ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

27.06.2017 р. Справа № 914/308/17

Господарський суд Львівської області у складі головуючого судді Петрашка М.М., розглянув у відкритому судовому засіданні справу

за позовом: Приватного підприємства "Оліяр", с. Ставчани, Пустомитівський район, Львівська область,
до відповідача:Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Львівгаз", м. Львів,
про: визнання недійсним припису та зобовязання припинити дії, що порушують права.
Представники:
позивача:ОСОБА_1 представник (довіреність від 06.06.2017 р.)
відповідача:ОСОБА_2 представник (довіреність від 03.01.2017 р.).
На розгляд Господарського суду Львівської області подано позов Приватного підприємства "Оліяр" до Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Львівгаз" про визнання недійсним припису та зобовязання припинити дії, що порушують право. Ухвалою суду від 17.02.2017 р. порушено провадження у справі, розгляд справи призначено на 27.03.2017 р. Рух справи відображено у попередніх ухвалах суду. Згідно з розпорядженням керівника апарату Господарського суду Львівської області від 28.04.2017 р., у звязку з відпусткою судді Сухович Ю.О. призначено повторний автоматичний розподіл справи. Відповідно до протоколу повторного атоматизованого розподілу судової справи від 28.04.2017 р. справу передано для розгляду судді Петрашку М.М. Ухвалою суду від 03.05.2017 р. розгляд справи відкладено на 23.05.2017 р. В судових засіданнях оголошувалась перерва від 23.05.2017 р. на 06.06.2017 р., від 06.06.2017 р. до 20.06.2017 р., від 20.06.2017 р. до 27.06.2017 р.

Постановою Вищого господарського суду України від 13.06.2017 р. скасовано ухвалу Господарського суду Львівської області від 17.02.2017 р. про забезпечення позову та постанову Львівського апеляційного господарського суду від 14.03.2017 р.

20 червня 2017 року до суду за вх.№2698/17 подано спільну заяву сторін про затвердження мирової угоди, якою просять затвердити дану мирову угоду.

Щодо поданої заяви про затвердження мирової угоди, суд зазначає таке.

У відповідності з частинами 1, 2, 4 статті 78 Господарського процесуального кодексу України умови мирової угоди сторін викладаються в адресованих господарському суду письмових заявах, що долучаються до справи. Ці заяви підписуються відповідно позивачем, відповідачем чи обома сторонами. До прийняття відмови позивача від позову або до затвердження мирової угоди сторін господарський суд роз'яснює сторонам наслідки відповідних процесуальних дій, перевіряє, чи є повноваження на вчинення цих дій у представників сторін.

Згідно з пунктом 7 частини 1 статті 80 Господарського процесуального кодексу України господарський суд припиняє провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена господарським судом.

Розглянувши заяву про укладення мирової угоди, проаналізувавши мирову угоду та оцінивши всі докази у справі в їх сукупності, беручи до уваги те, що у тексті мирової угоди сторони зазначають, що їм відомі наслідки відповідних процесуальних дій, суд дійшов висновку про те, що зміст мирової угоди не суперечить вимогам чинного законодавства України, а відтак є підстави для її затвердження і припинення провадження у справі.

Враховуючи наведене, керуючись статтями 78, 80, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Заяву Приватного підприємства "Оліяр" та Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Львівгаз" про затвердження мирової угоди у справі №914/308/17 задовольнити.

2. Затвердити мирову угоду, укладену між Приватним підприємством "Оліяр" та Публічним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації "Львівгаз", такого змісту:

"Приватне підприємство «Оліяр», в особі ОСОБА_1, який діє на підставі довіреності від 6 червня 2017 року та виступає Позивачем за позовом з однієї сторони, та

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «ЛЬВІВГАЗ», в особі В. о. Голови Правління ОСОБА_3, який діє на підставі наказу №107-к/тр від 16.06.2017 року і Статуту та виступає «Відповідачем» за позовом з іншої сторони,

надалі разом іменуються «Сторонами», керуючись положеннями ст.78 ГПК України, провівши попередні переговори, прийшли до висновку про можливість закінчення розгляду даного спору миром і укладенням між ОСОБА_4 угоди на наступних умовах:

1. Сторони домовились між собою, що по даній ОСОБА_4 угоді Відповідач відкликає припис, що був отриманий Позивачем 16.02.2017р., та не вчинятиме жодних дій, що випливають із спірних правовідносин у даній справі, щодо припинення чи обмеження подачі Позивачу природного газу, а Позивач відмовляється від заходів забезпечення позову передбачених ухвалою Господарського суду Львівської області від 17.02.2017р. у даній справі. Відповідач підтверджує, що відкликання припису підтверджується цією ОСОБА_4 угодою та без будь-яких інших повідомлень.

