議案名稱：函，為107年度中央政府總預算決議，檢送該部決議（四十三）研擬東部地區旅客分流計畫書面報告，請查照案。
提案單位/提案委員：交通部
提案來源：政府提案
議案類別：行政命令(層級)
屆：第9屆
會議：第9屆第6會期第7次會議
提案日期：2018-11-02
字號：院總第887號政府提案第16100號之1985
議案狀態：審查完畢(逾審查期限)
議案流程：
會期: 09-06-07
院會/委員會: 院會
狀態: 排入院會 (交交通委員會)
日期: 2018-11-02
2018-11-06
會期: 09-06-07
院會/委員會: 院會
狀態: 交付審查
日期: 2018-11-02
2018-11-06
狀態: 委員會發文
日期: 2020-08-21
關連議案：
對照表：
law_name: 危險性機械及設備安全檢查規則部分條文修正條文對照表
立法種類: 修正條文
title: 危險性機械及設備安全檢查規則部分條文修正條文對照表
rows: 現行: 第一條　本規則依勞工安全衛生法（以下稱本法）第八條第五項規定訂定之。
說明: 配合本法修正本規則授權依據之法律名稱及條次。
修正: 第一條　本規則依職業安全衛生法（以下稱本法）第十六條第四項規定訂定之。
現行: 第二條　有關危險性機械及設備之用辭，除本規則另有定義外，適用勞工安全衛生相關法規之規定。
說明: 一、部分文字修正。
				
				二、配合本法之修正，「勞工」修正為「職業」。
修正: 第二條　有關危險性機械及設備之用詞，除本規則另有定義外，適用職業安全衛生相關法規之規定。
現行: 第三條　本法適用於左列容量之危險性機械：
				
				一、固定式起重機：吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機或一公噸以上之斯達卡式起重機。
				
				二、移動式起重機：吊升荷重在三公噸以上之移動式起重機。
				
				三、人字臂起重桿：吊升荷重在三公噸以上之人字臂起重桿。
				
				四、升降機：積載荷重在一公噸以上之升降機。
				
				五、營建用提升機：導軌或升降路高度在二十公尺以上之營建用提升機。
				
				六、吊籠：載人用吊籠。
說明: 一、配合法制體例調整用語。
				
				二、配合本法施行細則第二十二條第四款修正，將「升降機」修正為「營建用升降機」，並定義為設置於營建工地，供營造施工使用之升降機。
				
				三、敷設於建築物之升降機為建築法規範之建築物昇降設備，依該法規定，不分積載荷重噸數，均需經建築主管機關竣工檢查，取得建築物昇降設備使用許可證後使用。為確保營建用升降機使用安全，爰參照建築法規定，不分積載荷重噸數，採全面納管方式辦理。
修正: 第三條　本法適用於下列容量之危險性機械：
				
				一、固定式起重機：吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機或一公噸以上之斯達卡式起重機。
				
				二、移動式起重機：吊升荷重在三公噸以上之移動式起重機。
				
				三、人字臂起重桿：吊升荷重在三公噸以上之人字臂起重桿。
				
				四、營建用升降機：設置於營建工地，供營造施工使用之升降機。
				
				五、營建用提升機：導軌或升降路高度在二十公尺以上之營建用提升機。
				
				六、吊籠：載人用吊籠。
現行: 第四條　本規則適用於左列容量之危險性設備：
				
				一、鍋爐：
				
				(一)最高使用壓力（表壓力，以下同）超過每平方公分一公斤，或傳熱面積超過一平方公尺（裝有內徑二十五公厘以上開放於大氣中之蒸汽管之蒸汽鍋爐、或在蒸汽部裝有內徑二十五公厘以上之Ｕ字形豎立管，其水頭壓力超過五公尺之蒸汽鍋爐，為傳熱面積超過三．五平方公尺），或胴體內徑超過三百公厘，長度超過六百公厘之蒸汽鍋爐。
				
