ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.11.2023 Справа №905/613/23

За позовом Обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго»

до Приватного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Донецькоблгаз»

про визнання недійсним та скасування рішення

Суддя Хабарова М.В.

Секретар судового засідання: Сухіна В.А.

за участю представників (в режимі відеоконференції):

від позивача Авчиєв Т.О.

від відповідача Виноградов В.О.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Обласне комунальне підприємство «Донецьктеплокомуненерго» звернулось до Господарського суду Донецької області з позовом до Приватного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Донецькоблгаз» про визнання недійсним та скасування рішення Приватного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Донецькоблгаз» щодо зміни режиму нарахування об`ємів природного газу по котельним Обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго», а саме: по котельні №40 (м. Мирноград) за квітень 2021 року, по котельні «ВГРЗ» (м. Мирноград) за квітень 2021 року, по котельні №15 (м. Мирноград) за квітень 2021 року, по котельні №7 (м. Селидове) за квітень 2021 року, по котельні «Південна» (м. Селидове) за квітень 2021 року, по котельні «Західна» (м. Селидове) за квітень 2021 року, по котельні «Східна» (м. Українськ) за квітень 2021 року.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що Акти про порушення №635 від 26.04.2021, №630 від 26.04.2021, №632 від 26.04.2021, №623 від від 21.04.2021, №626 від 21.04.2021, №629 від від 12.04.2021, №625 від 21.04.2021 складені відповідачем з порушенням вимог Додатку №16 до Кодексу газорозподільних систем (далі - Кодекс ГРС): у п. 2 актів не зрозуміло, який саме документ відсутній у позивача на підтвердження відповідних характеристик похибок; у п. 5 актів не зазначені заходи з ліквідації виявлених порушень і термін їх виконання. Позивач вважає, що обставини і суть порушення, зазначені в актах, не відповідають таким, що визначені у главі гл. 2 розділу ХІ Кодексу ГРС - зокрема, не було виявлено жодних ознак позаштатного режиму роботи комерційного вузла обліку газу (далі - ВОГ), які визначені у п. 6 гл. 6 розд. Х Кодексу ГРС. Також вважає незаконною та безпідставною вимогу відповідача надати документально підтверджену оцінку відповідності ВОГ в цілому, який перебуває в експлуатації, оскільки з 01.01.2016 Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» не передбачає свідоцтва про державну метрологічну атестацію. На момент здійснення перерахунків відповідачем та до теперішнього часу факт необлікованого чи облікованого частково об`єму розподіленого (спожитого, переданого) природного газу внаслідок позаштатного режиму роботи комерційних ВОГ чи їх складових ніяк не підтверджено. Відповідач також під час здійснення перерахунків об`ємів природного газу не вірно застосовані норми порядку визначення необлікованих об`ємів природного газу та зміни їх режиму нарахування споживачу (несанкціонованому споживачу), що не є побутовим, який визначено главою 4 розділу XІ Кодексу ГРС, адже, згідно до підпункту 2 пункту 4 глави 4 розділу XІ Кодексу ГРС об`єм розподіленого (спожитого) природного газу розраховується за номінальною потужністю неопломбованого газоспоживаючого обладнання, у разі якщо при вимірюванні лічильником газу або звужуючим пристроєм та/або датчиком різниці тиску перевищується діапазон вимірюв

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 01.06.2023 відкрито провадження у справі №905/613/23, справу вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання у справі призначено на 20.06.2023.

Протокольною ухвалою Господарського суду Донецької області від 20.06.2023 відкладено підготовче засідання у справі на 25.07.2023.

20.06.2023 через систему «Електронний суд» від позивача надійшла заява про зміну предмету позову, у якій останній зазначає, що 20.06.2023 на його електронну адресу надійшло клопотання відповідача про відкладення розгляду справи, до якого був доданий Протокол №27 засідання комісії по розгляду актів про порушення від 29.04.2021, тому належним способом судового захисту у даній справі відповідно до норм діючого законодавства та судової практики є визнання недійсним та скасування рішення відповідача, оформленого протоколом засідання комісії оператора ГРМ по розгляду актів про порушення. У зв`язку з наданням відповідачем позивачеві рішення, яке підлягає оскарженню, позивач вважає за необхідне змінити предмет позову на наступний: визнати недійсним та скасувати рішення відповідача оформлене Протоколом №27 засідання комісії по розгляду актів про порушення від 29.04.2021 в частині задоволення актів про порушення №629 від 12.04.2021, №623 від 21.04.2021, №625 від 21.04.2021, №626 від 21.04.2021, №630 від 26.04.2021, №632 від 26.04.2021, №635 від 26.04.2021.

26.06.2023 на електронну пошту суду від відповідача надійшов відзив на позовну заяву, у якому останній зазначає, що вузол обліку газу може вважатись комерційним лише за умови наявності документального підтвердження відомих відповідних характеристик похибок або невизначеності вимірювань такого вузла обліку, оскільки відсутність такого підтвердження унеможливлює гарантування коректності обліку споживання природного газ. Крім того, для ВОГ, введених в експлуатацію з 04.09.2016, характеристики похибок або невизначеність вимірювань повинні підтверджуватись декларацією про відповідність законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки. Оскільки, під час обстежень ВОГ позивача не було надано ані декларацій про відповідність ВОГ вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, ані свідоцтв про державну метрологічну атестацію із атестованими методиками виконання вимірювання, відповідачем було правомірно складено акти про порушення. Відсутність вказаних документів свідчить про неможливість підтвердження коректності роботи ВОГ позивача, що слід кваліфікувати саме як позаштатний режим роботи комерційного ВОГ на підставі пп. 6 п.6 глави 6 розділу Х Кодексу ГРС.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 25.07.2023 прийнято до розгляду заяву позивача про зміну предмету позову; продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів; відкладено підготовче засідання у справі на 22.08.2023.

Протокольною ухвалою Господарського суду Донецької області від 22.08.2023 відкладено підготовче засідання у справі на 19.09.2023.

У судовому засіданні 19.09.2023 оголошено перерву до 11.10.2023.

20.09.2023 через систему «Електронний суд» від позивача надійшли додаткові пояснення по справі, до яких було додано акти експертизи ВОГ по котельням №40, 15 та ВСГО.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 11.10.2023 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 08.11.2023.

24.10.2023 через систему «Електронний суд» від позивача надійшли додаткові пояснення по справі, до яких були додані більш якісні та читабельні копії актів обстеження котелень.

Судове засідання, призначене на 08.11.2023, не відбулось, у зв`язку з перебуванням судді Хабарової М.В. у відпустці.

Ухвалою-повідомленням від 10.11.2023 судове засідання призначено на 29.11.2023.

У судове засіданні 29.11.2023 з`явились представники позивача та відповідача в режимі відеоконференції.

Представник позивача підтримав позовні вимоги, представник відповідача - проти задоволення позову заперечував.

У судовому засіданні 29.11.2023 судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення предстаників сторін, Господарський суд Донецької області

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство «По газопостачанню та газифікації «Донецькоблгаз» (у подальшому перейменовано у Приватне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Донецькоблгаз»), діє на підставі ліцензії АЕ №299064 від 26.06.2015, здійснює діяльність з розподілу природного газу газорозподільною системою, яка знаходиться у його власності або користуванні відповідно до законодавства, та здійснює щодо неї функції оперативно-технологічного управління.

Між Обласним комунальним підприємством «Донецьктеплокомуненерго» (споживач, позивач) та Публічним акціонерним товариством «Донецькоблгаз» (Оператор ГРМ, відповідач) підписано Договір розподілу природного газу шляхом подання споживачем Заяви-приєднання №юр/3019 від 30.12.2015 до умов договору розподілу природного газу для споживача, що не є побутовим. Присвоєний споживачу персональний ЕІС-код як суб`єкту ринку природного газу - 56Х09014D9F2DD03.

Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №2498 від 30.09.2015, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за №1384/27829, затверджено Типовий договір розподілу природного газу, який є публічним та регламентує порядок і умови забезпечення цілодобового доступу Споживача до газорозподільної системи, розподіл (переміщення) природного газу газорозподільною системою з метою його фізичної доставки до межі балансової належності об`єкта Споживача та переміщення природного газу з метою фізичної доставки Оператором ГРМ обсягів природного газу до об`єктів споживачів, а також правові засади санкціонованого відбору природного газу з газорозподільної системи. Умови цього Договору однакові для всіх споживачів України та розроблені відповідно до Закону України «Про ринок природного газу» і Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №2494 від 30.09.2015.

Цей Договір є договором приєднання, що укладається з урахуванням вимог статей 633, 634, 641 та 642 Цивільного Кодексу України на невизначений строк. Фактом приєднання Споживача до умов цього Договору (акцептування договору) є вчинення Споживачем будь-яких дій, які засвідчують його бажання укласти Договір, зокрема надання підписаної Споживачем заяви-приєднання за формою, наведеною у додатку 1 (для побутових споживачів) або у додатку 2 (для споживачів, що не є побутовими) до цього Договору, яку в установленому порядку Оператор ГРМ направляє Споживачу Інформаційним листом за формою, наведеною у додатку 3 до цього Договору, та/або сплата рахунка Оператора ГРМ, та/або документально підтверджене споживання природного газу.

