ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

04.02.20 Справа № 923/840/19

Господарський суд Херсонської області у складі судді Гридасова Ю.В., за участю секретяря судових засідань Бурдюг Т.М., розглянув у підготовчому судовому засіданні справу

за первісним позовом: Акціонерного товариства «Херсонобленерго» (м. Херсон),

до відповідача за первісним позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЕЛІОСИВАШЕНЕРГО» (с. Григорівка Чаплинського району Херсонської області),

про визнання укладеним договору,

за зустрічним позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЕЛІОСИВАШЕНЕРГО» (с. Григорівка Чаплинського району Херсонської області),

до відповідача за зустрічним позовом: Акціонерного товариства «Херсонобленерго» (м. Херсон),

про визнання договору укладеним,

за участю представників:

від позивача за первісним позовом: Анісімов В.В. - адвокат,

від відповідача за первісним позовом: Данченко Ю.М. - адвокат, Євдокімов В.А. - директор.

ВСТАНОВИВ:

Позивач 01.10.2019 року звернувся до суду з позовною заявою у якій просить визнати договір про нестандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу Сиваської сонячної електростанції та додатку № 1 до договору технічні умови нестандартного приєднання № 36/91-1538 від 07.08.2019 р. укладеним в редакції АТ "Херсонобленерго".

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 01.10.2019 року справу розподілено судді Гридасову Ю.В.

Ухвалою суду від 02.10.2019 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі, призначено підготовче засідання за правилами загального позовного провадження, з викликом сторін, на 29 жовтня 2019 року о 15:00.

У підготовчому засіданні оголошувались перерви з 29.10.19 до 15 години 00 хвилин 21.11.2019 року, з 21.11.2019 до 15 години 00 хвилин 03.12.2019 року, з 03.12.2019 до 12 години 00 хвилин 24.12.2019 року, з 24.12.2019 до 15 години 30 хвилин 09.01.2020 року.

Розгляд справи у підготовчому провадженні відкладався протокольною ухвалою з 09.01.20 до 14 години 30 хвилин 04.02.20.

Протокольними ухвалами від 21.11.19 та 24.12.19 судом продовжено строк підготовчого провадження до 17.02.2020.

У підготовчому судовому засіданні 04.02.20 сторонами подано спільну заяву про укладання мирової угоди, до якої додано оригінал Мирової угоди від 04.02.20.

Відповідно до ст. 192 ГПК України: «Мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб.

Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.

До ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз`яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії.

Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Суд постановляє ухвалу про відмову у затвердженні мирової угоди і продовжує судовий розгляд, якщо:

умови мирової угоди суперечать закону або порушують права чи охоронювані законом інтереси інших осіб, є невиконуваними; або

одну із сторін мирової угоди представляє її законний представник, дії якого суперечать інтересам особи, яку він представляє.»

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 231 ГПК України: «Господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.»

Укладена сторонами у справі та подана суду мирова угода підлягає затвердженню судом, а провадження у справі підлягає закриттю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про судовий збір» сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила, за ухвалою суду в разі закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв`язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.

Керуючись ст. 46, 192, 231, 233, 234, 235, 255 - 257, підпунктами 17.1, 17.5. підпункту 17, пункту 1 розділу ХІ «Перехідні положення» Господарського процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

1. Затвердити укладену сторонами 04.02.2020 мирову угоду наступного змісту:

Мирова угода

Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЕЛІОСИВАШЕНЕРГО" в особі Директора Євдокімова Віктора Анатолійовича , що діє на підставі Статуту, та

Акціонерне товариство «Херсонобленерго» в особі Директора департаменту юридичного Анісімова Вадима Валерійовича, що діє на підставі Статуту та Протоколу Правління, з іншої сторони, надалі іменуються разом як «Сторони», а кожен окремо як «Сторона», які є сторонами у справі № 923/840/19 за позовом Акціонерного товариства «Херсонобленерго» до Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЕЛІОСИВАШЕНЕРГО" про визнання договору укладеним в редакції позивача та яка станом на « 03» лютого 2020 року знаходиться у провадженні Господарського суду Херсонської області, керуючись ст. ст. 46, 192 ГПК України, уклали дану Мирову угоду (надалі угода) про наступне:

1. Сторони домовились врегулювати спір по справі № 923/840/19 за позовом Акціонерного товариства «Херсонобленерго» до Товариства з обмеженою відповідальністю "ГЕЛІОСИВАШЕНЕРГО" про визнання договору укладеним в редакції позивача про визнання договору укладеним шляхом укладення та виконання Мирової угоди.

