Lok Sabha Question No. 46 (UNSTARRED), answered on 2016-02-24
Subject: NOC to Janpath Bhawan
Ministry: URBAN DEVELOPMENT
Asked by: LALLU SINGH

- ( क ): जी , हां।
- ( ख ): यह भवन बह ु त पुराना है।  खािमयɉ को इन भवनɉ मɅ िèथत िविभÛ  न मंत्रालयɉ और के लोिनिव ɮवारा दूर िकया जाना है।  जनपथ बाजार की ओर खुलने वाला एक  प्रवेश  ɮवार  एक  हॉकर  ɮवारा  अवǽɮध  कर  िदया  गया  है  िजसक े   िलए से प्राथिमकता  क े   आधार  पर  उसे  हटाने  क े   िलए संसद मागर् को भी भेजी गई है।
- िनदेशक प्रवतर्न , एनडीएमसी , कहा गया है। इसकी प्रित उप पुिलस उपायुक्  त , िनरीक्षण  िदã ली  अिग्नशमन ɮवारा  िदनांक 2.7.2013 और िदनांक 17.7.2015

## भारत सरकार

## शहरी िवकास मंत्रालय लोक सभा

## अतारांिकत प्रæन सं 0 46

24 फरवरी , 2016 को उƣर क े  िलए

## tuiFk Hkou dks vukifÙk izek.ki=

## 46- Jh yYyw flag%

- D;k 'kgjh fodkl ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%
- ¼d½  D;k fnYyh ds dukWV Iysl esa fLFkr tuiFk Hkou ekdsZV dks dsUnzh; yksd fuekZ.k foHkkx ¼lhñihñMCY;wñMhñ½ }kjk mBk;h xbZ dfri; dfe;ksa dks nwj ugha fd, tkus ds dkj.k vfXu'keu foHkkx }kjk vukifÙk izek.k i= ugha fn;k x;k gS(
- ¼[k½    ;fn  gka]  rks  rRlacaèkh  C;kSjk  D;k  gS  vkSj  mu [kkfe;ksa  dk  C;kSjk  D;k  gS  ftUgsa  dsñyksñfuñfoñ  }kjk yEcs le; ls nwj ugha fd;k x;k gS(
- ¼x½   D;k fo'ks"kKksa us fcuk vukifÙk izek.k i= ds bl Hkou esa nqdkusa pykus dh vuqefr nsus ij fpark O;Dr dh gS( vkSj
- ¼?k½   ;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS\

## उƣर

## शहरी िवकास मंत्रालय मɅ राÏ य मंत्री

## ( Įी बाबुल सुिप्रयो )

- को  िकया  गया  था।    अिग्नशमन  िवभाग  की  िटÜ पिणयां  और    उसकी  िèथित अनुलग् नक -' क ' क े  ǽप मɅ दी गई है।
- ( ग ): ऐसा कोई मुɮदा क े लोिनिव ɮवारा प्राÜ त नहीं ह ु आ है।
- ( घ ): उपयुर्क्  त ( ग ) को देखते ह ु ए लागू नहीं होता। *******