За цим Договором Оператор ГРМ зобов`язується надати Споживачу послугу з розподілу природного газу, а Споживач зобов`язується прийняти зазначену послугу та сплатити її вартість у розмірі, строки та порядку, визначені цим Договором (п. 2.1 Договору).

Обов`язковою умовою надання Споживачу послуги з розподілу природного газу є наявність у Споживача об`єкта, підключеного в установленому порядку до газорозподільної системи Оператора ГРМ (п. 2.2 Договору).

При вирішенні всіх питань, що не обумовлені цим Договором, Сторони зобов`язуються керуватися Законом України «Про ринок природного газу» та Кодексом газорозподільних систем. Оператор ГРМ зобов`язується вносити зміни та оновлювати інформацію, що розміщена на його сайті, зокрема, чинну редакцію тексту цього Договору та Кодексу газорозподільних систем (п. 2.3. Договору).

Приймання-передача обсягу газу, належного Споживачу, а також перехід експлуатаційної відповідальності за стан газових мереж від Оператора ГРМ до Споживача відбуваються на межі балансової належності об`єкта Споживача (п. 3.2 Договору).

Облік (у тому числі приладовий) природного газу, що передається Оператором ГРМ та споживається Споживачем на межі балансової належності об`єкта Споживача, здійснюється відповідно до вимог Кодексу газорозподільних систем (п. 5.1 Договору).

Визначення об`єму розподілу та споживання природного газу по Споживачу здійснюється на межі балансової належності між Оператором ГРМ та Споживачем на підставі даних комерційного вузла обліку (лічильника газу), визначеного в заяві-приєднанні, та з урахуванням регламентних процедур, передбачених Кодексом газорозподільних систем та цим Договором. Якщо комерційний вузол обліку встановлений не на межі балансової належності сторін (точка вимірювання не збігається з точкою комерційного обліку), фактичний об`єм природного газу визначається з урахуванням втрат та витрат природного газу між точкою вимірювання і межею балансової належності сторін шляхом їх додавання/віднімання до/від об`єму природного газу, визначеного комерційним вузлом обліку в точці вимірювання, відповідно до вимог Кодексу газорозподільних систем. Для визначення об`єму розподілу та споживання природного газу беруться дані комерційного вузла обліку Оператора ГРМ. У разі відсутності комерційного вузла обліку в Оператора ГРМ беруться дані комерційного вузла обліку Споживача (п. 5.2 Договору).

При здійсненні обліку спожитого природного газу Споживачем, що не є побутовим, за розрахункову одиницю розподіленого та спожитого природного газу береться один кубічний метр (м куб.) природного газу, приведений до стандартних умов згідно з вимогами, визначеними в Кодексі газорозподільних систем. У разі виявлення порушень вимог Кодексу газорозподільних систем при обліку спожитого природного газу побутовим Споживачем та Споживачем, що не є побутовим, за розрахункову одиницю розподіленого та спожитого природного газу беруться об`єми природного газу, які нараховуються згідно з вимогами Кодексу газорозподільних систем (п. 5.3 Договору).

Порядок визначення об`єму розподіленого Споживачу і спожитого ним природного газу та надання звітності щодо спожитих об`ємів газу за розрахунковий період визначається відповідно до вимог Кодексу газорозподільних систем та з урахуванням вимог цього Договору (п. 5.4 Договору).

Згідно з розділом VІI «Права та обов`язки Сторін» Договору Оператор ГРМ зобов`язується, зокрема: проводити на вимогу Споживача перевірку роботи комерційного вузла обліку (лічильника газу) у порядку, визначеному Кодексом ГРС; дотримуватись вимог цього договору та Кодексу ГРС (пп.7, 9 п.7.1.).

Оператор ГРМ має право, зокрема: перевіряти роботу комерційного вузла обліку (лічильника газу), у тому числі встановленого на об`єкті Споживача, у порядку, визначеному Кодексом ГРС; встановлювати на комерційному вузлі обліку (лічильнику газу) засоби дистанційної передачі даних та/або дублюючі чи контрольні засоби вимірювальної техніки, якщо такі заходи здійснюються за рахунок та силами Оператора ГРМ; інші права, передбачені договором та Кодексом ГРС (пп.4, 6, 7 п.7.2.);

Споживач має право, зокрема: ініціювати перевірку роботи комерційного вузла обліку (лічильника газу) у порядку, визначеному Кодексом ГРС; звертатися до Оператора ГРМ зі скаргами та пропозиціями щодо виконання умов договору; інші права, передбачені договором та Кодексом ГРС (пп.4, 5, 7 п.7.3.);

Споживач зобов`язується, зокрема: своєчасно повідомляти Оператора ГРМ про всі зміни щодо позаштатної роботи комерційного вузла обліку (лічильника газу); не перешкоджати Оператору ГРМ у здійсненні заходів щодо вдосконалення обліку природного газу для точності виміру обсягів розподілу та споживання природного газу, у т.ч. встановлення засобів дистанційної передачі даних, установлення дублюючих засобів вимірювальної техніки чи монтажу окремих закладних частин для можливості їх встановлення за рахунок Оператора ГРМ; забезпечувати безперешкодний та безплатний доступ на власні об`єкти чи земельну ділянку представникам Оператора ГРМ за їх службовими посвідченнями для виконання ними службових обов`язків, зокрема для перевірки, повірки та/або експертизи комерційного вузла обліку (лічильника газу), а також перевірки показань лічильників газу; не допускати несанкціонованого відбору природного газу; дотримуватись інших вимог договору та Кодексу ГРС (пп.2-5, 7 п.7.4.).

Відповідач надає послуги з розподілу газу, зокрема, на котельнях позивача ВГСО (м. Мирноград, вул. Черніцина, 2б), «Західна» (м. Селидове, вул. Чернишевського, 7а), «Південна» (м. Селидове, вул. Берегова, 117а), «Східна» (м. Українськ, вул. Горького, 42а), №7 (м. Селидове, вул. Нагорна, 17а), №15 (м. Мирноград, вул. Горького, 25а), №40 (м. Мирноград, ¬¬¬¬¬квартал 40, 5а).

Красноармійським УГГ ПAT «Донецькоблгаз» 26.04.2021 була здійснена перевірка котельні ВСГО за адресою: м. Мирноград, вул. Черніцина, буд. 2б, в ході якої зафіксовано відсутність документального підтвердження відомих відповідних характеристик похибки або невизначеності вимірювань згідно п. 2 ст. 7 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та вимог п. 10 Правил обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 27.12.2005 №618 порушено пп. 1 п. 3 глави 2 розділу ХІ Кодексу газорозподільних систем, а саме: нема можливості визначити коректність обліку витрати природного газу.

За результатами проведеної перевірки складений акт про порушення №630 від 26.04.2021, в акті також зазначено про те, що засідання комісії ПАТ «Донецькоблгаз» з розгляду цього акту відбудеться 29.04.2021 о 10:00 за адресою: м. Покровськ, вул. Шосейна, 154.

Позивач підписав вказаний акт із зауваженнями, а саме: представниками оператора ГРМ при складанні акту були внесені до нього завідомо неправдиві відомості, зокрема щодо такого:

1.1 представником оператора ГРМ ПАТ «Донецькоблгаз» фактично була надана проектна документація на вузол обліку газу, погоджена оператором ГРМ, про що свідчить відповідний запис на аркуші 1 цього проекту;

1.2 під час перевірки представником оператора ГРМ з боку власника комерційного вузла обліку природного газу (споживача) було надано документальне підтвердження відомих відповідних характеристик похибок вимірювання, а саме свідоцтво про повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, які є складовими комерційного вузла обліку природного газу. Межі похибок вимірювання та метрологічні характеристики ЗВТ, які є складовими комерційного вузла обліку в повній мірі відповідають вимогам розділу 10 Правил обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України №618 від 27.12.2005;

1.3 обставини і суть порушення зазначені в цьому акті не відповідають таким, що визначені у главі 2 розділу ХІ Кодексу газорозподільних систем, зокрема не було виявлено жодних ознак позаштатного режиму роботи комерційного ВОГ, визначених абзацом 2 п. 6 глави 6 розділу Х Кодексу газорозподільних систем;

1.4 представникам оператора ГРМ неодноразово надано оригінали та копії документів, які пред`являлися при введенні комерційного ВОГ в експлуатацію та передбачені п. 4 глави 4 розділу Х Кодексу газорозподільних систем та п. 5.4 Правил обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання. Надання оператору ГРМ будь-яких інших документів не передбачено вище згаданими нормативними актами;

1.5 представниками оператора ГРМ не зазначено у цьому акті про порушення, який саме документ передбачений чинним законодавством України, повинен надавати власник комерційного ВОГ (споживач) задля документального підтвердження відомих відповідних характеристик похибок або невизначеності вимірювань та яким чином законодавчим або нормативно-правовим актом передбачено надання такого документу.