За згодою сторін провадження у справі № 923/840/19 закривається на умовах, зазначених нижче в даній Угоді.

2. Сторони домовились врегулювати спір по справі № 923/840/19 за позовом Акціонерного товариства «Херсонобленерго» до Товариства з обмеженою відповідальністю "ГЕЛІОСИВАШЕНЕРГО" про визнання договору укладеним в редакції позивача виклавши договір про нестандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу та техінчних умов № 36/91-1538 від 07.08.2019 року у наступній редакції:

ДОГОВІР

про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу

№ _____

м. Херсон "___"__________ 20___р.

АТ «Херсонобленерго», в особі в.о. Голови правління Юрченко Юрія Вікторивича, що діє на підставі статуту, (далі - Виконавець послуг), з однієї сторони та, ТОВ "ГЕЛІОСИВАШЕНЕРГО" в особі Директора Євдокімова Віктора Анатолійовича , що діє на підставі Статуту (далі - Замовник), з іншої сторони (далі - Сторони), уклали цей договір про приєднання електроустановок Замовника до електричних мереж системи розподілу (далі - Договір).

При виконанні умов цього Договору Сторони зобов`язуються діяти відповідно до чинного законодавства, зокрема вимог Кодексу систем розподілу (далі - Кодекс).

1. Загальні положення

1.1. За цим Договором до електричних мереж системи розподілу Виконавця послуг, оператора малої системи розподілу або іншого власника електричних мереж (основного споживача) приєднується: Сиваська сонячна електростанція місце розташування об`єкта Замовника: Чаплинський р-н., с/рада Григорівська.

1.2. Місце (точка) забезпечення потужності об`єкта Замовника встановлюється на: ІІ с.ш. РП-35кВ ПС-35/10кВ "Григорівка".

1.3. Точка приєднання (межа балансової належності об`єкта Замовника) встановлюється на: на кінцевій опорі на межі земельної ділянки замовника, ЛЕП-35кВ, що проектується.

1.4. Тип приєднання об`єкта Замовника: нестандартне приєднання.

1.5. Величина потужності, замовленої до приєднання (у точці приєднання) 5000.0 кВт.

1.6. Категорія надійності електропостачання ІІІ.

1.7. Ступінь напруги в точці приєднання визначається напругою на межі балансової належності та буде становити 35 (27) кВ, I клас напруги.

2. Предмет Договору

2.1. Виконавець послуг забезпечує приєднання електроустановок об`єкта Замовника (будівництво, реконструкція, технічне переоснащення та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об`єкта Замовника від точки забезпечення потужності до точки приєднання) до електричних мереж системи розподілу відповідно до схеми зовнішнього електрозабезпечення і проектної документації та здійснює підключення електроустановок об`єкта Замовника до електричних мереж системи розподілу на умовах цього Договору.

2.2. Замовник оплачує Виконавцю послуг вартість приєднання до електричних мереж системи розподілу на умовах цього Договору.

3. Права та обов`язки сторін

3.1. Виконавець послуг зобов`язаний:

3.1.1. Надати Замовнику необхідні вихідні дані для проектування та визначити найближчу точку в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт) Виконавця відповідного ступеня напруги, від якої має проектуватися лінійна частина приєднання до точки приєднання електроустановок Замовника.

3.1.2. Розпочати та забезпечити в установленому порядку приєднання (будівництво та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об`єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) об`єкта Замовника у строки, встановлені цим Договором, після виконання Замовником зобов`язань, визначених підпунктом 3.2.3 цього Договору.

Перебіг строків надання послуг з приєднання зупиняється на час здійснення виконавцем послуг заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об`єктів електроенергетики (про, що письмово повідомляється Замовник) та з інших підстав визначених нормативно-правовими актами.

Після завершення процедури відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об`єктів електроенергетики перебіг строку надання послуги з приєднання, встановленого умовами договору про приєднання продовжується.

