Господарський суд
Житомирської області
__________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"17" листопада 2016 р. Справа № 906/986/16

Господарський суд Житомирської області у складі:

судді: Сікорської Н.А.

розглянувши справу за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Газова компанія "Альянс"

до Публічного акціонерного товариства "Житомиргаз"

про зобов'язання вчинити дії

за участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_1, довіреність № б/н від 01.02.16р.;

від відповідача:, ОСОБА_2, довіреність № Zh007-СЛ-7868-0916 від 02.09.16р.; ОСОБА_3, довіреність № Zh007-CЛ-7867-0916 від 02.09.16р.

в порядку ст. 30 ГПК України:

ОСОБА_4Ю.( (наказ №327/ос від 01.09.2016р.);

ОСОБА_5 ( тимчасове посвідчення №1154 від 15.09.2016р.);

ОСОБА_6В - провідний науковий співробітник ДП "Всеукраїнський державний науково - виробничий центр"

ВСТАНОВИВ:

Позивачем подано позов про:

- зобов'язання ПАТ «Житомиргаз» здійснити пломбування лічильника ГУВР - 011А2.2 заводський №2779, приладу вимірювання температури ТСП-1187/100П №143, приладу вимірювання тиску «Aplisens» тип РС-28 №8113126 та обчислювача 0Е-22JlAiz №0639 на комерційному вузлі обліку газу АГНКС TOB «Газова Компанія «Альянс» за адресою: м. Житомир, вул. Малинська, 10 А.

- зобов'язання ПАТ «Житомиргаз» здійснювати облік спожитого природного газу TOB «Газова Компанія «Альянс» на підставі даних комерційного вузла обліку газу в складі лічильника ГУВР - 011А2.2 заводський №2779, приладу вимірювання температури ТСП-1187/100П №143, прилад вимірювання тиску «Aplisens» тип РС-28 №8113126 та обчислювача OE-22/IAiz №0639, що встановлений за адресою: м. Житомир, вул. Малинська, 10 А.

Ухвалою господарського суду від 07.11.2016р. відкладено розгляд справи на 17.11.2016р.

В судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримав у повному обсязі з підстав, викладених у позовній заяві, додаткових поясненнях від 03.11.2016 р, (а.с. 143,144 т.1;107-109 т.2).

Пояснив, що технічні характеристики лічильника ГУВР-011, заводський номер 2779 відповідають вимогам робочого проекту реконструкції комерційного вузла обліку споживання природного газу та технічним умовам від 09.09.2011 р.

Наголочив, що комплектність лічильника ГУВР - 011 № 090 та лічильника ГУВР -011 № 2779 є однаковою, що підтверджується відповідними паспортами лічильників.

Вважає, що позивач не повинен був погоджувати зміну лічильника, оскільки не порушувалась ні робота , ні схема комерційного вузла обліку природного газу та не змінювався тип лічильника.

Посилання відповідача на Протокол узгоджувальної наради обговорення та вирішення проблемних питань від 28.10.2015 р. вважає некоректним, оскільки протокол не є нормативно правовим актом, протоколом не визначено невідповідність лічильника ГУВР -011 нормативно-технічній документації; обговорення проблемних питань стосувалось лічильників ГУВР -011, вироблених до 27.08.2015 р.

Щодо безперебійності роботи лічильника зазначив, що згідно п. 1.1.5 керівництва з експлуатації визначено, що лічильник призначений для експлуатації в непреривному режимі роботи. З метою непреривного режиму роботи лічильник газу облаштований засобом безперебійного живлення, що дозволяє створювати та зберігати в енергозахищеній пам'яті архіви, що що відображають об'єми газу, що пройшли через трубопровід.

Представники відповідача проти позовних вимог заперечили з підстав, викладених у письмових відзивах та поясненнях=====

Зазначили, що згідно п. 12.1 Правил обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 27.12.2005 р. № № 618 перевірка технічного стану комерційних ВОГ та правильності розрахунків протранспортованого та реалізованого споживачу газу проводяться уповноваженими представниками облікової організації і споживача у порядку та терміни, що передбачені умовами договору або окремою технічною угодою до цього договору.

В керівництві по експлуатації 636128.311 РЭ на ГУВР-011 А2 в пункті 1.1.4 зазначено про необхідність проведення калібровки на газі за погодженням з газопостачаючою організацією.

Калібрування лічильника, після повірки на повітрі, проводиться з метою налаштування його параметрів для експлуатації в робочому середовищі в залежності до фізико-хімічних показників природного газу.

Вимога, щодо встановлення перетворювача тиску з класом точності 0,16 відповідно до вимог технічних умов є такою що є рекомендаційною.

Його встановлення покращить гранично допустиму похибку (метрологічні характеристики) вимірювального комплексу і вплине на точність кінцевого результату обєму спожитого природного газу.

Експлуатація перетворювача тиску з класом точності 0,25 вимагає від споживача проведення його чергової повірки кожного року, на відміну від перетворювача з классом 0,16, який має періодичність повірки 2 роки.

Пояснили, що основні підстави відмови у пломбуванні викладенні в акті перевірки від 13.09.2016 р.: відсутність можливості у Позивача експлуатувати спірний лічильник газу в безперервному режимі та відсутність калібрування лічильника газу ГУВР на природному газі. Про останні дві підстави Позивачу було зазначено в акті обстеження № 160006 від 13.09.2016 р. та листі ПАТ «ЖИТОМИРГАЗ» від 03.11.2016 р.