В ході вказаної перевірки також був складений акт обстеження ВОГ котельні ВСГО в якому, зокрема, зазначено, що на котельні використовуються: лічильник газу GMS-G65-40-12-У2Н4, зав. №002466, діапазон вимірювання Qmin 1 м3/г, Qmax 100 м3/г, дата повірки 15.03.2021; перетворювач вимірювальний тиску РС-28, зав. №08062076, діапазон вимірювання 0-400 кПа, дата повірки 14.09.2020; перетворювач вимірювальний температури ПВТ-01-1, зав. №15165, діапазон вимірювання ±50?, дата повірки 27.06.2020; обчислювач об`єму газу «Універсал-02», зав. №6158, дата повірки 02.09.2020. Працівниками відповідача в акті також зазначено, що витоки газу відсутні, пломби, встановлені на ЗВТ, в цілісності. Також зазначено, що немає можливості визначити коректність обліку витрат природного газу.

Вказаний акт підписаний споживачем з зауваженнями, які аналогічні зауваженням, що викладені в акті про порушення.

Позивачем до матеріалів справи додана копії актів пломбування комерційного вузла обліку газу від 07.10.2010 та 03.10.2013 та копії актів обстеження ВОГ від 07.10.2010 та 03.10.2013 відповідно до яких на котельні ВСГО встановлені та опломбовані лічильник газу GMS-G65-40, перетворювач вимірювальний абсолютного тиску РС-28, перетворювач вимірювальний температури ПВТ-01-1 та обчислювач об`єму газу «Універсал-02». Вказані акти підписані споживачем та представником облікової організації.

Позивачем до матеріалів справи додані копії паспортів на: перетворювач вимірювальний тиску РС-28 зав. №08062076 з датою останньої повірки 08.09.2021 - придатний; обчислювач об`єму газу «Універсал-02» зав. №6158 з датою останньої повірки 30.06.2021 - придатний; перетворювач вимірювальний температури ПВТ-01-1 тип 1-60-6 зав. №15165 з датою останньої повірки 28.07.2021 - придатний; лічильник газу роторний

GMS-G65-40-12-У2Н4 зав. №002466 з датами останньої повірки 15.03.2021 та 28.03.2023 - придатний.

До матеріалів справи також додані копії:

- протоколу №34 від 27.08.2020 повірки лічильника газу GMS-G65-40 зав. №002466, який містить визначення основної відносної похибки на установці ПУЛГ-9.А №012 ОКП «Донецьктеплокомуненерго»;

- протоколу №13 від 05.08.2019 повірки обчислювача об`єму газу «Універсал-02» зав. №6158 з висновками про відповідність обчислювача вимогам методики повірки на заданий тип обчислювача та допуск до застосування як робочого засобу вимірювання;

Крім того, а матеріалах справи також наявна копія свідоцтва виданого 02.09.2019 Державним підприємством «Донецький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки №29/1/М/383, чинне до 02.09.2021, згідно якого проведена повірка обчислювача об`єму газу «Універсал-02» зав. №6158, за результатами повірки встановлено, що ЗВТ відповідає вимогам експлуатаційної документації, тиск та температура ±0,05%, об`єм газу ±0,2%.

Красноармійським УГГ ПAT «Донецькоблгаз» 21.04.2021 була здійснена перевірка котельні №7 за адресою: м. Селидове, вул. Нагорна, 17а, в ході якої зафіксовано відсутність документального підтвердження відомих відповідних характеристик похибки або невизначеності вимірювань згідно п. 2 ст. 7 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та вимог п. 10 Правил обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 27.12.2005 №618 порушено пп. 1 п. 3 глави 2 розділу ХІ Кодексу газорозподільних систем, а саме: нема можливості визначити коректність обліку витрати природного газу.

За результатами проведеної перевірки складений акт про порушення №623 від 21.04.2021, в акті також зазначено про те, що засідання комісії ПАТ «Донецькоблгаз» з розгляду цього акту відбудеться 29.04.2021 о 10:00 за адресою: м. Покровськ, вул. Шосейна, 154.

Позивач підписав вказаний акт із зауваженнями, а саме: складений акт вважає неправомірним у зв`язку з наступним: обставини і суть порушення зазначені в цьому акті не відповідають таким, що визначені у главі 2 розділу ХІ Кодексу газорозподільних систем, зокрема не було виявлено жодних ознак позаштатного режиму роботи комерційного ВОГ, визначених абзацом 2 п. 6 глави 6 розділу Х Кодексу газорозподільних систем; представникам оператора ГРМ неодноразово надано оригінали та копії документів, які пред`являлися при введенні комерційного ВОГ в експлуатацію та передбачені п. 4 глави 4 розділу Х Кодексу газорозподільних систем та п. 5.4 Правил обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання. Надання оператору ГРМ будь-яких інших документів не передбачено вищевказаними нормативно-правовими актами.

В ході вказаної перевірки також був складений акт обстеження ВОГ котельні №7 в якому, зокрема, зазначено, що на котельні використовуються: лічильник газу G-650 ЛГ-К-150, зав. №9934, діапазон вимірювання Qmin 32 м3/г, Qmax 1000 м3/г, дата повірки 21.05.2019; перетворювач вимірювальний абсолютного тиску МИДА-ДА-13П, зав. №07102679, діапазон вимірювання 0-0,6 МПа, дата повірки 14.09.2020; перетворювач вимірювальний температури ПВТ-01-1, зав. №6300, діапазон вимірювання ±50?, дата повірки 27.06.2019; обчислювач об`єму газу «Універсал-02», зав. №5616, дата повірки 02.09.2019. Працівниками відповідача в акті також зазначено, що витоки газу відсутні, пломби, встановлені на ЗВТ, в цілісності. Також зазначено, що немає можливості визначити коректність обліку витрат природного газу. Вказаний акт підписаний споживачем із зауваженнями.

Позивачем до матеріалів справи додана копії актів пломбування комерційного вузла обліку газу від 11.10.2011 та 15.10.2014, а також акти обстеження вузла обліку газу від 11.10.2011 та 15.10.2014.

Позивачем до матеріалів справи додані копії паспортів на: перетворювач вимірювальний абсолютного тиску МИДА-ДА-13П 01 Ех, зав. №07102679 з датою останньої повірки 22.09.2021 - придатний; обчислювач об`єму газу «Універсал-02», зав. №5616 з датою останньої повірки 28.07.2021 - придатний; перетворювач вимірювальний температури ПВТ-01-1 тип 1-120-6, зав. №6300, з датою останньої повірки 28.07.2021 - придатний; лічильник газу турбінний G-650 ЛГ-К-150 1/30-0,63-1-Ех, зав. №9934 з датою останньої повірки 07.09.2021 - придатний.

До матеріалів справи також додані копії:

- протоколу від 27.06.2019 повірки перетворювача температури вимірювального ПВТ-01-1 зав. №6300 з висновком про відповідність вимогам МП та допуск до застосування як робочого засобу вимірювання;

- протоколу від 14.09.2020 повірки перетворювача тиску МИДА-ДА-13П зав. №07102679 з висновком про придатність до подальшої експлуатації;

Крім того, в матеріалах справи також наявна:

- копія свідоцтва виданого 27.06.2019 Державним підприємством «Донецький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки №29/1/Т/155, чинне до 27.06.2021, згідно якого проведена повірка перетворювача температури вимірювального ПВТ-01-1-1-120-6 зав. №6300, за результатами повірки встановлено, що ЗВТ відповідає вимогам експлуатаційної документації, в діапазоні від -50? до +50?, ±0,5%;

- копія свідоцтва виданого 14.09.2020 Державним підприємством «Донецький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки №05/1/М/4, чинне до 14.09.2021, згідно якого проведена повірка перетворювача тиску МИДА-ДА-13П-01-Ех зав. №07102679, за результатами повірки встановлено, що ЗВТ відповідає вимогам МПУ 005/04-2003, в діапазоні від 0 до 0,6 МПа, ±0,25%.

Красноармійським УГГ ПAT «Донецькоблгаз» 26.04.2021 була здійснена перевірка котельні №15 за адресою: м. Мирноград, вул. Горького, 25а, в ході якої зафіксовано відсутність документального підтвердження відомих відповідних характеристик похибки або невизначеності вимірювань згідно п. 2 ст. 7 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та вимог п. 10 Правил обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 27.12.2005 №618 порушено пп. 1 п. 3 глави 2 розділу ХІ Кодексу газорозподільних систем, а саме: нема можливості визначити коректність обліку витрати природного газу.

За результатами проведеної перевірки складений акт про порушення №632 від 26.04.2021, в акті також зазначено про те, що засідання комісії ПАТ «Донецькоблгаз» з розгляду цього акту відбудеться 29.04.2021 о 10:00 за адресою: м. Покровськ, вул. Шосейна, 154.