				(二)水頭壓力超過十公尺，或傳熱面積超過八平方公尺，且液體使用溫度超過其在一大氣壓之沸點之熱媒鍋爐以外之熱水鍋爐。
				
				(三)水頭壓力超過十公尺，或傳熱面積超過八平方公尺之熱媒鍋爐。
				
				(四)鍋爐中屬貫流式者，其最高使用壓力超過每平方公分十公斤（包括具有內徑超過一百五十公厘之圓筒形集管器，或剖面積超過一百七十七平方公分之方形集管器之多管式貫流鍋爐），或其傳熱面積超過十平方公尺者（包括具有汽水分離器者，其汽水分離器之內徑超過三百公厘，或其內容積超過○．○七立方公尺者）。
				
				二、壓力容器：
				
				(一)最高使用壓力超過每平方公分一公斤，且內容積超過○．二立方公尺之第一種壓力容器。
				
				(二)最高使用壓力超過每平方公分一公斤，且胴體內徑超過五百公厘，長度超過一千公厘之第一種壓力容器。
				
				(三)以「每平方公分之公斤數」單位所表示之最高使用壓力數值與以「立方公尺」單位所表示之內容積數值之積，超過○．二之第一種壓力容器。
				
				三、高壓氣體特定設備：
				
				係指供高壓氣體之製造（含與製造相關之儲存）設備及其支持構造物（供進行反應、分離、精鍊、蒸餾等製程之塔槽類者，以其最高位正切線至最低位正切線間之長度在五公尺以上之塔，或儲存能力在三百立方公尺或三公噸以上之儲槽為一體之部分為限），其容器以「每平方公分之公斤數」單位所表示之設計壓力數值與以「立方公尺」單位所表示之內容積數值之積，超過○．○四者。但左列各款容器，不在此限：
				
				(一)泵、壓縮機、蓄壓機等相關之容器。
				
				(二)緩衝器及其他緩衝裝置相關之容器。
				
				(三)流量計、液面計及其他計測機器、濾器相關之容器。
				
				(四)使用於空調設備之容器。
				
				(五)溫度在攝氏三十五度時，表壓力在每平方公分五十公斤以下之空氣壓縮裝置之容器。
				
				(六)高壓氣體容器。
				
				(七)其他經中央主管機關指定者。
				
				四、高壓氣體容器：
				
				係指供灌裝高壓氣體之容器中，相對於地面可移動，其內容積在五百公升以上者。但左列各款容器，不在此限：
				
				(一)於未密閉狀態下使用之容器。
				
				(二)溫度在攝氏三十五度時，表壓力在每平方公分五十公斤以下之空氣壓縮裝置之容器。
				
				(三)其他經中央主管機關指定者。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第四條　本規則適用於下列容量之危險性設備：
				
				一、鍋爐：
				
				(一)最高使用壓力（表壓力，以下同）超過每平方公分一公斤，或傳熱面積超過一平方公尺（裝有內徑二十五公厘以上開放於大氣中之蒸汽管之蒸汽鍋爐、或在蒸汽部裝有內徑二十五公厘以上之Ｕ字形豎立管，其水頭壓力超過五公尺之蒸汽鍋爐，為傳熱面積超過三點五平方公尺），或胴體內徑超過三百公厘，長度超過六百公厘之蒸汽鍋爐。
				
				(二)水頭壓力超過十公尺，或傳熱面積超過八平方公尺，且液體使用溫度超過其在一大氣壓之沸點之熱媒鍋爐以外之熱水鍋爐。
				
				(三)水頭壓力超過十公尺，或傳熱面積超過八平方公尺之熱媒鍋爐。
				
				(四)鍋爐中屬貫流式者，其最高使用壓力超過每平方公分十公斤（包括具有內徑超過一百五十公厘之圓筒形集管器，或剖面積超過一百七十七平方公分之方形集管器之多管式貫流鍋爐），或其傳熱面積超過十平方公尺者（包括具有汽水分離器者，其汽水分離器之內徑超過三百公厘，或其內容積超過零點零七立方公尺者）。
				
				二、壓力容器：
				
				(一)最高使用壓力超過每平方公分一公斤，且內容積超過零點二立方公尺之第一種壓力容器。
				
				(二)最高使用壓力超過每平方公分一公斤，且胴體內徑超過五百公厘，長度超過一千公厘之第一種壓力容器。
				
				(三)以「每平方公分之公斤數」單位所表示之最高使用壓力數值與以「立方公尺」單位所表示之內容積數值之積，超過零點二之第一種壓力容器。
				
				三、高壓氣體特定設備：
				
				指供高壓氣體之製造（含與製造相關之儲存）設備及其支持構造物（供進行反應、分離、精鍊、蒸餾等製程之塔槽類者，以其最高位正切線至最低位正切線間之長度在五公尺以上之塔，或儲存能力在三百立方公尺或三公噸以上之儲槽為一體之部分為限），其容器以「每平方公分之公斤數」單位所表示之設計壓力數值與以「立方公尺」單位所表示之內容積數值之積，超過零點零四者。但下列各款容器，不在此限：
				