Відповідно до п. 1.4.1. Розділу 1.4. Керівництва з експлуатації Лічильника газу ГУВР, врізна секція лічильника представляє собою елемент трубопроводу відповідного внутрішнього діаметру з фланцевими з'єднаннями, на якому в монтажні патрубки, встановлені електроакустичний перетворювач. Врізана секція закривається герметичним кожухом.

Щодо поняття безперервного режиму роботи лічильника газу ГУВР, ПАТ «ЖИТОМИРГАЗ» зазначив, що експлуатація лічильників ГУВР повинна здійснюватись в постійному потоці природного газу без його переривання.

Заявили клопотання звернутись до заводу виробника лічильників марки ГУВР - ПРАТ «ТАХІОН» з метою надання письмових пояснень щодо поняття «експлуатації в непереривному режимі роботи лічильників марки ГУВР-011А2».

В судовому засіданні надав пояснення провідний науковий співробітник ДП "Всеукраїнський державний науково - виробничий центр" ОСОБА_6 щодо даних, які вказані в актах вимірювань внутрішнього діаметра вимірювального трубопроводу та акті експертизи монтажу вузла обліку від 27.09.2016р.

Відповідно до ч.1 ст 77 ГПК України, господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу, розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні.

При дослідженні обставин справи у суду виникла необхідність викликати в судове засідання представників ПРАТ «ТАХІОН» 61202, АДРЕСА_1 для дачі пояснень щодо роботи лічильника ГУВР - 011, його технічної характеристики, нереривності роботи тощо. Тим самим, клопотання представника відповідача задовільняється.

Крім того, для дачі пояснень щодо відповідності монтажу лічильника ГУВР -011 робочому проекту, суд вважає за необхідне викликати в судове засідання представника ТзОВ "Ізодром", яке є розробником робочого проекту "Реконструкція комерційного вузла обліку споживання природного газу" АГНКС м. Житомир, вул. Малинська, 10а, а також здійснило монтаж лічильника ГУВР- 011.

Водночас, суд вважає за доцільне зобов'язати сторін за участю провідного наукового співробітника ДП "Всеукраїнський державний науково - виробничий центр" ОСОБА_6 провести спільну перевірку вузла обліку газу ТОВ "Альянс".

З огляду на викладене, суд відкладає розгляд справи.

Керуючись ст.ст. 77, 86 ГПК України, господарський суд,-

УХВАЛИВ:

1. Розгляд справи відкласти.

2. Наступне судове засідання призначити на "24" січня 2016 р. о 14:30 в приміщенні господарського суду Житомирської області, в залі судових засідань № 414

3. Зобов'язати позивача:

- надати письмові пояснення щодо позовних вимог в частині пломбування приладу вимірювання температури ТСП-1187/100П №143, приладу вимірювання тиску «Aplisens» тип РС-28 №8113126 та обчислювача 0Е-22JlAiz №0639 на комерційному вузлі обліку газу АГНКС TOB «Газова Компанія «Альянс»;

- надати керівництво по експлуатації 636128.307-05.1 РЭ "Лічильника газу ультразвукові ГУВР-011А2.2/ВС-1-С.

- надати керівництво по експлуатації 636128.311 РЭ "Лічильник газу ультразвуковий ГУВР-011А2.2N/ВС.

4. Зобов'язати відповідача:

- надати додаткові пояснення щодо обставин по справі (в разі їх наявності) ;

5. Зобов'язати сторін

- за участю провідного наукового співробітника ДП "Всеукраїнський державний науково - виробничий центр" ОСОБА_6, 22.11.2016 р. провести спільну перевірку вузла обліку газу ТОВ "Альянс".

Акт перевірки надати суду.

6. ДП "Укрметртестстандарт" направити ОСОБА_6 для проведення 22.11.2016 р. спільної перевірки вузла обліку газу ТОВ "Альянс".

7. Викликати в судове засідання, в порядку ст. 30 ГПК України, працівника ДП "Укрметртестстандарт" ОСОБА_6 для дачі пояснень щодо даних, які вказані в актах вимірювань внутрішнього діаметра вимірювального трубопроводу та акті експертизи монтажу вузла обліку від 27.09.2016р.в актах експертиз від 27.09.2016р.

8. В порядку ст. 30 ГПК України, викликати в судове засідання представника ТзОВ "Ізодром" (м. Київ, проспект Палладіна, 46), яке є розробником робочого проекту "Реконструкція комерційного вузла обліку споживання природного газу" на АГНКС м. Житомир, вул. Малинська, 10а, а також здійснило монтаж лічильника ГУВР- 011.

9. В порядку ст. 30 ГПК України викликати в судове засідання представника ПРАТ «ТАХІОН» (61202, АДРЕСА_1) для дачі пояснень щодо роботи лічильника ГУВР - 011 його технічної характеристики, нереривності роботи тощо.

Суддя Сікорська Н.А.

Друк. :

1- до справи

2-3- сторонам ( рек.)

4-ДП "Укрметртестстандарт"( вул. Метрологічна,4 м. Київ, 03143) ( рек з пов.)

5- ТзОВ "Ізодром" (03680, м. Київ, проспект Палладіна, 46) (рек. з пов.)

6- ПРАТ «ТАХІОН» (61202, АДРЕСА_1) (рек. з пов.)