2. Позивач зобовязується протягом 3 (трьох) місяців з моменту затвердження мирової угоди за власні кошти розробити відповідний проект та профінансувати необхідні роботи:

2.1.1 із встановлення комерційного вузла обліку природного газу, у місці, що додатково буде погоджено ОСОБА_4 із виконанням та дотриманням наступних технічних вимог:

2.1.1.1. встановлення єдиного, централізованого вузла обліку газу (далі ВОГ) на газопроводі середнього тиску на вводі до підприємства. Після ВОГ прокладку газопроводу по території підприємства передбачити надземно. Витрата газу повинна бути не більш ніж 650,0 мі/год.

2.1.1.2.проектна документація ВОГ повинна відповідати вимогам, викладеним в "Кодексі газорозподільних систем" (далі - Кодекс), який затверджено постановою №2494 від 30.09.2015р. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 р. за N1379/27824, "Правилах обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання" (далі - Правила), затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 27.12.05 за № 618 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 20.01.06 за № 67/11941, ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання", ДСТУ ГОСТ 8.586.(1-5):2009, технічному опису засобів вимірювальної техніки, НПАОП 0.00-1.76-15 ПБСГ та іншим діючим нормативним документам.

2.1.1.3. До складу проекту повинні обовязково входити:

- технічне завдання замовника на проектування ВОГ, в якому крім необхідних діапазонів вимірювання, повинен наводиться повний перелік газоспоживаючого обладнання (далі ГСО), з вказаними діапазонами витрат кожної одиниці ГСО і сумарним діапазоном за паспортними даними на ГСО;

- розділ "Розрахунок вибору засобів вимірювальної техніки ВОГ";

- аксонометричні схеми з позначенням всіх існуючих газопроводів, газового обладнання та споруд обєкту до реконструкції та після неї, з зазначенням дільниць, газопроводів та газового обладнання, які передбачається демонтувати. Схеми газопроводів повинні бути повними від врізки в розподільчий газопровід (для реконструкції від межі розподілу) до газоспоживаючого обладнання. Обовязково на схемах повинні бути зазначені довжини газопроводів, діаметри та проектний тиск;

- копії сертифікатів на запроектоване обладнання, дозволів тощо.

2.1.1.4. В розділі "Розрахунок засобів вимірювальної техніки ВОГ" проекту привести повний перелік газоспоживаючого обладнання, із зазначенням назви, типу, ККД, з позначкою яке обладнання проектується та яке існуюче. По кожному виду обладнання повинна бути вказана потужність при максимальних та мінімальних навантаженнях, максимальна та мінімальна витрата газу, зведена до стандартних умов (20?С та 760 мм.рт.ст.).

2.1.1.5. В разі проектування нового обладнання та збільшення технологічних навантажень необхідно отримати технічні умови на проектування обєкту системи газопостачання та погодити проектну документацію, в встановленому порядку.

2.1.1.6. Розрахунок ВОГ в разі застосування ВОГ на базі лічильника виконати відповідно до ГОСТ 2939-63 за формулою:

, м3/год.,

Вихідні параметри для розрахунку наведені в таблиці:

Тиск газу робочий (надлишковий), МпаТемпература газу, °СГустина газу (в стандартних умовах), кг/м3Теплота згорання нижча, ккал
pminpmaxtmintmaxgQн
0,00490,2941-25400.78050
Розрахунок ВОГ в загальному випадку виконати за таких умов:

- для визначення максимальної витрати (qmax) розрахунок виконати за умови мінімального робочого тиску (pmin) та максимальної температури (tmax);

- для визначення мінімальної витрати (qmin) розрахунок виконати за умови максимального робочого тиску (pmax) та мінімальної температури (tmin);

Розрахунок ВОГ на обєктах, на яких газ використовується лише на опалення, допускається виконувати за умови температури газу +10 єС;

За результатами розрахунків повинні виконуватись такі нерівності:

при робочому тиску qmax г. о. ? qmax г. л. ; qmin г. о. ? qmin г. л. , де

qmax г. л. максимальна пропускна спроможність лічильника, згідно паспортазаводу виробника, м3/год.;

qmin г. л мінімальна пропускна спроможність лічильника, згідно паспортазаводу виробника, м3/год;

qmax г. о максимальна можлива витрата всього ГСО, м3/год.;

qmin г. о. мінімальна можлива витрата ГСО, м3/год.;

qmax г.о.с. максимальна можлива витрата всього ГСО за стандартних умов, визначається згідно технічної документації на ГСО, м3/год.;

qmin г.о.с мінімальна можливавитрата ГСО за стандартних умов, визначається згідно технічної документації на ГСО, м3/год.;

pmax(min) максимальний (мінімальний) абсолютний тиск газу, Мпа;

tmax(min) = 273 + t абсолютна максимальна (мінімальна) температура газу, К;

Z коефіцієнт стислості газу при відповідних p та t.

Типорозмір лічильника вибрати найближчий до розрахунку, без урахувань перспектив та т.п.

2.1.1.7. При проектуванні вимірювальних трубопроводів діаметром 200 мм і менше, вузол обліку передбачати на базі лічильників газу. Перевагу надавати лічильникам, конструкція яких забезпечує вимірювання температури газу безпосередньо в лічильнику. У разі неможливості використання таких лічильників термоперетворювач повинен встановлюватися перед камерними лічильниками (роторними), але після швидкісних лічильників (турбінних, ультразвукових). Повинна забезпечуватись термоізоляція термоперетворювачів від трубопроводу за допомогою закладних деталей заводського виготовлення. Глибина занурення гільзи L (чутливого елемента) вимірювального перетворювача температури у трубопровід повинна задовольняти умові 0,3DN ? L ? 0,7DN

2.1.1.8. Перед лічильником передбачити встановлення фільтра заводського виготовлення зі ступенем фільтрації не гірше 50 мкм.

2.1.1.9. На імпульсній трубці до перетворювача тиску передбачити кульові рівнопрохідні крани, кут нахилу імпульсної трубки повинен бути не менше 1:10 в сторону трубопроводу, діаметр від 6 до 10 мм.

2.1.1.10. Між лічильником та фільтром не передбачати встановлення будь-якої запірної арматури.

2.1.1.11. У випадку встановлення турбінних або ультразвукових лічильників, перед лічильником необхідно передбачити встановлення потоковипрямляча. Прямі ділянки до і після лічильників повинні передбачатися тільки заводського виготовлення і мати оформлені належним чином акти виміру внутрішнього діаметра. В разі зміни діаметрів газопроводу, перехідні конуси з одного діаметра на інший, передбачити тільки заводського виготовлення. Кут конусу повинен бути не більш ніж 1:30,

якщо іншого не передбачено технічним описом на засіб вимірювальної техніки. Передбачити технічну можливість контролю співвісності при встановленні прямих ділянок.

2.1.1.12. У випадку встановлення роторного лічильника необхідно передбачити підключення диференційного манометра на вході та виході із лічильника газу для вимірювання втрати тиску на лічильнику. Надати перевагу вертикальному встановленню лічильника на газопроводі (потік газу зверху вниз). Безпосередньо на вході в лічильник передбачити фільтр-вставку заводського виготовлення.

2.1.1.13. Креслення обовязки замірних дільниць вузлів обліку повинні проектуватись з врахуванням рекомендованих креслень ДП Мінекономрозвитку в сфері метрології, заводу-виробника і ПАТ "Львівгаз". Технічні характеристики, діапазони виміру та відносна похибка ЗВТ повинні бути вказані в специфікації на ВОГ та розділі розрахунку ВОГ.

2.1.1.14. Креслення ВОГ надати з привязкою до місця встановлення з зазначеними габаритами, розмірами шафи та умовами монтажу вузла обліку природного газу з розрахунку забезпечення зручності обслуговування та експлуатації.

2.1.1.15. Для забезпечення безперебійного газопостачання підприємства передбачити зйомну монтажну котушку під шаблон лічильника. Тільки у разі технічної необхідності (при неможливості тимчасової повної зупинки ГСО) передбачити байпасну лінію з двома запірними кранами. Після першого по ходу крану встановлювати заглушку з двома "хвостовиками", а між місцем встановлення заглушки і другим по ходу краном манометр з триходовим краном.