				(一)泵、壓縮機、蓄壓機等相關之容器。
				
				(二)緩衝器及其他緩衝裝置相關之容器。
				
				(三)流量計、液面計及其他計測機器、濾器相關之容器。
				
				(四)使用於空調設備之容器。
				
				(五)溫度在攝氏三十五度時，表壓力在每平方公分五十公斤以下之空氣壓縮裝置之容器。
				
				(六)高壓氣體容器。
				
				(七)其他經中央主管機關指定者。
				
				四、高壓氣體容器：
				
				指供灌裝高壓氣體之容器中，相對於地面可移動，其內容積在五百公升以上者。但下列各款容器，不在此限：
				
				(一)於未密閉狀態下使用之容器。
				
				(二)溫度在攝氏三十五度時，表壓力在每平方公分五十公斤以下之空氣壓縮裝置之容器。
				
				(三)其他經中央主管機關指定者。
現行: 第六條　國內製造之危險性機械或設備之檢查，應依本規則、勞工安全衛生相關法規及中央主管機關指定之國家標準、國際標準或團體標準等之全部或部分內容規定辦理。
				
				外國進口或於國內依合約約定採用前項國外標準設計、製造之危險性機械或設備，得採用該國外標準實施檢查。但與該標準相關之材料選用、機械性質、施工方法、施工技術及檢查方式等相關規定，亦應一併採用。
				
				前二項國外標準之指定，應由擬採用該國外標準實施者，於事前檢具各該國外標準經中央主管機關認可後為之。檢查機構於實施檢查時，得要求提供相關檢查證明文件佐證。
				
				對於構造或安裝方式特殊之地下式液化天然氣儲槽、混凝土製外槽與鋼製內槽之液化天然氣雙重槽、覆土式儲槽等，事業單位應於事前依下列規定辦理，並將風險評估報告送中央主管機關審查，非經審查通過及確認檢查規範，不得申請各項檢查：
				
				一、風險評估報告審查時，應提供規劃設計考量要項、實施檢查擬採規範及承諾之風險承擔文件。
				
				二、風險評估報告及風險控制對策，應經規劃設計者或製造者簽認。
				
				三、風險評估報告之內容，應包括風險情境描述、量化風險評估、評估結果、風險控制對策及承諾之風險控制措施。
說明: 配合本法之修正，「勞工」修正為「職業」。
修正: 第六條　國內製造之危險性機械或設備之檢查，應依本規則、職業安全衛生相關法規及中央主管機關指定之國家標準、國際標準或團體標準等之全部或部分內容規定辦理。
				
				外國進口或於國內依合約約定採用前項國外標準設計、製造之危險性機械或設備，得採用該國外標準實施檢查。但與該標準相關之材料選用、機械性質、施工方法、施工技術及檢查方式等相關規定，亦應一併採用。
				
				前二項國外標準之指定，應由擬採用該國外標準實施者，於事前檢具各該國外標準經中央主管機關認可後為之。檢查機構於實施檢查時，得要求提供相關檢查證明文件佐證。
				
				對於構造或安裝方式特殊之地下式液化天然氣儲槽、混凝土製外槽與鋼製內槽之液化天然氣雙重槽、覆土式儲槽等，事業單位應於事前依下列規定辦理，並將風險評估報告送中央主管機關審查，非經審查通過及確認檢查規範，不得申請各項檢查：
				
				一、風險評估報告審查時，應提供規劃設計考量要項、實施檢查擬採規範及承諾之風險承擔文件。
				
				二、風險評估報告及風險控制對策，應經規劃設計者或製造者簽認。
				
				三、風險評估報告之內容，應包括風險情境描述、量化風險評估、評估結果、風險控制對策及承諾之風險控制措施。
現行: 第九條　固定式起重機之製造或修改，其製造人應於事前填具型式檢查申請書（附表一），並檢附載有左列事項之書件，向所在地檢查機構申請檢查：
				