3.1.3. Підключити електроустановки Замовника до електричних мереж упродовж 5 днів, якщо підключення не потребує припинення електропостачання інших споживачів, або 10 днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших споживачів, після виконання умов цього Договору, введення в експлуатацію об`єкта Замовника в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування, та після укладення договору з розподілу електричної енергії (договору про користування електричною енергією), після виконання Замовником зобов`язань, визначених підпунктами 3.2.1 - 3.2.3, 3.2.4 цього Договору, та надання послуги з первинного підключення електроустановок (об`єкта) як окремої послуги.

3.1.4. Підключити електроустановки Замовника до електричних мереж Виконавця послуг на підставі заяви Замовника впродовж 5 днів, якщо підключення не потребує припинення електропостачання інших споживачів, або 10 днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших споживачів, після введення в експлуатацію об`єкта Замовника в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування, та після укладення договору постачання електричної енергії та договору про розподіл електричної енергії.

3.2. Замовник зобов`язаний:

3.2.1. Розробити на підставі технічних умов від 07.08.2019р., N 36/91-1538, які є додатком до цього Договору, проектну документацію щодо будівництва (реконструкції) електричних мереж лінійної частини приєднання, внутрішнього електрозабезпечення (у межах земельної ділянки Замовника) електроустановок Замовника від точки приєднання до об`єкта Замовника щодо безпеки електропостачання та влаштування вузла комерційного обліку електричної енергії. Проектування лінійної частини приєднання вилучається з обсягу робіт, що виконуються Виконавцем послуги.

3.2.2. Погодити розроблену на виконання підпункту 3.2.1 цього Договору проектну документацію з Виконавцем послуг. Передати Виконавцю послуг проектну документацію на лінійну частину приєднання у 4 примірниках для виконання ним зобов`язань за Договором.

3.2.3. Оплатити на умовах цього Договору вартість наданих Виконавцем послуг з приєднання електроустановок Замовника в точці приєднання. При цьому кошторис проектної документації створення електричних мереж лінійної частини приєднання, розробленої Замовником та затвердженої Виконавцем не може перевищувати 2 000 000,00 грн. (два мільйони грн. 00 коп.). Проєктно-кошторисна документація на створення електричних мереж лінійної частини приєднання, розробляється Замовником, шляхом укладання із Виконавцем послуг договору на розробку проєктно-кошторисної документації будівництва електричних мереж лінійної частини приєднання (від точки забезпечення потужності до точки приєднання

електроустановок Замовника).

3.2.4. На дату 25.07.2021 р. ввести в експлуатацію в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування, власний об`єкт та електричні мережі зовнішнього та внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (у межах земельної ділянки Замовника), надавши Виконавцю послуг документи, що підтверджують готовність до експлуатації електроустановок об`єкта Замовника.

3.3. Виконавець послуг має право:

3.3.1. Прийняти рішення щодо надання послуги з приєднання або самостійно, або із залученням підрядних організацій.

3.3.2. У разі порушення Замовником порядку розрахунків за цим Договором призупинити виконання зобов`язань за цим Договором до належного виконання Замовником відповідних умов цього Договору та/або ініціювати перегляд Сторонами істотних умов цього Договору.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Контролювати, у тому числі через особистий кабінет Замовника на веб-сайті Виконавця послуг та шляхом письмових запитів до Виконавця послуг, виконання Виконавцем послуг зобов`язань щодо будівництва електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об`єкта Замовника від точки забезпечення потужності до точки приєднання, хід виконання робіт, пов`язаних із наданням послуги з приєднання.

3.5. У разі виникнення потреби у перенесенні існуючих (діючих) повітряних та/або підземних електричних мереж та інших об`єктів електроенергетики звернутися до їх власника з метою укладення окремого договору щодо надання послуг з перенесення відповідних об`єктів електроенергетики відповідно до частини вісімнадцятої статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії».

3.6. Після введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об`єкта Замовника Виконавець послуг набуває права власності на збудовані електричні мережі зовнішнього електрозабезпечення (від точки забезпечення потужності до точки приєднання).

4. Плата за приєднання та порядок розрахунків

4.1. На дату укладення цього Договору плата за приєднання становить - грн.