## अिग्नशमन िवभाग की िटÜ पिणयां और अनुपालन की िèथित

## अनुलग् नक -' क '

|   क्रम सं . | िटÜपणी                                                                                                                                                                                                            | िèथित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           1 | यह भवन तीन तरफ से फायर टɅडर के िलए पह ंचने योग्य नहीं है। पह ंचने के िलए एक मात्र उपलÞध राèता भी पािक र्ंग से होकर है। जो कभी - कभी लोगɉ से भरा रहता है। आग इंिजन तक उपयुक्त मागर् का प्रावधान िकया जायेगा।       | जनपथ सड़क की ओर ( पूरब की तरफ ) पह ंचने की åयवèथा है। पिæचम की ओर अथार्त पाक की तरफ दिक्षणी ɮवार से पह चा जा सकता है। हलांिक उ×तरी ओर ( िनदेशक प्रवतर्न , एनडीएमसी के साथ ) बंद पड़े आपातकालीन ɮवार को खोले जाने के िलए भी प्रयास िकये जा रहे है। फायर टɅडर इस भवन के बाहर से कायर् कर सकता है क्यɉिक चारदीवारी और भवन के बीच चौड़ाई 6 मीटर से कम है। |
|           2 | पहली से छठी मंिजल मɅ िलÝट की लॉबी का अितक्रमण कɇ टीन , कायार्लय बनाकर कर िदया गया है , जल कॉलर आिद कɇ टीन मɅ संèथािपत कर िकया गया है। एलपीजी िसलेÛडर का उपयोग खाना बनाने के िलए िकया गया था। उसे हटा िदया जायेगा। | कɇ टीन और एलपीजी िसलेÛडरɉ को हटाने के िलए कारर्वाई शुǽ की गई है। यह कायार्लय भवन मɅ िèथत िवभाग / मंत्रालयɉ से अवरोध को हटवाने के िलए लगातार प्रयास कर रहा है।                                                                                                                                                                                      |
|           3 | कं पाटर्मɅट बनाने अथार्त फायर चेक दरवाजɉ को संèथािपत िकया ह ुआ नहीं पाया गया। फायर चेक दरवाजɉ की संèथापना सीढ़ी के प्रवेश èथल पर और कोरीडोर मɅ आग / धुंआ को फै लने से रोकने के िलए की जायेगी।                      | फायर चेक दरवारɉ के िलए कारर्वाई की जा रही है । हालांिक एक िलÝट का िलÝट कàपाटर्मɅटेशन कर िलया गया है और अÛय िलÝटɉ का कàपाटर्मɅटेशन शीघ्र ही पूरा कर िलया जायेगा।                                                                                                                                                                                    |
|           4 | वैकिãपक िनकास ɮवार पहली मंिजल पर सीओएफईपीओएसए कायार्लय मɅ नहीं है। वैकिãपक िनकास ɮवार सभी कायार्लयɉ / कं पाटर्मɅट मɅ सभी मंिजल पर सुिनिæचत िकया जायेगा।                                                           | वैकिãपक िनकास ɮवार उपलÞध है क्यɉिक इस भवन के दोनɉ और सीढ़ी उपलÞध है। तथािप भवन मɅ िèथत िवभाग ɮवारा अवरोध को हटाने के िलए कारर्वाई की जा रही है।                                                                                                                                                                                                     |

|   5. | वैकिãपक सीढ़ी अवǽɮध पाया गया। यह सुिनिæचत िकया जाना चािहए िक पिरसरɉ को खाली करवाने के उɮदेæय से हर समय सीढ़ी को खुला , बाधाओं से मुक्त रखा जाना चािहए। दोनɉ सीि ढयɉ को टैरेस तक लाया जायेगा।   | अवरोध को हटाने के िलए कारर्वाई भवन मɅ िèथत िविभÛन िवभागɉ / मंत्रालयɉ के साथ की जा रही है।                                                                                                                                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    6 | अिधकांश मंिजलɉ पर आंतिरक हाइड्रɅट / फायर होज के िबनेट कायार्लयɉ मɅ बंद पाया गया था , उसे आपातकाल की िèथित मɅ उÛहɅ उपलÞध कराने के िलए सीि ढयɉ , खुली जगहɉ के पास संèथािपत िकया जायेगा।        | प्रयोक्ता मंत्रालयɉ से िदनांक 20.8.2013 और 01.06.2015 के पत्र संख्या ◌ूडÞãयू -10 / एई ( ई )5/2013-14/172 के माÚयम से अनुरोध िकया गया है और िदनांक 17.02.2016 के पत्र संख्या डीबी 5/ एई ( ई ) पी / ईडी -8/2015-16/05 के अनुèमारक के माÚयम से आंतिरक हाईड्रɅट / फायर होज एिरया को बाधा मुक्त करवाने का अनुरोध िकया गया है। |
|    7 | चौथी मंिजल पर अिग्नशामक कायर्रत नहीं पाया गया था। सभी èतर पर अिग्नशामकɉ की जांच की जानी चािहए और उसे बदला जाना चािहए / उसका रखरखाव िकया जाना चािहए।                                          | चौथी मंिजल पर प्रयोक्ता मंत्रालय और अÛय प्रयोक्ताओं से अनुरोध िकया गया है िक वे अिग्नशमण उपकरणɉ को कायर्रत िèथित मɅ रखɅ । सामाÛय èथानɉ पर अिग्नशमण उपकरण की åयवèथा की गई है और वे कायर्रत िèथित मɅ है।                                                                                                                   |
|    8 | मंिजल का èतर बनाने / िनकास मागर् पर रोशनी की åयवèथा सभी èतरɉ पर की जायेगी।                                                                                                                   | सभी èतरɉ पर èवयं प्रकािशत िनकास संक त प्रदान की गए है ।                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    9 | आपातकाल के िलए रोशनी उपलÞध नहीं पाई गई , उसे सभी èतरɉ पर सीढ़ी / गिलयारा / िनकास मागर् पर रोशनी की åयवèथा करने के िलए उपलÞध िकया जायेगा।                                                      | आपातकालीन रोशनी की åयवèथा सभी èतरɉ पर की गई है।                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   10 | िवɮयुतीय साÝट सील िकया ह ुआ नहीं पाया गया।                                                                                                                                                   | िवɮयुतीय साÝट सील कर िदया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

*****