				一、申請型式檢查之固定式起重機型式、強度計算基準及組配圖。
				
				二、製造過程之必要檢驗設備概要。
				
				三、主任設計者學經歷概要。
				
				四、施工負責人學經歷概要。
				
				前項第二款之設備或第三款、第四款之人員變更時，應向所在地檢查機構報備。
				
				第一項型式檢查，經檢查合格者，檢查機構應核發製造設施型式檢查合格證明（附表二）。
				
				未經檢查合格，不得製造或修改。但與業經型式檢查合格之型式及條件相同者，不在此限。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第九條　固定式起重機之製造或修改，其製造人應於事前填具型式檢查申請書（附表一），並檢附載有下列事項之書件，向所在地檢查機構申請檢查：
				
				一、申請型式檢查之固定式起重機型式、強度計算基準及組配圖。
				
				二、製造過程之必要檢驗設備概要。
				
				三、主任設計者學經歷概要。
				
				四、施工負責人學經歷概要。
				
				前項第二款之設備或第三款、第四款之人員變更時，應向所在地檢查機構報備。
				
				第一項型式檢查，經檢查合格者，檢查機構應核發製造設施型式檢查合格證明（附表二）。
				
				未經檢查合格，不得製造或修改。但與業經型式檢查合格之型式及條件相同者，不在此限。
現行: 第十條　前條所稱強度計算基準及組配圖應記載左列事項：
				
				一、強度計算基準：將固定式起重機主要結構部分強度依相關法令規定，以數學計算式具體詳實記載。
				
				二、組配圖係以圖示法足以表明該起重機具左列主要部分之組配情形：
				
				(一)起重機具之外觀及主要尺寸。
				
				(二)依起重機具種類型式不同，應能表明其主要部分構造概要，包括：全體之形狀、尺寸，結構材料之種類、材質及尺寸，接合方法及牽索之形狀、尺寸。
				
				(三)吊升裝置、起伏裝置、走行裝置、迴旋裝置之概要，包括：捲胴形狀、尺寸，伸臂形狀、尺寸，動力傳動裝置主要尺寸等。
				
				(四)安全裝置、制動裝置型式及配置等。
				
				(五)原動機配置情形。
				
				(六)吊具形狀、尺寸。
				
				(七)駕駛室或駕駛台之操作位置。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第十條　前條所稱強度計算基準及組配圖應記載下列事項：
				
				一、強度計算基準：將固定式起重機主要結構部分強度依相關法令規定，以數學計算式具體詳實記載。
				
				二、組配圖係以圖示法足以表明該起重機具下列主要部分之組配情形：
				
				(一)起重機具之外觀及主要尺寸。
				
				(二)依起重機具種類型式不同，應能表明其主要部分構造概要，包括：全體之形狀、尺寸，結構材料之種類、材質及尺寸，接合方法及牽索之形狀、尺寸。
				
				(三)吊升裝置、起伏裝置、走行裝置及迴旋裝置之概要，包括：捲胴形狀、尺寸，伸臂形狀、尺寸，動力傳動裝置主要尺寸等。
				
				(四)安全裝置、制動裝置型式及配置等。
				
				(五)原動機配置情形。
				
				(六)吊具形狀及尺寸。
				
				(七)駕駛室或駕駛台之操作位置。
現行: 第十一條　製造人應實施品管、品保措施，其設備、人員並應合於左列規定：
				
				一、具備萬能試驗機、放射線試驗裝置等檢驗設備。
				
				二、主任設計者應合於左列資格之一：
				
				(一)具有機械相關技師資格者。
				
				(二)大專機械相關科系畢業，並具五年以上型式檢查對象機具相關設計、製造或檢查實務經驗者。
				
				(三)高工機械相關科組畢業，並具八年以上型式檢查對象機具相關設計、製造或檢查實務經驗者。
				
				(四)具有十二年以上型式檢查對象機具相關設計、製造或檢查實務經驗者。
				
				三、施工負責人應合於左列資格之一：
				
				(一)大專機械相關科系畢業，並具三年以上型式檢查對象機具相關設計、製造或檢查實務經驗者。
				
				(二)高工機械相關科組畢業，並具六年以上型式檢查對象機具相關設計、製造或檢查實務經驗者。
				
				(三)具有十年以上型式檢查對象機具相關設計、製造或檢查實務經驗者。
				
				前項第一款之檢驗設備，如能隨時利用或與其他事業單位共同設置者，檢查機構得認定已具有該項設備。
				
				第一項第二款之主任設計者，製造人如能委託具有資格者擔任，檢查機構得認定已具該項人員。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第十一條　製造人應實施品管及品保措施，其設備及人員並應合於下列規定：
				