Позивач підписав вказаний акт із зауваженнями, які повністю аналогічні зауваженням, які викладені в акті про порушення №630 від 26.04.2021.

В ході вказаної перевірки також був складений акт обстеження ВОГ котельні №15 в якому, зокрема, зазначено, що на котельні використовуються: лічильник газу GMS-G65-40-12-У2-Н4, зав. №002465, діапазон вимірювання Qmin 1 м3/г, Qmax 100 м3/г, дата повірки 27.08.2020; перетворювач вимірювальний тиску РС-28, зав. №08083402, діапазон вимірювання 0-400 кПа, дата повірки 14.09.2020; перетворювач вимірювальний температури ПВТ-01-1, зав. №16150, діапазон вимірювання ±50?, дата повірки 16.08.2019; обчислювач об`єму газу «Універсал-02», зав. №7972, дата повірки 23.09.2020. Працівниками відповідача в акті також зазначено, що витоки газу відсутні, пломби, встановлені на ЗВТ, в цілісності. Також зазначено, що немає можливості визначити коректність обліку витрат природного газу.

Позивач підписав вказаний акт із зауваженнями, які повністю аналогічні зауваженням, які викладені в акті про порушення.

Позивачем до матеріалів справи додана копії актів пломбування комерційного вузла обліку газу від 07.10.2010 та 04.10.2013 та копії актів обстеження ВОГ від 07.10.2010 та 04.10.2013 відповідно до яких на котельні №15 встановлені та опломбовані лічильник газу GMS-G65-40, перетворювач вимірювальний абсолютного тиску РС-28, перетворювач вимірювальний температури ПВТ-01-1 та обчислювач об`єму газу «Універсал-02». Вказані акти підписані споживачем та представником облікової організації.

Позивачем до матеріалів справи додані копії паспортів на: перетворювач вимірювальний тиску РС-28 зав. №08083402 з датою останньої повірки 22.09.2021 - придатний; обчислювач об`єму газу «Універсал-02» зав. №7972 з датою останньої повірки 25.09.2020 - придатний; перетворювач вимірювальний температури ПВТ-01-1 тип 1-60-6 зав. №16150 з датою останньої повірки 28.07.2021 - придатний; лічильник газу роторний

GMS-G65-40-12-У2-Н4 зав. №002465 з датою останньої повірки 24.08.2020- придатний.

До матеріалів справи також додані копії:

- протоколу №35 від 27.08.2020 повірки лічильника газу GMS-G65-40 зав. №002465, який містить визначення основної відносної похибки на установці ПУЛГ-9.А №012 ОКП «Донецьктеплокомуненерго»;

- протоколу №6 від 23.09.2020 повірки обчислювача об`єму газу «Універсал-02» зав. №7972 з висновками про відповідність обчислювача вимогам методики повірки на заданий тип обчислювача та допуск до застосування як робочого засобу вимірювання;

- протокол від 16.08.2019 повірки перетворювача температури вимірювального ПВТ-01-1-60-6 зав. №16150 з висновком про відповідність вимогам МП та допуск до застосування як робочого засобу вимірювання.

Крім того, а матеріалах справи також наявна:

- копія свідоцтва виданого 16.08.2019 Державним підприємством «Донецький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки №29/1/Т/281, чинне до 16.08.2021, згідно якого проведена повірка перетворювача температури вимірювального ПВТ-01-1-1-120-6 зав. №16150, за результатами повірки встановлено, що ЗВТ відповідає вимогам експлуатаційної документації, в діапазоні від -50? до +50?, ±0,5%;

- копія свідоцтва виданого 23.09.2020 Державним підприємством «Донецький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки №05/1/М/100, чинне до 23.09.2022, згідно якого проведена повірка обчислювача об`єму газу «Універсал-02» зав. №7972, за результатами повірки встановлено, що ЗВТ відповідає вимогам експлуатаційної документації, в діапазоні тиск та температура ±0,05%, об`єм газу ±0,2%.

Красноармійським УГГ ПAT «Донецькоблгаз» 26.04.2021 була здійснена перевірка котельні №40 за адресою: м. Мирноград, квартал 40, буд. 5а, в ході якої зафіксовано відсутність документального підтвердження відомих відповідних характеристик похибки або невизначеності вимірювань згідно п. 2 ст. 7 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та вимог п. 10 Правил обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 27.12.2005 №618 порушено пп. 1 п. 3 глави 2 розділу ХІ Кодексу газорозподільних систем, а саме: нема можливості визначити коректність обліку витрати природного газу.

За результатами проведеної перевірки складений акт про порушення №635 від 26.04.2021, в акті також зазначено про те, що засідання комісії ПАТ «Донецькоблгаз» з розгляду цього акту відбудеться 29.04.2021 о 10:00 за адресою: м. Покровськ, вул. Шосейна, 154.

Позивач підписав вказаний акт із зауваженнями, які повністю аналогічні зауваженням, які викладені в акті про порушення №630 від 26.04.2021.

В ході вказаної перевірки також був складений акт обстеження ВОГ котельні №40 в якому, зокрема, зазначено, що на котельні використовуються: лічильник газу G-650 ЛГ-К-100-1/20-1,6-1, зав. №13396, діапазон вимірювання Qmin 20 м3/г, Qmax 400 м3/г, дата повірки 17.10.2019; перетворювач вимірювальний тиску АИP-10L-AM400, зав. №30216, діапазон вимірювання 0-400 кПа, дата повірки 14.02.2020; перетворювач вимірювальний температури ПВТ-01-1, зав. №218, діапазон вимірювання ±50?, дата повірки 27.06.2019; обчислювач об`єму газу «Універсал-02», зав. №10640, дата повірки 23.09.2020. Працівниками відповідача в акті також зазначено, що витоки газу відсутні, пломби, встановлені на ЗВТ, в цілісності. Також зазначено, що немає можливості визначити коректність обліку витрат природного газу.

Позивач підписав вказаний акт із зауваженнями, які повністю аналогічні зауваженням, що викладені в акті про порушення.

Позивачем до матеріалів справи додана копії актів пломбування комерційного вузла обліку газу від 07.10.2010 та 03.10.2013 та копії актів обстеження ВОГ від 07.10.2010 та 03.10.2013 відповідно до яких на котельні №40 встановлені та опломбовані лічильник газу G-250 ЛГ-К-100, перетворювач вимірювальний абсолютного тиску АИP-10L, перетворювач вимірювальний температури ПВТ-01-1 та обчислювач об`єму газу «Універсал-02». Вказані акти підписані споживачем та представником облікової організації.

Позивачем до матеріалів справи додані копії паспортів на: перетворювач вимірювальний тиску АИP-10L-AM400, зав. №30216 з датою останньої повірки 22.09.2021 - придатний; перетворювач вимірювальний температури ПВТ-01-1 зав. №218 з датою останньої повірки 28.07.2021 - придатний; лічильник газу G-250 ЛГ-К-100-1/20-1,6-1-Ех, зав. №13396 з датою останньої повірки 22.07.2021 - придатний; обчислювач об`єму газу «Універсал-02» зав. №10640 з датою останньої повірки 23.09.2020 - придатний.

До матеріалів справи також додані копії:

- протоколу від 02.09.2019 повірки перетворювача тиску АИP-10L-AM400, зав. №30216 з висновком про придатність для подальшої експлуатації;

- протоколу №7 від 23.09.2020 повірки обчислювача об`єму газу «Універсал-02» зав. №10640 з висновками про відповідність обчислювача вимогам методики повірки на заданий тип обчислювача та допуск до застосування як робочого засобу вимірювання;

- протокол від 24.06.2019 повірки перетворювача температури вимірювального ПВТ-01-1 зав. №218 з висновком про відповідність вимогам МП та допуск до застосування як робочого засобу вимірювання.

Крім того, а матеріалах справи також наявна:

- копія свідоцтва виданого 27.06.2019 Державним підприємством «Донецький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки №29/1/Т/162, чинне до 27.06.2021, згідно якого проведена повірка перетворювача температури вимірювального ПВТ-01-1 зав. №218, за результатами повірки встановлено, що ЗВТ відповідає вимогам експлуатаційної документації, в діапазоні від -50? до +50?, ±0,5%;

- копія свідоцтва виданого 23.09.2020 Державним підприємством «Донецький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки №05/1/М/99, чинне до 23.09.2022, згідно якого проведена повірка обчислювача об`єму газу «Універсал-02» зав. №10640, за результатами повірки встановлено, що ЗВТ відповідає вимогам експлуатаційної документації, в діапазоні тиск та температура ±0,05%, об`єм газу ±0,2%.

Красноармійським УГГ ПAT «Донецькоблгаз» 21.04.2021 була здійснена перевірка котельні «Східна» за адресою: м. Українськ, вул. Горького, 42а, в ході якої зафіксовано відсутність документального підтвердження відомих відповідних характеристик похибки або невизначеності вимірювань згідно п. 2 ст. 7 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та вимог п. 10 Правил обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 27.12.2005 №618 порушено пп. 1 п. 3 глави 2 розділу ХІ Кодексу газорозподільних систем, а саме: нема можливості визначити коректність обліку витрати природного газу.