Вартість послуги з приєднання буде встановлена додатковою угодою до цього Договору, яка буде визначена відповідно до Методики розрахунку вартості приєднання та проектної документації на лінійну частину приєднання після виконання п.3.2.2 цього Договору.

4.2. Оплата вартості послуги з приєднання здійснюється в такому порядку: оплата в розмірі 80 (вісімдесяти) відсотків плати, визначеної пунктом 4.1 цього Договору, упродовж 5 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати узгодження проектної документації; остаточний розрахунок у розмірі 20 (двадцяти) відсотків плати, визначеної пунктом 4.1 цього Договору, упродовж 5 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня після надання послуги з приєднання, що підтверджується підписанням Сторонами двох примірників Актів про надання послуги з приєднання до електричних мереж системи розподілу (далі - Акт).

4.3. Виконавець послуг зобов`язаний надати Замовнику рахунок на сплату плати за додаткову послугу з підключення після виконання Замовником п. 3.2.4. цього Договору та подання окремої заяви на підключення Виконавцю. При цьому, вартість плати за додаткову послугу підключення з розрахунку на одне підключення не може перевищувати 2 500,00 грн. (згідно п. 2.9 Методики формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу).

4.4. За домовленістю Сторін може бути встановлений інший порядок оплати шляхом конкретизації умов цього Договору (у випадку проектування лінійної частини приєднання Замовником).

5. Відповідальність сторін

5.1. У випадку порушення своїх зобов`язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов`язання є його невиконання або неналежне виконання.

5.2. Виконавець послуг несе відповідальність за зміст та обґрунтованість виданих технічних умов та правильність розрахунку плати за приєднання до електричних мереж системи розподілу за цим Договором.

5.3. За порушення строків виконання зобов`язання за цим Договором винна Сторона сплачує іншій Стороні пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості приєднання за кожний день прострочення. Пеня не нараховується на час зупинення надання послуг з приєднання з підстав передбачених договором та нормативно-правовими актами.

У разі порушення Виконавцем послуг умов зобов`язання щодо строків надання послуги з приєднання:

у разі перевищення строку надання послуги з приєднання, встановленого цим Договором, від 30 до 60 календарних днів плата за приєднання, визначена пунктом 4.1 цього Договору, зменшується на 10 відсотків (крім випадків, визначених Кодексом);

у разі перевищення строку надання послуги з приєднання, встановленого цим Договором, від 60 до 120 календарних днів плата за приєднання, визначена пунктом 4.1 цього Договору, зменшується на 20 відсотків (крім випадків, визначених Кодексом);

у разі перевищення строку надання послуги з приєднання, встановленого цим Договором, більше ніж на 120 календарних днів Виконавець послуг зобов`язаний повернути Замовнику кошти, отримані як попередня оплата (у розмірі 80 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1 цього Договору) (крім випадків, визначених Кодексом).

Виконавець послуг не притягується до відповідальності передбаченої цим договором у разі зупинення часу надання послуг приєднання, а саме пеня за час зупинення надання послуг з приєднання не нараховується та плата за приєднання не підлягає зменшенню.

5.4. Сторони не відповідають за невиконання умов цього Договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили. Факт дії обставин непереборної сили підтверджується відповідною довідкою, виданою Торгово-промисловою палатою України.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі спірні питання, пов`язані з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства України.

7. Строк дії Договору

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами передбачених ним зобов`язань, але не довше ніж до 25.07.2021р.

7.2. Цей Договір може бути змінено або розірвано і в інший строк за ініціативою будь-якої зі Сторін у порядку, встановленому чинним законодавством.

7.3. Строк цього Договору може бути продовжений за вмотивованим зверненням однієї зі Сторін у порядку, встановленому чинним законодавством.

7.4. Цей Договір може бути розірвано у порядку, встановленому чинним законодавством, у разі невиконання Сторонами своїх зобов`язань.

8. Інші умови Договору

8.1. Фактом виконання зобов`язання Виконавця послуг з приєднання до електричних мереж системи розподілу об`єкта Замовника (будівництво електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення від точки забезпечення потужності до точки приєднання) Сторони вважатимуть підписання Сторонами акта про надання послуги з приєднання до електричних мереж системи розподілу.