				一、具備萬能試驗機、放射線試驗裝置等檢驗設備。
				
				二、主任設計者應合於下列資格之一：
				
				(一)具有機械相關技師資格者。
				
				(二)大專機械相關科系畢業，並具五年以上型式檢查對象機具相關設計、製造或檢查實務經驗者。
				
				(三)高工機械相關科組畢業，並具八年以上型式檢查對象機具相關設計、製造或檢查實務經驗者。
				
				(四)具有十二年以上型式檢查對象機具相關設計、製造或檢查實務經驗者。
				
				三、施工負責人應合於下列資格之一：
				
				(一)大專機械相關科系畢業，並具三年以上型式檢查對象機具相關設計、製造或檢查實務經驗者。
				
				(二)高工機械相關科組畢業，並具六年以上型式檢查對象機具相關設計、製造或檢查實務經驗者。
				
				(三)具有十年以上型式檢查對象機具相關設計、製造或檢查實務經驗者。
				
				前項第一款之檢驗設備能隨時利用，或與其他事業單位共同設置者，檢查機構得認定已具有該項設備。
				
				第一項第二款之主任設計者，製造人已委託具有資格者擔任，檢查機構得認定已符合規定。
現行: 第十二條　雇主於固定式起重機設置完成或變更設置位置時，應填具固定式起重機竣工檢查申請書（附表三），檢附左列文件，向所在地檢查機構申請竣工檢查：
				
				一、製造設施型式檢查合格證明（外國進口者，檢附品管等相關文件）。
				
				二、設置場所平面圖及基礎概要。
				
				三、固定式起重機明細表（附表四）。
				
				四、強度計算基準及組配圖。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第十二條　雇主於固定式起重機設置完成或變更設置位置時，應填具固定式起重機竣工檢查申請書（附表三），檢附下列文件，向所在地檢查機構申請竣工檢查：
				
				一、製造設施型式檢查合格證明（外國進口者，檢附品管等相關文件）。
				
				二、設置場所平面圖及基礎概要。
				
				三、固定式起重機明細表（附表四）。
				
				四、強度計算基準及組配圖。
現行: 第十三條　固定式起重機竣工檢查，包括左列項目：
				
				一、構造與性能檢查：包括結構部分強度計算之審查、尺寸、材料之選用、吊升荷重之審查、安全裝置之設置及性能、電氣及機械部分之檢查、施工方法、額定荷重及吊升荷重等必要標示、在無負載及額定荷重下各種裝置之運行速率及其他必要項目。
				
				二、荷重試驗：係將相當於該起重機額定荷重一．二五倍之荷重（額定荷重超過二百公噸者，為額定荷重加上五十公噸之荷重）置於吊具上實施必要之吊升、直行、旋轉及吊運車之橫行等動作試驗。
				
				三、安定性試驗：係將相當於額定荷重一．二七倍之荷重置於吊具上，且使該起重機於前方操作之最不利安定之條件下實施，並停止其逸走防止裝置、軌夾裝置等之使用。
				
				四、其他必要之檢查。
				
				固定式起重機如屬架空式、橋型式等無虞翻覆者，得免實施前項第三款之試驗。
				
				對外國進口具有相當檢查證明文件者，檢查機構得免除本條所定全部或一部之檢查。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第十三條　固定式起重機竣工檢查，包括下列項目：
				
				一、構造與性能檢查：包括結構部分強度計算之審查、尺寸、材料之選用、吊升荷重之審查、安全裝置之設置及性能、電氣及機械部分之檢查、施工方法、額定荷重及吊升荷重等必要標示、在無負載及額定荷重下各種裝置之運行速率及其他必要項目。
				