За результатами проведеної перевірки складений акт про порушення №625 від 21.04.2021, в акті також зазначено про те, що засідання комісії ПАТ «Донецькоблгаз» з розгляду цього акту відбудеться 29.04.2021 о 10:00 за адресою: м. Покровськ, вул. Шосейна, 154.

Позивач підписав вказаний акт із зауваженнями, які повністю аналогічні зауваженням, що викладені в акті про порушення №623 від 21.04.2021.

В ході вказаної перевірки також був складений акт обстеження ВОГ котельні «Східна» в якому, зокрема, зазначено, що на котельні використовуються: лічильник газу G-400 ЛГ-К-150-1/20, зав. №9230, діапазон вимірювання Qmin 32 м3/г, Qmax 650 м3/г, дата повірки 15.08.2019; перетворювач вимірювальний тиску АИP-10L-ДА-AM400, зав. №30215, діапазон вимірювання 0-400 кПа, дата повірки 14.09.2020; перетворювач вимірювальний температури ПВТ-01-1-1-120-6, зав. №4689, діапазон вимірювання ±50?, дата повірки 27.09.2019; обчислювач об`єму газу «Універсал-02», зав. №4393, дата повірки 23.09.2020. Працівниками відповідача в акті також зазначено, що витоки газу відсутні, пломби, встановлені на ЗВТ, в цілісності. Також зазначено, що немає можливості визначити коректність обліку витрат природного газу. Позивач підписав вказаний акт із зауваженнями.

Позивачем до матеріалів справи додана копії актів пломбування комерційного вузла обліку газу від 11.10.2011 та 15.10.2014 та копії актів обстеження ВОГ від 11.10.2011 та 15.10.2014 відповідно до яких на котельні «Східна» встановлені та опломбовані лічильник газу G-400 ЛГ-К-150, перетворювач вимірювальний абсолютного тиску АИP-10L-ДА, перетворювач вимірювальний температури ПВТ-01-1 та обчислювач об`єму газу «Універсал-02». Вказані акти підписані споживачем та представником облікової організації.

Позивачем до матеріалів справи додані копії паспортів на: лічильник газу G-400 ЛГ-К-150-1/20-0,63-1-Ех, зав. №9230 з датою останньої повірки 22.07.2021 - придатний; перетворювач вимірювальний тиску АИP-10L-ДА-AM400, зав. №30215 з датою останньої повірки 22.09.2021 - придатний; обчислювач об`єму газу «Універсал-02» зав. №4393 з датою останньої повірки 23.09.2020 - придатний; перетворювач вимірювальний температури ПВТ-01-1 тип 1-120-6 зав. №4689 з датою останньої повірки 28.07.2021 - придатний.

До матеріалів справи також додані копії:

- протоколу від 14.09.2019 повірки перетворювача тиску АИP-10L-ДА-AM400, зав. №30215 з висновком про придатність для подальшої експлуатації;

- протоколу №12 від 23.09.2020 повірки обчислювача об`єму газу «Універсал-02» зав. №4393 з висновками про відповідність обчислювача вимогам методики повірки на заданий тип обчислювача та допуск до застосування як робочого засобу вимірювання;

- протокол від 27.06.2019 повірки перетворювача температури вимірювального ПВТ-01-1 зав. №4689 з висновком про відповідність вимогам МП та допуск до застосування як робочого засобу вимірювання.

Крім того, а матеріалах справи також наявна:

- копія свідоцтва виданого 27.06.2019 Державним підприємством «Донецький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки №29/1/Т/159, чинне до 27.06.2021, згідно якого проведена повірка перетворювача температури вимірювального ПВТ-01-1 зав. №4689, за результатами повірки встановлено, що ЗВТ відповідає вимогам експлуатаційної документації, в діапазоні від -50? до +50?, ±0,5%;

- копія свідоцтва виданого 23.09.2020 Державним підприємством «Донецький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки №05/1/М/101, чинне до 23.09.2022, згідно якого проведена повірка обчислювача об`єму газу «Універсал-02» зав. №4393, за результатами повірки встановлено, що ЗВТ відповідає вимогам експлуатаційної документації, в діапазоні тиск та температура ±0,05%, об`єм газу ±0,2%;

- копія свідоцтва виданого 14.09.2020 Державним підприємством «Донецький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки №05/1/М/22, чинне до 14.09.2021, згідно якого проведена повірка перетворювача тиску АИP-10L-ДА-AM400, зав. №30215, за результатами повірки встановлено, що ЗВТ відповідає вимогам МПУ 005/04-2003, в діапазоні від 0 до 400 кПа, ±0,25%.

Красноармійським УГГ ПAT «Донецькоблгаз» 12.04.2021 була здійснена перевірка котельні «Західна» за адресою: м. Селидове, вул. Чернишевського, 7а, в ході якої зафіксовано відсутність документального підтвердження відомих відповідних характеристик похибки або невизначеності вимірювань згідно п. 2 ст. 7 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та вимог п. 10 Правил обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 27.12.2005 №618 порушено пп. 1 п. 3 глави 2 розділу ХІ Кодексу газорозподільних систем, а саме: нема можливості визначити коректність обліку витрати природного газу.

За результатами проведеної перевірки складений акт про порушення №629 від 12.04.2021, в акті також зазначено про те, що засідання комісії ПАТ «Донецькоблгаз» з розгляду цього акту відбудеться 29.04.2021 о 10:00 за адресою: м. Покровськ, вул. Шосейна, 154.

Позивач підписав вказаний акт із зауваженнями, які повністю аналогічні зауваженням, що викладені в акті про порушення №623 від 21.04.2021.

В ході вказаної перевірки також був складений акт обстеження ВОГ котельні «Західна» в якому, зокрема, зазначено, що на котельні використовуються: лічильник газу G-1600 ЛГ-К-200-1/30, зав. №8745, діапазон вимірювання Qmin 80 м3/г, Qmax 2500 м3/г, дата повірки 16.10.2019; перетворювач вимірювальний тиску АИP-10L-ДА-AM400, зав. №30210, діапазон вимірювання 0-400 кПа, дата повірки 14.09.2020; перетворювач вимірювальний температури ПВТ-01-1-1-120-6, зав. №2997, діапазон вимірювання ±50?, дата повірки 27.06.2019; обчислювач об`єму газу «Універсал-02», зав. №10999, дата повірки 04.10.2019. Працівниками відповідача в акті також зазначено, що витоки газу відсутні, пломби, встановлені на ЗВТ, в цілісності. Також зазначено, що немає можливості визначити коректність обліку витрат природного газу. Позивач підписав вказаний акт із зауваженнями.

Позивачем до матеріалів справи додана копії актів пломбування комерційного вузла обліку газу від 11.10.2011 та 15.10.2014 та копії актів обстеження ВОГ від 11.10.2011 та 15.10.2014 відповідно до яких на котельні «Західна» встановлені та опломбовані лічильник газу G-1600 ЛГ-К-200, перетворювач вимірювальний абсолютного тиску АИP-10L-ДА, перетворювач вимірювальний температури ПВТ-01-1 та обчислювач об`єму газу «Універсал-02». Вказані акти підписані споживачем та представником облікової організації.

Позивачем до матеріалів справи додані копії паспортів на: лічильник газу турбінний G-1600 ЛГ-К-200-1/30-0,63-1-Ех, зав. №8745 з датою останньої повірки 20.06.2021 - придатний; перетворювач вимірювальний тиску АИP-10L-ДА-AM400, зав. №30210 з датою останньої повірки 22.09.2021 - придатний; обчислювач об`єму газу «Універсал-02» зав. №10999 з датою останньої повірки 21.09.2021 - придатний; перетворювач вимірювальний температури ПВТ-01-1 тип 1-120-6 зав. №2997 з датою останньої повірки 28.07.2021 - придатний.

До матеріалів справи також додані копії:

- протоколу від 27.06.2019 повірки перетворювача температури вимірювального ПВТ-01-1 зав. №2997 з висновком про відповідність вимогам МП та допуск до застосування як робочого засобу вимірювання.

Крім того, а матеріалах справи також наявна:

- копія свідоцтва виданого 27.06.2019 Державним підприємством «Донецький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки №29/1/Т/161, чинне до 27.06.2021, згідно якого проведена повірка перетворювача температури вимірювального ПВТ-01-1 зав. №2997, за результатами повірки встановлено, що ЗВТ відповідає вимогам експлуатаційної документації, в діапазоні від -50? до +50?, ±0,5%;

- копія свідоцтва виданого 14.09.2020 Державним підприємством «Донецький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки №05/1/М/27, чинне до 14.09.2021, згідно якого проведена повірка перетворювача тиску АИP-10L-ДА-AM400, зав. №30210, за результатами повірки встановлено, що ЗВТ відповідає вимогам МПУ 005/04-2003, в діапазоні від 0 до 400 кПа, ±0,25%.