8.2. Акт про надання послуги з приєднання до електричних мереж системи розподілу може бути також оформлений Сторонами цього Договору після подання робочої напруги та проведення випробувань електрообладнання Замовника або обладнання зовнішнього електрозабезпечення Замовника.

8.3. Перелік невід`ємних додатків до цього Договору:

1. Технічні умови від 07.08.2019р., N 36/91-1538;

2. _____________________.

8.4. Цей Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу для Замовника та Виконавця послуг.

9. Місцезнаходження Сторін

Виконавця послугЗамовник
АТ «Херсонобленерго» м.Херсон, вул.Пестеля, 5 р/р НОМЕР_1 ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" МФО 300506 ТОВ "ГЕЛІОСИВАШЕНЕРГО" Чаплинський р-н., с. Григорівка, вул. Садова, буд. 33 Виписка з ЄДР, видана 06.06.2011 р. Ідентифікаційний номер 37601917
М.П. В.о. Голова Правління__________ Ю.В. Юрченко «______»_________________________2019р. МП ______________________________________ «______»________________________2019р.

Чаплинські РЕМ Додаток №1

до договору про приєднання

до електричних мереж від

«____»_____________ року

№ ______________

Дата видачі « 07» серпня 2019 року № 36/91-1538

Сиваська сонячна електростанція

ТОВ "ГЕЛІОСИВАШЕНЕРГО"

(назва об`єкта та повне найменування/ прізвище, ім`я, по батькові Замовника)

1. Місце розташування об`єкта замовника: Чаплинський р-н., с/рада Григорівська

Функціональне призначення об`єкта: Сиваська сонячна електростанція

Прогнозований рік уведення об`єкта в експлуатацію: 2020р.

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії (користування) електричною енергією: відсутня

I категоріявідсутня
II категоріявідсутня
III категоріявідсутня.

3. Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності: 5000 кВт. Напруга згідно технічних умов: 35кВ.

I категоріявідсутня,
II категоріявідсутня,
III категорія:5000 кВт
Встановлена потужність електронагрівальних установок: - електроопалення - електроплити - гаряче водопостачання не потрібно; не потрібно; не потрібно.
Графік уведення потужностей за роками:

Рік введення потужностіВеличина максимального розрахункового (прогнозного) навантаження, (з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності), кВт Категорія надійності електропостачання
І ІІ ІІІ
2020р.5000------------5000
4. Джерело електропостачання: ПС 150/35/10 "Виноградовская"

(диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)

номер: ------

(опори або обладнання )

5. Точка забезпечення потужності: ІІ с.ш. РП-35кВ ПС-35/10кВ "Григорівка".

(диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)

номер: ------

(опори або обладнання )

6. Точка приєднання: на кінцевій опорі на межі земельної ділянки замовника, ЛЕП-35кВ, що проектується; 35кВ. (диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)

номер ------

(опори, комірки)

7. Розрахункове значення струму короткого замикання в точці приєднання електроустановки Замовника або вихідні дані для його розрахунку:

Виконати перевірку обладнання в точці приєднання на дію струму короткого замикання, за умов підживлення короткого замикання від установки; вибір обладнання виконати з урахуванням підживлення короткого замикання від установки, величини розрахункового струму короткого замикання на перспективу, відповідно до прийнятих планів розбудови об`єктів магістральних електричних мереж Південного регіону ОЕС України, а також відповідно до діючих нормативних документів.

8. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.

І. Вимоги до електроустановок Замовника

1. Для одержання потужності на об`єкті замовника від точки приєднання до об`єкта Замовника необхідно виконати:

1.1. Вимоги до проектування та будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (у межах земельної ділянки Замовника) та технічного узгодження електроустановок Замовника та ОСР:

1.1.1. Проектом передбачити в РП-35кВ СЕС, двонаправлений облік активної, реактивної електроенергії для обліку електроенергії, що генерується в електричну мережу АТ «Херсонобленерго» та споживається на власні потреби; автоматизовану систему комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ) згідно вимог Кодексу комерційного обліку та ПУЕ з можливістю передачі даних до АСКОЕ АТ «Херсонобленерго» та НЕК «Укренерго». Спосіб передачі інформації визначити проектом та погодити з АТ «Херсонобленерго» та НЕК «Укренерго». Класи точності: ТС 0,5S; ТН-0,5; лічильників-не нижче ніж 0,5S, відповідно до вимог ПУЕ та Додатку 3 «Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії.». Для проектування АСКОЕ отримати в АТ «Херсонобленерго» та НЕК «Укренерго» технічні рекомендації.