				二、荷重試驗：指將相當於該起重機額定荷重一點二五倍之荷重（額定荷重超過二百公噸者，為額定荷重加上五十公噸之荷重）置於吊具上實施必要之吊升、直行、旋轉及吊運車之橫行等動作試驗。
				
				三、安定性試驗：指將相當於額定荷重一點二七倍之荷重置於吊具上，且使該起重機於前方操作之最不利安定之條件下實施，並停止其逸走防止裝置及軌夾裝置等之使用。
				
				四、其他必要之檢查。
				
				固定式起重機屬架空式或橋型式等無虞翻覆者，得免實施前項第三款之試驗。
				
				對外國進口具有相當檢查證明文件者，檢查機構得免除本條所定全部或一部之檢查。
現行: 第十九條　雇主對於固定式起重機如擬變更左列各款之一時，應檢附變更部分之圖件，報請檢查機構備查：
				
				一、原動機。
				
				二、吊升結構。
				
				三、鋼索或吊鏈。
				
				四、吊鉤、抓斗等吊具。
				
				五、制動裝置。
				
				前項變更，如材質、規格及尺寸不變者，不在此限。
				
				雇主如擬變更固定式起重機之吊升荷重為未滿三公噸或斯達卡式起重機為未滿一公噸者，應報請檢查機構認定後，註銷其檢查合格證。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第十九條　雇主對於固定式起重機變更下列各款之一時，應檢附變更部分之圖件，報請檢查機構備查：
				
				一、原動機。
				
				二、吊升結構。
				
				三、鋼索或吊鏈。
				
				四、吊鉤、抓斗等吊具。
				
				五、制動裝置。
				
				前項變更，材質、規格及尺寸不變者，不在此限。
				
				雇主變更固定式起重機之吊升荷重為未滿三公噸或斯達卡式起重機為未滿一公噸者，應報請檢查機構認定後，註銷其檢查合格證。
現行: 第二十二條　移動式起重機之製造或修改，其製造人應於事前填具型式檢查申請書（附表一），並檢附載有左列事項之書件，向所在地檢查機構申請檢查：
				
				一、申請型式檢查之移動式起重機型式、強度計算基準及組配圖。
				
				二、製造過程之必要檢驗設備概要。
				
				三、主任設計者學經歷概要。
				
				四、施工負責人學經歷概要。
				
				前項第二款之設備或第三款、第四款之人員變更時，應向所在地檢查機構報備。
				
				第一項型式檢查之品管、品保措施、設備、人員準用第十一條規定，經檢查合格者，檢查機構應核發製造設施型式檢查合格證明（附表二）。
				
				未經檢查合格，不得製造或修改。但與業經型式檢查合格之型式及條件相同者，不在此限。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第二十二條　移動式起重機之製造或修改，其製造人應於事前填具型式檢查申請書（附表一），並檢附載有下列事項之書件，向所在地檢查機構申請檢查：
				
				一、申請型式檢查之移動式起重機型式、強度計算基準及組配圖。
				
				二、製造過程之必要檢驗設備概要。
				
				三、主任設計者學經歷概要。
				
				四、施工負責人學經歷概要。
				
				前項第二款之設備或第三款、第四款之人員變更時，應向所在地檢查機構報備。
				
				第一項型式檢查之品管、品保措施、設備及人員準用第十一條規定，經檢查合格者，檢查機構應核發製造設施型式檢查合格證明（附表二）。
				
				未經檢查合格，不得製造或修改。但與業經型式檢查合格之型式及條件相同者，不在此限。
現行: 第二十三條　雇主於移動式起重機製造完成使用前或從外國進口使用前，應填具移動式起重機使用檢查申請書（附表十四），檢附左列文件，向當地檢查機構申請使用檢查：
				
				一、製造設施型式檢查合格證明（外國進口者，檢附品管等相關文件）。
				
				二、移動式起重機明細表（附表十五）。
				
				三、強度計算基準及組配圖。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第二十三條　雇主於移動式起重機製造完成使用前或從外國進口使用前，應填具移動式起重機使用檢查申請書（附表十四），檢附下列文件，向當地檢查機構申請使用檢查：
				