2.1.1.16. Проектом передбачити місця і можливість підключення контрольних приладів для вимірювання температури, тиску та витрати газу.

2.1.1.17. Передбачити модемний звязок з диспетчерською службою ПАТ "Львівгаз". Модемний зв'язок повинен забезпечувати передачу даних вимірювань "знизу" по ініціативі обчислювача, коректора. Коректор передбачити такий, що відповідає вимогам Правил, наприклад такі як "Флоутек", "Флоукор", "Вега" тощо. Коректор повинен забезпечувати можливість опитування програмою "ASK" або "Вега".

2.1.1.18. ЗВТ, які будуть передбачені проектом, повинні забезпечувати вимірювання параметрів газу з похибкою вимірювання у відповідності з вимогами розділу 10 Правил.

2.1.1.19. Проект необхідно погодити в ПАТ "Львівгаз".

2.1.1.20. Монтаж ВОГ повинна виконувати лише спеціалізована монтажна організація, яка має на це відповідний дозвіл та ліцензію.

2.1.1.21. Перший відключаючий пристрій на підвідному газопроводі встановити за межами території споживача, забезпечити вільний доступ до нього.

2.1.1.22. Всі прилади, що входять у вузол обліку газу, повинні бути занесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, допущені до застосування в Україні.

2.1.1.23. Для вільного доступу до замірного вузла обліку природного газу представників ПАТ "Львівгаз" передбачити розміщення вузлів обліку поза санітарних, режимних та інших особливих зон. Передбачити можливість пломбування місць, через які можливе несанкціоноване втручання чи відбір газу поза обліком (місця зєднання газопроводів, вимикаючі пристрої, лічильник, коректор, термоперетворювач тощо).

2.1.1.24. Введення ВОГ в експлуатацію проводити за участю представника управління обліку газу ПАТ "Львівгаз" за наявності метрологічної атестації ДП Мінекономрозвитку в сфері метрології та договору на технічне обслуговування зі спеціалізованою організацією.

2.1.2. із реконструкції та зміни трасування частини (обєм робіт визначається відповідним проектом) газопроводу діаметром 90 мм, яким здійснюється постачання (розподіл) природного газу Позивачу.

3. Відповідач зобовязується у межах його компетенції сприяти Позивачу у виконанні його зобовязань, передбачених п.2 цієї ОСОБА_4 угоди.

4. Сторони домовились, що судовий збір, сплачений за розгляд цієї справи Позивачу не відшкодовується.

5. Позивач відмовляється від будь-яких вимог, котрі витікають із вищевказаного позову (господарська справа № 914/308/17).

6. Позивач та Відповідач підтверджують те, що укладення даної мирової угоди у справі № 914/308/17 не порушує прав та інтересів інших осіб, у тому числі й держави.

7. Угода складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для Позивача та Відповідача та один для Господарського суду Львівської області.

8. ОСОБА_5 угода набирає чинності з моменту її затвердження судом та діє до повного виконання ОСОБА_4 своїх зобовязань за угодою.

9. Сторони гарантують, що після затвердження цієї ОСОБА_4 угоди та у випадку повного виконання ОСОБА_4 її умов, жодна з них не буде повторно звертатися до суду зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав і в подальшому не будуть мати претензій один до одного з даного приводу.

10. Наслідки укладення ОСОБА_4 угоди ОСОБА_4 зрозумілі і Сторони просять суд затвердити мирову угоду".

3. Провадження у справі припинити.

Стягувачем за цією ухвалою є Приватне підприємство "Оліяр" (адреса: село Ставчани, Пустомитівський район, Львівська область, 81118; ідентифікаційний код 32461721).

Боржником за цією ухвалою є Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Львівгаз" (адреса: вулиця Золота, будинок 42, місто Львів, Львівська область, 79039; ідентифікаційний код 03349039).

Ухвала дійсна для предявлення до виконання протягом трьох років.

Ухвала про затвердження мирової угоди набирає законної сили згідно з ч. 1 ст. 93 ГПК України та може бути оскаржена до Львівського апеляційного господарського суду в порядку і строки, передбачені ст.ст. 91-93 ГПК України.

Суддя Петрашко М.М.