1.1.2. До включення в електричну мережу ТОВ "ГЕЛІОСИВАШЕНЕРГО" укласти положення про оперативно-технологічні відносини з АТ «Херсонобленерго».

1.1.3. Забезпечити якість виробленої електричної енергії у точці приєднання у відповідності з вимогами та ДСТУ EN50160:2014, за необхідності застосувати засоби поліпшення якості електричної енергії.

1.2. Вимоги до електромереж резервного живлення, в тому числі виділення відповідного електрообладнання на окремі резервні лінії живлення для збереження електропостачання цього електрообладнання у разі виникнення дефіциту потужності в об`єднаній енергосистемі: не потрібно.

1.3. Вимоги до безпеки електропостачання: згідно діючих нормативних документів.

1.4. Вимоги до компенсації реактивної потужності: СЕС має забезпечити на межі балансової належності значення cos ф в діапазоні 1,0-0,9 з можливістю видачі та споживання реактивної потужності пристроями СЕС. Проектом визначити необхідність установки додаткових засобів компенсації реактивної потужності для забезпечення допустимих рівнів напруги в прилеглій мережі 35, 150кВ.

1.5. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги: визначити проектом.

1.6. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об`єктів електромереж: у разі необхідності приєднання будівельних струмоприймачів одержати додаткові технічні умови.

1.7. Рекомендації щодо використання типових проектів електрозабезпечення електроустановок: не потрібно.

1.8. Рекомендації щодо регулювання добового графіка навантаження: регулювання добового графіка навантаження СЕС здійснюватиметься на підставі договору ТОВ "ГЕЛІОСИВАШЕНЕРГО" з ДП «Гарантований покупець».

2. Додаткові вимоги та умови:

2.1. Установлення засобів вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії (заповнюються за згодою Замовника): Передбачити встановлення в РП-35кВ ПС-35/10кВ "Григорівка" засобів вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії. Засоби контролю параметрів якості повинні бути внесені до Державного реєстру ЗВТ, мати можливість інтеграції з АСКОЕ (АСКПЯЕ) об`єкту.

2.2. Вимоги до автоматичного частотного розвантаження (АЧР), системної протиаварійної автоматики (СПА): визначити проектом.

2.3. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою нейтраллю тощо:

2.3.1. Визначення необхідності реконструкції існуючих пристроїв релейного захисту та протиаварійної автоматики (РЗ та ПА), а також введення нових пристроїв РЗ та ПА з метою забезпечення стійкості роботи СЕС при нормативних видах збурень в схемі мережі видачі потужності СЕС та прилеглої мережі.

2.3.2. Проектні розробки, розрахунки струмів КЗ, уставки пристроїв РЗ та ПА мають бути виконані виходячи з добових графіків генерації активної та реактивної потужності, схем і характеристик електричної мережі в точці приєднання СЕС, потужності власних потреб, типів і параметрів основного електротехнічного обладнання, наявності і типу КП в точці приєднання кабелів, наявності автоматичного регулювання реактивної потужності.

2.3.3. Забезпечити захисти для ліквідації підживлення струмів КЗ в мережі 35кВ з боку СЕС при всіх видах пошкоджень.

2.4. Вимоги до телемеханіки та зв`язку: проектом передбачити передачу телеметричної інформації в режимі on-line від СЕС на диспетчерський пункт АТ «Херсонобленерго» та в НЕК «Укренерго» (через ОІК Південної ЕС) в протоколі ІЕС 60-870-5-104. Передбачити передачу телеметричної інформації від СЕС до НЕК «Укренерго» по двох незалежних каналах зв`язку, а саме: основний канал має бути організований шляхом захищеного VPN-з`єднання через мережу інтернет до НЕК «Укренерго», резервний канал - через АТ «Херсонобленерго». Обсяг телеметричної інформації визначити згідно «Керівних вказівок щодо вибору об`ємів інформації, проектування систем збору та передавання інформації в енергосистемах», Стандарту підприємства

«Вимоги до вітрових та сонячних електростанцій при їх роботі паралельно з Об`єднаною енергетичною системою України» та Кодексу системи передачі. Проект в частині обсягів телеметричної інформації, диспетчерсько-технологічного устаткування та каналів зв`язку погодити з АТ «Херсонобленерго» та НЕК «Укренерго».