Красноармійським УГГ ПAT «Донецькоблгаз» 21.04.2021 була здійснена перевірка котельні «Південна» за адресою: м. Селидове, вул. Берегова, 117а, в ході якої зафіксовано відсутність документального підтвердження відомих відповідних характеристик похибки або невизначеності вимірювань згідно п. 2 ст. 7 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та вимог п. 10 Правил обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 27.12.2005 №618 порушено пп. 1 п. 3 глави 2 розділу ХІ Кодексу газорозподільних систем, а саме: нема можливості визначити коректність обліку витрати природного газу.

За результатами проведеної перевірки складений акт про порушення №626 від 21.04.2021, в акті також зазначено про те, що засідання комісії ПАТ «Донецькоблгаз» з розгляду цього акту відбудеться 29.04.2021 о 10:00 за адресою: м. Покровськ, вул. Шосейна, 154.

Позивач підписав вказаний акт із зауваженнями, які повністю аналогічні зауваженням, що викладені в акті про порушення №623 від 21.04.2021.

В ході вказаної перевірки також був складений акт обстеження ВОГ котельні «Південна» в якому, зокрема, зазначено, що на котельні використовуються: лічильник газу GMS-G100-80, зав. №090858, діапазон вимірювання Qmin 1,6 м3/г, Qmax 160 м3/г, дата повірки 25.08.2020; перетворювач вимірювальний тиску МИДА-ДА-13П-01-Ех, зав. №06418890, діапазон вимірювання 0-0,4 МПа, дата повірки 14.09.2020; перетворювач вимірювальний температури ПВТ-01-1-1-60-6, зав. №16118, діапазон вимірювання ±50?, дата повірки 16.08.2019; обчислювач об`єму газу «Універсал-02», зав. №5200, дата повірки 23.09.2020. Працівниками відповідача в акті також зазначено, що витоки газу відсутні, пломби, встановлені на ЗВТ, в цілісності. Також зазначено, що немає можливості визначити коректність обліку витрат природного газу. Позивач підписав вказаний акт із зауваженнями.

Позивачем до матеріалів справи додана копії актів пломбування комерційного вузла обліку газу від 11.10.2011 та 15.10.2014 та копії актів обстеження ВОГ від 11.10.2011 та 15.10.2014 відповідно до яких на котельні «Південна» встановлені та опломбовані лічильник газу G-400 ЛГ-К-150, перетворювач вимірювальний абсолютного тиску МИДА-ДА-13П, перетворювач вимірювальний температури ПВТ-01-1 та обчислювач об`єму газу «Універсал-02». Вказані акти підписані споживачем та представником облікової організації.

Позивачем до матеріалів справи додані копії паспортів на: лічильник газу роторний GMS-G100-80-60-У2Н4, зав. №090858 з датою останньої повірки 25.08.2020 - придатний; перетворювач вимірювальний тиску МИДА-ДА-13П-01-Ех, зав. №06418890 з датою останньої повірки 22.09.2021 - придатний; обчислювач об`єму газу «Універсал-02» зав. №5200 з датою останньої повірки 25.09.2020 - придатний; перетворювач вимірювальний температури ПВТ-01-1 тип 1-60-6 зав. №16118 з датою останньої повірки 28.07.2021 - придатний.

До матеріалів справи також додані копії:

- протокол від 16.08.2019 повірки перетворювача температури вимірювального ПВТ-01-1 зав. №16118 з висновком про відповідність вимогам МП та допуск до застосування як робочого засобу вимірювання;

- протоколу №23 від 25.08.2020 повірки лічильника газу GMS-G100-80 зав. №090858, який містить визначення основної відносної похибки на установці ПУЛГ-9.А №012 ОКП «Донецьктеплокомуненерго».

29.04.2021 на засіданні комісії по розгляду актів про порушення прийнято рішення про задоволення актів про порушення №629 від 12.04.2021, №623 від 21.04.2021, №625 від 21.04.2021, №626 від 21.04.2021, №630 від 26.04.2021, №632 від 26.04.2021, №635 від 26.04.2021 та проведення нарахування частково, яке оформлене протоколом №27.

Згідно наданих відповідачем актів-розрахунків об`єму природного газу від 01.05.2021, на підставі актів про порушення по котельні ВГСО нараховані витрати газу в обсязі 495,72 м3; по котельні «Західна» - 10175 м3; по котельні «Південна» - 3242,80 м3; по котельні «Східна» - 3658,20 м3; по котельні №7 - 10628,40 м3; по котельні №15 - 652,40 м3; по котельні №40 - 5574,40 м3.

15.04.2021 позивачем з супровідним листом вих. №378/09 направлені на адресу Красноармійського УГГ звіти за квітень 2021 року про дані комерційних вузлів обліку (звіти з обчислювача чи коректору об`єму природного газу про добові та/або погодинні дані споживання природного газу, протоколи про втручання в роботу комерційного ВОГ та протокол аварійних/діагностичних повідомлень, в тому числі і по вищезазначеним котельним.

До матеріалів справи надані роздруківки з даними обчислювача об`єму газу «Універсал-02» по котельням:

- «Західна»: період вибірки 01.04.2021-12.04.2021, об`єм природного газу 50875 м3, кількість втручань 0, кількість аварійних ситуацій 0;

- №7: період вибірки 01.04.2021-12.04.2021, об`єм природного газу 53142 м3, кількість втручань 3, кількість аварійних ситуацій 2;

- №40: період вибірки 01.04.2021-12.04.2021, об`єм природного газу 27872 м3, кількість втручань 3, кількість аварійних ситуацій 60;

- №15: період вибірки 01.04.2021-12.04.2021, об`єм природного газу 3262 м3, кількість втручань 3, кількість аварійних ситуацій 84;

- ВГСО: період вибірки 01.04.2021-12.04.2021, об`єм природного газу 2043 м3, кількість втручань 7, кількість аварійних ситуацій 14;

- «Східна»: період вибірки 01.04.2021-12.04.2021, об`єм природного газу 18291 м3, кількість втручань 3, кількість аварійних ситуацій 0;

- «Південна»: період вибірки 01.04.2021-12.04.2021, об`єм природного газу 16214 м3, кількість втручань 3, кількість аварійних ситуацій 0.

Листом від 11.05.2021 №1738/12 позивач повернув відповідачу без підписання акт прийманні-передачі послуги розподілу природного газу №1/4 від 01.05.2021, оскільки не визнає об`єми спожитого газу в т.ч. за вищезазначеними котельнями.

З урахуванням досліджених судом доказів та пояснень, наданих сторонами, судом встановлено, що донарахування згідно спірного рішення здійснені відповідачем у зв`язку з ненаданням позивачем документів підтвердження відомих відповідних характеристик похибок або невизначеності вимірювань на перевірені ВОГ, що, на думку відповідача, свідчить про неможливість підтвердження коректності роботи ВОГ позивача та слід кваліфікувати як позаштатний режим роботи комерційного ВОГ на підставі п.п. 6 п. 6 глави 6 розділу X Кодексу ГРС, а саме як інші ознаки порушень вимог щодо експлуатації ЗВТ, які можуть вплинути на результат вимірювання.

Відповідач вважає, що для ВОГ, введених в експлуатацію з 04.09.2016, характеристики похибок або невизначеність вимірювань повинні підтверджуватись декларацією про відповідність законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки. У свою чергу, для ВОГ, введених в експлуатацію до 04.09.2016, за позитивних результатів атестації (якщо відносні похибки вимірювань об`єму газу за стандартних умов не виходять за межі допустимих нормованих значень у всіх робочих діапазонах змін параметрів, які впливають на результати вимірювань) територіальним органом Держспоживстандарту оформлювалось: свідоцтво про державну метрологічну атестацію ВОГ встановленої форми (до січня 2008 року); свідоцтво про атестацію методики виконання вимірювання, форма якого наведена в методиці атестації (до листопада 2015 року); свідоцтво про державну метрологічну атестацію ВОГ, форма якого наведена у ДСТУ 3215 (до вересня 2016 року).

Позивач же вважає, що ним надані всі документи, які підтверджують, що вузли обліку газу, які працюють на перевірених котельнях, є комерційними, а відповідач вимагає надання документів, які не передбачені чинним законодавством, при цьому, відповідачем не доведено порушення відповідачем п.п. 6 п. 6 глави 6 розділу X Кодексу газорозподільних систем, оскільки не встановлено жодної ознаки того, що перевірені вузли обліку газу працюють некоректно чи пошкоджені тощо, відповідачем не була призначена перевірка вузла обліку газу відповідною установою.

Відповідно до абзацу 1 пункту 2 глави 1 розділу ІХ Кодексу ГРС (тут і надалі в редакції станом на дату прийняття оскаржуваного рішення) на момент виникнення спірних правовідносин) порядок комерційного обліку природного газу (визначення його об`ємів і обсягів) по об`єктах споживачів, у тому числі побутових споживачів, здійснюється згідно з договором розподілу природного газу, укладеним між споживачем та Оператором ГРМ, та з урахуванням вимог цього Кодексу. Порядок укладання договору розподілу природного газу визначений розділом VІ цього Кодексу.

За приписом абз. 1 п. 4 гл. 3 розд. IX Кодексу ГРС споживач, який є власником комерційного ВОГ, зобов`язаний протягом трьох календарних днів після закінчення розрахункового газового місяця надати Оператору ГРМ у спосіб та за формою, визначеними договором розподілу природного газу, звіт про дані комерційного вузла обліку за розрахунковий період. При цьому якщо комерційний ВОГ обладнаний обчислювачем чи коректором об`єму природного газу, до звіту додаються роздруковані звіти з обчислювача чи коректора об`єму природного газу про добові та/або погодинні дані споживання природного газу, протокол про втручання в роботу комерційного ВОГ та протокол аварійних/діагностичних повідомлень.

Згідно з п. 4 гл. 1 розд. Х Кодексу ГРС передача (розподіл, споживання) природного газу до/з газорозподільної системи здійснюється за умови наявності комерційного вузла обліку природного газу.

Вузол обліку природного газу/вузол обліку/ВОГ, за положеннями пункту 4 глави 1 розділу І Кодексу ГРС, визначається як сукупність засобів вимірювальної техніки, зокрема лічильник газу або звужуючий пристрій, та допоміжних засобів, призначених для вимірювання, реєстрації результатів вимірювання та розрахунків об`єму природного газу, зведених до стандартних умов, визначених законодавством.

За змістом підп. 2 п. 4 гл. 4 розд. Х Кодексу ГРС на дату первинного обстеження вузла обліку на місці його монтажу власником вузла обліку надається така документація для комерційного ВОГ на базі лічильника газу в комплекті з коректором або обчислювачем об`єму газу: робочий проект на вузол обліку, погоджений з Оператором ГРМ; технічні умови щодо приєднання або реконструкції вузла обліку; акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін; оригінали паспортів на ЗВТ, передбачені проектом (лічильник газу, обчислювач або коректор об`єму газу, перетворювач тиску та температури, густиномір, потоковипрямляч тощо); оригінали свідоцтв про повірку ЗВТ, передбачених проектом (лічильника газу, обчислювача або коректора об`єму газу, перетворювача тиску та температури, густиноміра тощо); паспорт (етикетки на прямі ділянки для турбінних та ультразвукових лічильників); оригінал паспорта на фільтр газу (за його наявності).

Абзацами 1, 3 пункту 2 глави 6 розділу Х Кодексу ГРС передбачено, що протягом експлуатації комерційного ВОГ та його складових Оператор ГРМ та споживач (суміжний суб`єкт ринку природного газу) проводять, зокрема, перевірку комерційного ВОГ та його складових відповідно до вимог цього Кодексу, а також контрольний огляд вузла обліку. Контрольний огляд вузла обліку здійснюється Оператором ГРМ за необхідності, але не рідше ніж один раз на шість місяців.

Відповідно до п. 3 гл. 6 розд. Х Кодексу ГРС власники комерційних ВОГ протягом всього строку їх експлуатації повинні мати, зберігати та надавати на вимогу представника Оператора ГРМ при проведенні перевірок ВОГ чи передбачених пунктом 2 цієї глави заходів оригінали документів, які пред`являлися при введенні комерційного ВОГ в експлуатацію та передбачені главою 4 цього розділу. Експлуатація комерційного ВОГ та його складових без наявності визначених в главі 4 цього розділу документів не допускається. У разі втрати будь-якого з документів власник комерційного ВОГ зобов`язаний їх відновити.

Відповідно до абз. 2-8 п. 6 гл. 6 розд. Х Кодексу ГРС у разі виявлення позаштатного режиму роботи комерційного ВОГ чи його складових власник (користувач), на території або у приміщенні якого встановлений комерційний ВОГ чи його складові, має терміново поінформувати про це Оператора ГРМ. Позаштатний режим роботи комерційного ВОГ, зокрема, включає: 1) витоки газу з елементів та конструкції комерційного ВОГ, у тому числі імпульсних ліній манометрів, датчиків тиску і температури тощо; 2) відсутність зміни показань лічильника газу (обчислювача або коректора об`єму газу), загальмованість або рух з ривками зчитувального механізму при фактичній витраті (споживанні) природного газу; 3) наявність сторонніх шумів та нехарактерних звуків при роботі лічильника газу чи іншого ЗВТ; 4) індикація або наявність повідомлень про порушення в роботі ЗВТ, в тому числі про необхідність зміни елементів живлення; 5) забруднення або відкладання осадів, потрапляння сторонніх предметів до внутрішньої порожнини вимірювального трубопроводу або лічильника газу чи на робочі поверхні первинних перетворювачів; 6) інші ознаки порушень вимог щодо експлуатації ЗВТ, які можуть вплинути на результати вимірювання.

Відповідно до підп. 2 п. 1 гл. 9 розд.Х Кодексу ГРС Оператор ГРМ та споживач протягом експлуатації комерційного ВОГ та його складових, у тому числі в разі позаштатної ситуації чи виникнення спірних питань щодо результатів вимірювань об`єму природного газу, мають право здійснювати з дотриманням вимог цього Кодексу перевірку комерційного ВОГ та його складових щодо працездатності та/або придатності ЗВТ до застосування на підставі результатів перевірки їх метрологічних характеристик, зокрема загальної похибки вимірювання.

За змістом абз.1 п.3 гл.9 розд.Х Кодексу ГРС до проведення перевірок комерційного ВОГ можуть залучатися уповноважені представники національної метрологічної служби (за їх згодою).

Згідно з абз.1, 2 п.6 гл.9 розд.Х Кодексу ГРС за підсумками перевірки комерційного ВОГ та за умови відсутності зауважень представник Оператора ГРМ на місці перевірки повинен скласти відповідний акт обстеження/акт контрольного огляду вузла обліку (по одному екземпляру для кожної сторони), що має бути підписаний споживачем. Якщо під час перевірки комерційного ВОГ (за умови відсутності ознак порушень, передбачених розділом ХІ цього Кодексу) між сторонами виникає сумнів щодо результатів вимірювання об`єму природного газу та/або метрологічних характеристик комерційного ВОГ чи його складових, за домовленістю сторін або за ініціативою однієї зі сторін - Оператора ГРМ чи споживача може бути ініційована їх позачергова чи експертна повірка у порядку, визначеному цим розділом. При цьому в акті обстеження/акті контрольного огляду вузла обліку (або в акті про порушення) Оператор ГРМ має зазначити про проведення певних дій щодо позачергової чи експертної повірки комерційного ВОГ чи його складових.

Відповідно до пп. 1 п. 3 гл. 2 розділу XI Кодексу ГРС до порушень (за умови відсутності несанкціонованого втручання в ГРМ або роботу ЗВТ), що сталися внаслідок пошкодження чи позаштатного режиму роботи комерційного ВОГ або його складових (які кваліфікуються як «не з вини споживача»), але внаслідок яких споживачу здійснюється перерахунок розподіленого (спожитого) об`єму природного газу, належать пошкодження ЗВТ (лічильника газу) або робота комерційного ВОГ чи його складових в позаштатному режимі, внаслідок чого витрата (споживання) природного газу комерційним ВОГ не обліковується або обліковується некоректно.

У разі виявлення Оператором ГРМ несправності лічильника газу або звужуючого пристрою (перетворювача різниці тиску), що сталася внаслідок його пошкодження або позаштатного режиму роботи, за умови відсутності несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ перерахунок об`єму розподіленого (спожитого) природного газу проводиться з урахуванням такого: у разі, якщо при вимірюванні лічильником газу або звужуючим пристроєм та/або датчиком різниці тиску перевищується діапазон вимірювання або вони працюють в позаштатному режимі, про що є зареєстровані та зафіксовані у звітах обчислювача чи коректора об`єму газу повідомлення про наявні аварійні/діагностичні ситуації (несправність), об`єм розподіленого (спожитого) природного газу розраховується за номінальною потужністю неопломбованого газоспоживаючого обладнання - перерахунки проводяться за фактичний час тривалості аварійної/позаштатної ситуації (підп.2 п.4 глави 4 розділу ХІ Кодексу ГРС).