2.5. Специфічні вимоги щодо живлення електроустановок Замовника, які стосуються резервного живлення, допустимості паралельної роботи елементів електричної мережі: не потрібно.

2.6. Вимоги щодо влаштування вузла комерційного обліку: облаштувати вузол комерційного обліку електроенергії згідно вимог пп. 1 ст. 74 ЗУ «Про ринок електричної енергії», ст. 1.5. ПУЕ та розділів V, VI Кодексу комерційного обліку.

ІІ. Вимоги до електроустановок ОСП/ОСР

1. Для одержання потужності в точці приєднання проектна документація від точки забезпечення потужності до точки приєднання має передбачати:

1.1. Вимоги до електромереж основного живлення:

1.1.1. Встановлення додаткової комірки 35кВ на ІІ с.ш. РП-35кВ ПС-35/10кВ "Григор`ївка" з вакуумним вимикачем в комплекті з трансформаторами струму, роз`єднувачами 35кВ та пристроями контролю якості електричної енергії для приєднання СЕС.

1.1.2. Лінійна частина приєднання: Будівництво ЛЕП-35 кВ від додатково встановленої комірки, що проектується на ІІ с.ш. ПС-35/10кВ "Григор`ївка" до межі земельної ділянки замовника, з використанням ділянки двоколової ПЛ-35кВ Григорівка-Строганівка, та переведенням існуючого кола 10 кВ ф. 750 ПС-35/10кВ "Григор`ївка" на живлення від ПЛ-10кВ ф-751 ПС-35/10кВ "Григор`ївка".

1.2. Вимоги до електромереж резервного живлення: не передбачені, враховуючи п. 11.2.3. ДСТУ 8635:2016 «Геліоенергетика. Площадки для фотоелектричних станцій приєднання станцій до електроенергетичної системи», щодо здійснення видачі потужності СЕС по одній лінії з приєднанням до наявної підстанції.

1.3. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою нейтраллю тощо: Визначити необхідність реконструкції існуючих пристроїв релейного захисту та протиаварійної автоматики (РЗ та ПА), а також введення нових пристроїв РЗ та ПА з метою забезпечення стійкості роботи СЕС при нормативних видах збурень в схемі мережі видачі потужності СЕС та прилеглої мережі.

1.4. Вимоги до телемеханіки та зв`язку: Телемеханізація ПС-35/10кВ «Григор`ївка» з урахуванням встановленого обладнання.

1.5. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги: визначити проектом.

1.6. Вимоги до кошторисної частини проекту: визначити проектом.

1.7. Вимоги до оформлення проектно-кошторисної документації:

1.7.1. Проектна документація оформлюється згідно ДБН А.2.2-3-2014 та ДСТУ Б А.2.4-4:2009.».

1.7.2.Тип опор: визначити проектом. Рекомендовано: з використанням стояків типу СК та У35-1Т або аналог . Рекомендовано ізолятори -ПС-70Е або аналог.

1.7.3. Тип проводу: рекомендований провід типу - АС або аналог. Переріз проводу визначити проектом згідно вимог ПУЕ.

2. До початку будівництва проект погодити з всіма зацікавленими організаціями.

Схема нормального режиму підключення Сиваської сонячної електростанції: РП-35 кВ ПС-150/35/10кВ "Виноградовская" - ПЛ-35 кВ «Виноградовская-Н.Київка» - РП-35 кВ ПС-35/10кВ « Н.Київка» - ПЛ-35 кВ «Н.Київка-Чаплинка» - РП-35 кВ ПС-35/10кВ « Чаплинка» - ПЛ-35 кВ «Чаплинка-Нова» - РП-35 кВ ПС-150/35/10кВ «Нова» - ПЛ-35 кВ «Нова-Григор`ївка» - РП-35 кВ ПС-35/10кВ «Григор`ївка» - РП-35 кВ СЕС. У разі аварійного відключення або планового виведення в ремонт елементу (елементів) даної схеми нормального режиму, генерація Сиваської сонячної електростанції припиняється в повному обсязі. Порядок (процедура) дій при аварійному відключенні або плановому виведенні в ремонт елементу (елементів) даної схеми зазначається в договорі про надання послуг з розподілу електричної енергії.

3. Технічна характеристика ділянки електричної мережі наведена на схемі, що додається у Додатку № 1 до цих Технічних умов.

Інж. Качоровський А.Ю. 48-01-97

Оператор системи розподілу: АТ »Херсонобленерго» Адреса:м.Херсон, вул.Пестеля, 5 р/р НОМЕР_2 ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" МФО 300506 Замовник: ТОВ "ГЕЛІОСИВАШЕНЕРГО" Чаплинський р-н., с. Григорівка, вул. Садова, буд. 33 Виписка з ЄДР, видана 06.06.2011 р. Ідентифікаційний номер 37601917 .
В.о. Голова правління /Ю.В. Юрченко/ (посада) (підпис) (ПІБ) Директор технічний /В.Д.Гончаров/ (посада) (підпис) (ПІБ) (підпис, П. І. Б . )
"___" ____________ 201_року"___" ____________ 201_ року
Примітка. Обґрунтованість вимог технічних умов може бути оскаржена до Центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики.

Додаток №1до технічних умов

№ 36/91-1538 від 07.08.2019

4. Сторони стверджують, що ні в процесі укладення цієї Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі й держави.

5. Цю Мирову угоду укладено у трьох оригінальних примірниках, по одному для кожної Сторони та Господарського суду Херсонської області.

6. Ця Мирова угода відповідно до законодавства України підлягає затвердженню Господарським судом Херсонської області і вважається укладеною з моменту її затвердження судом. Дія договору про приєднання та технічних умов, що затверджується Мировою угодою застосовуються до відносин що виникли між сторонами до затвердження Мирової угоди, а саме з 07.08.2019 р..

7. Судові витрати по справі розподіляються між Сторонами в рівних частинах.

8. Юридична адреса та банківські реквізити сторін.

ПозивачВідповідач
АТ «Херсонобленерго» м.Херсон, вул.Пестеля, 5 р/р НОМЕР_1 ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" МФО 300506 ТОВ "ГЕЛІОСИВАШЕНЕРГО" Чаплинський р-н., с. Григорівка, вул. Садова, буд. 33 Виписка з ЄДР, видана 06.06.2011 р. Ідентифікаційний номер 37601917
М.П. Директор департаменту юридичного _________________________ В.В. Анісімов « 04» лютого 2020р. МП Директор ________________Євдокімов В.А. « 04» лютого 2020р.

2. Закрити провадження у справі.

3. Повернути Акціонерному товариству «Херсонобленерго» (адреса місцезнаходження: 73003, м. Херсон, вул. Пестеля, 5; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 05396638 ) з державного бюджету 1921грн.00коп., судового збору за подання первісної позовної заяви, сплаченого відповідно до платіжного доручення № Е80420 від 26.09.19.

4. Повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «ГЕЛІОСИВАШЕНЕРГО» (адреса місцезнаходження: 75240, Херсонська область, Чаплинський район, село Григорівка, вулиця Садова, будинок 33; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 37601917) з державного бюджету 1921грн.00коп., судового збору за подання зустрічної позовної заяви, сплаченого відповідно до квитанції АТ «Ощадбанку» № 1 від 22.10.19.

Відповідно до приписів ст. 235 ГПК України ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення (підписання) та може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом десяти днів з дня її проголошення, або підписання повного тексту ухвали (якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини ухвали, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи), відповідно до приписів ст. 255 - 257 та п. 17.1, 17.5. підпункту 17, пункту 1 розділу ХІ «Перехідні положення» ГПК України.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи подання, реєстрація, надсилання процесуальних та інших документів, доказів, формування, зберігання та надсилання матеріалів справи здійснюються в паперовій формі, апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Дата підписання (складання) повного тексту ухвали: 05.02.20.

Суддя Ю.В. Гридасов