Відповідно до п.п.8, 9, 11 гл.5 розд.ХІ Кодексу ГРС акт про порушення не пізніше двомісячного строку з дня його складання має бути розглянутий комісією з розгляду актів про порушення Оператора ГРМ, яка визначає його правомірність та приймає щодо нього відповідне рішення. До складу комісії має входити не менше трьох представників Оператора ГРМ зі складу інженерно-технічного персоналу та юристів. Крім того, Оператор ГРМ офіційним листом має запросити для участі на постійній основі у складі комісії по одному уповноваженому представнику метрологічної організації та територіального органу Регулятора. У разі відмови метрологічної організації або територіального органу Регулятора в делегуванні свого представника для участі на постійній основі у складі комісії комісія створюється без участі такого представника. Остаточний склад комісії з розгляду актів про порушення затверджується наказом Оператора ГРМ. За результатами розгляду акта про порушення на засіданні комісії може бути прийняте рішення про його задоволення (повністю або частково), або необхідність додаткового обстеження чи перевірки, або додаткових пояснень тощо, або скасування акта про порушення. При задоволенні комісією акта про порушення складається акт-розрахунок необлікованого (донарахованого) об`єму та обсягу природного газу і його вартості.

В актах про порушення №629 від 12.04.2021, №623 від 21.04.2021, №625 від 21.04.2021, №626 від 21.04.2021, №630 від 26.04.2021, №632 від 26.04.2021, №635 від 26.04.2021 зафіксовано, що як лічильники газу, так і коректори були опломбовані, надані діючі результати повірок. Перевіряючими не встановлено пошкодження пломб; несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ та газопроводу; несанкціонованого підключення газових приладів; ознак пошкодження ЗВТ; витоків газу тощо.

Зазначення в акті перевірки, що споживачем не надано документального підтвердження відомих відповідних характеристик похибок або невизначеності вимірювань, внаслідок чого ВОГ не може вважатися комерційним та це порушення класифікуються як робота ВОГ в позаштатному режимі, внаслідок чого витрата природного газу обліковується некоректно - є лише припущеннями відповідача, які не доведені ані перевіркою коректності показників ВОГ, ані їх експертизою, ані змістом звітів про дані обчислювача ВОГ та протоколів конфігурування, поточних значень, про втручання в роботу комерційного ВОГ, аварійних/діагностичних повідомлень за розрахунковий період.

Поданими сторонами доказами не підтверджено пошкодження чи позаштатний режим роботи комерційного ВОГ або його складових, внаслідок чого витрата (споживання) природного газу комерційним ВОГ не обліковується або обліковується некоректно.

Суд погоджується з аргументами позивача, що обставини і суть порушення, вказані відповідачем, не відповідають підпункту 1 пункту 3 глави 2 розділу XI Кодексу газорозподільних систем.

Суд вважає, що позивач надав відповідачу документи, які передбачені главою 4 розділу Х Кодексу ГРС, зокрема, робочий проект, акт балансової належності, паспорти на складові ВОГ та свідоцтва про повірку ВОГ, а оператор ГРМ (відповідач) безпідставно вимагає від позивача документальне підтвердження відомих відповідних характеристик похибок або невизначеності вимірювань ВОГ, що перебуває в експлуатації, при цьому не вказує конкретних норм чинного законодавства, які б покладали на споживача обов`язок надання оператору ГРМ певного переліку документів на підтвердження відомих відповідних характеристик похибок або невизначеності вимірювань ВОГ, що перебуває в експлуатації.

Одночасно суд зазначає, що для ВОГ, які вже перебувають в експлуатації, передбачено проведення саме повірки (повірка після ремонту, періодична повірка, чергова, позачергова повірка тощо). Відповідні положення передбачені як ст. 28 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» №1765-IV (який втратив чинність), так і ст. 17 Закону «Про метрологію та метрологічну діяльність» (який був чинний станом на момент виникнення спірних відносин).

Відповідач не врахував, що відповідні метрологічні характеристики ВОГ були визначені під час проведення відповідних повірок. При цьому у разі, якщо у відповідача були обґрунтовані сумніви щодо відповідних відомостей, він не був позбавлений можливості вирішити це питання шляхом звернення до уповноваженої установи про проведення експертної повірки.

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», який чинний на момент спірних перевірок, під час метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, у суб`єктів господарювання проводиться перевірка щодо: стану та дотримання правил застосування засобів вимірювальної техніки; додержання вимог до періодичної повірки засобів вимірювальної техніки; застосування дозволених одиниць вимірювання під час експлуатації засобів вимірювальної техніки.

Метрологічний нагляд за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, здійснюється шляхом проведення перевірок відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

За наявності сумнівів щодо коректної роботи перевірених ВОГ відповідачем не було зазначено про необхідність проведення певних дій щодо позачергової повірки комерційного ВОГ позивача та не ініційовано проведення експертизи ВОГ на відповідність метрологічним характеристикам.

За висновком суду, визначене відповідачем порушення як відсутність документального підтвердження відомих відповідних характеристик похибок або невизначеності вимірювань не є позаштатним режимом роботи комерційного ВОГ у розумінні пункту 6 глави 6 розділу Х Кодексу газорозподільних систем.

У разі виявлення Оператором ГРМ несправності лічильника газу або звужуючого пристрою (перетворювача різниці тиску), що сталася внаслідок його пошкодження або позаштатного режиму роботи, за умови відсутності несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ перерахунок об`єму розподіленого (спожитого) природного газу проводиться з урахуванням такого: у разі, якщо при вимірюванні лічильником газу або звужуючим пристроєм та/або датчиком різниці тиску перевищується діапазон вимірювання або вони працюють в позаштатному режимі, про що є зареєстровані та зафіксовані у звітах обчислювача чи коректора об`єму газу повідомлення про наявні аварійні/діагностичні ситуації (несправність), об`єм розподіленого (спожитого) природного газу розраховується за номінальною потужністю неопломбованого газоспоживаючого обладнання - перерахунки проводяться за фактичний час тривалості аварійної/позаштатної ситуації (підп.2 п.4 глави 4 розділу ХІ Кодексу ГРС).

Втім, у даній справі таких обставин не встановлено і відповідачем не доведено.

Відсутні будь-які підтвердження того, що комерційні ВОГ позивача на перевірених котельнях не обліковували чи обліковували частково природний газ, який проходив через ці ВОГ, що повністю виключає можливість донарахування позивачу об`ємів природного газу на підставі п.п. 1 п. 3 гл. 2 розділу XI Кодексу газорозподільних систем.

За умови відсутності пошкодження лічильника, пропущення строку періодичної повірки лічильника газу з вини споживача або несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ та за наявності справного обчислювача (коректора) об`єму газу, який не містить зареєстрованих та зафіксованих у звітах повідомлень про роботу лічильника газу в позаштатному режимі, несправність лічильника внаслідок його невідповідності нормативним документам у сфері метрології, встановлена за результатами позачергової або експертної повірки, не є підставою для здійснення перерахунку споживачу об`єму розподіленого (спожитого) природного газу відповідно до пункту 4 глави 4 розділу ХІ Кодексу ГРС.

Аналогічна позиція викладена Об`єднаною палатою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у постанові від 02.12.2020 у справі №906/962/18.

Проаналізувавши фактичні обставини справи та наведені приписи чинного законодавства, суд дійшов висновку про відсутність встановленого в актах №629 від 12.04.2021, №623 від 21.04.2021, №625 від 21.04.2021, №626 від 21.04.2021, №630 від 26.04.2021, №632 від 26.04.2021, №635 від 26.04.2021 порушення і, відповідно, про неправомірність нарахування Оператором ГРМ не облікованого обсягу газу по котельням ВГСО, «Західна», «Південна», «Східна», №7, №15, №40 на підставі рішення, яке оформлено протоколом №27 від 29.04.2021.

З огляду на викладене суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення позову та скасування оспорюваного рішення Оператора ГРМ. Визнання недійсним і скасування рішення відповідача тягне одні й ті самі правові наслідки (є тотожними способами захисту права), що виключає необхідність їх одночасного задоволення судом.

У зв`язку із задоволенням позову, відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, судовий збір покладається на відповідача та підлягає стягненню на користь позивача.

Керуючись ст.ст. 73, 74, 76-80, 129, 236, 237, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В :

1. Позов задовольнити повністю.

2. Скасувати рішення Публічного (Приватного) акціонерного товариства «По газопостачанню та газифікації «Донецькоблгаз», оформлене Протоколом №27 засідання комісії по розгляду актів про порушення від 29.04.2021 в частині задоволення Акту про порушення №635 від 26.04.2021, Акту про порушення №630 від 26.04.2021, Акту про порушення №632 від 26.04.2021, Акту про порушення №623 від 21.04.2021, Акту про порушення №626 від 21.04.2021, Акту про порушення №629 від 12.04.2021, Акту про порушення №625 від 21.04.2021.

3. Стягнути з Приватного акціонерного товариства «По газопостачанню та газифікації «Донецькоблгаз» (84313, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Південна, буд. 1, ідентифікаційний код 03361075) на користь Обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго» (84307, Донецька обл., м. Краматорськ, пров. Земляний, буд. 2, ідентифікаційний код 03337119) судовий збір у розмірі 2684 (дві тисячі шістсот вісімдесят чотири) грн 00 коп.

Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Рішення може бути оскаржено в порядку та строки, передбачені ст.ст. 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено: 11.12.2023

Суддя М.В. Хабарова