				一、製造設施型式檢查合格證明（外國進口者，檢附品管等相關文件）。
				
				二、移動式起重機明細表（附表十五）。
				
				三、強度計算基準及組配圖。
現行: 第二十四條　移動式起重機使用檢查，包括左列項目：
				
				一、構造與性能檢查：包括結構部分強度計算之審查、尺寸、材料之選用、吊升荷重之審查、安全裝置之設置及性能、電氣及機械部分之檢查、施工方法、額定荷重及吊升荷重等必要標示、在無負載及額定荷重下之各種裝置之運行速率及其他必要項目。
				
				二、荷重試驗：係將相當於該起重機額定荷重一．二五倍之荷重（額定荷重超過二百公噸者，為額定荷重加上五十公噸之荷重）置於吊具上實施吊升、旋轉及必要之走行等動作試驗。
				
				三、安定性試驗：分方向實施之，前方安定性試驗係將相當於額定荷重一．二七倍之荷重置於吊具上，且使該起重機於前方最不利安定之條件下實施；左右安定度及後方安定度以計算為之。
				
				四、其他必要之檢查。
				
				對外國進口具有相當檢查證明文件者，檢查機構得免除本條所定全部或一部之檢查。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第二十四條　移動式起重機使用檢查，包括下列項目：
				
				一、構造與性能檢查：包括結構部分強度計算之審查、尺寸、材料之選用、吊升荷重之審查、安全裝置之設置及性能、電氣及機械部分之檢查、施工方法、額定荷重及吊升荷重等必要標示、在無負載及額定荷重下之各種裝置之運行速率及其他必要項目。
				
				二、荷重試驗：指將相當於該起重機額定荷重一點二五倍之荷重（額定荷重超過二百公噸者，為額定荷重加上五十公噸之荷重）置於吊具上實施吊升、旋轉及必要之走行等動作試驗。
				
				三、安定性試驗：分方向實施之，前方安定性試驗係將相當於額定荷重一點二七倍之荷重置於吊具上，且使該起重機於前方最不利安定之條件下實施；左右安定度及後方安定度以計算為之。
				
				四、其他必要之檢查。
				
				對外國進口具有相當檢查證明文件者，檢查機構得免除本條所定全部或一部之檢查。
現行: 第二十九條　雇主對於移動式起重機如擬變更左列各款之一時，應檢附變更部分之圖件，報請檢查機構備查：
				
				一、原動機。
				
				二、吊升結構。
				
				三、鋼索或吊鏈。
				
				四、吊鉤、抓斗等吊具。
				
				五、制動裝置。
				
				前項變更，如材質、規格及尺寸不變者，不在此限。
				
				雇主如擬變更移動式起重機之吊升荷重為未滿三公噸者，應報請檢查機構認定後，註銷其檢查合格證。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第二十九條　雇主對於移動式起重機變更下列各款之一時，應檢附變更部分之圖件，報請檢查機構備查：
				
				一、原動機。
				
				二、吊升結構。
				
				三、鋼索或吊鏈。
				
				四、吊鉤、抓斗等吊具。
				
				五、制動裝置。
				
				前項變更，材質、規格及尺寸不變者，不在此限。
				
				雇主變更移動式起重機之吊升荷重為未滿三公噸者，應報請檢查機構認定後，註銷其檢查合格證。
現行: 第三十二條　人字臂起重桿之製造或修改，其製造人應於事前填具型式檢查申請書（附表一），並檢附載有左列事項之書件，向所在地檢查機構申請檢查：
				
				一、申請型式檢查之人字臂起重桿型式、強度計算基準及組配圖。
				
				二、製造過程之必要檢驗設備概要。
				
				三、主任設計者學經歷概要。
				
				四、施工負責人學經歷概要。
				
				前項第二款之設備或第三款、第四款之人員變更時，應向所在地檢查機構報備。
				
				第一項型式檢查之品管、品保措施、設備、人員準用第十一條規定，經檢查合格者，檢查機構應核發製造設施型式檢查合格證明（附表二）。
				
				未經檢查合格，不得製造或修改。但與業經型式檢查合格之型式及條件相同者，不在此限。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第三十二條　人字臂起重桿之製造或修改，其製造人應於事前填具型式檢查申請書（附表一），並檢附載有下列事項之書件，向所在地檢查機構申請檢查：
				
				一、申請型式檢查之人字臂起重桿型式、強度計算基準及組配圖。
				
				二、製造過程之必要檢驗設備概要。
				
				三、主任設計者學經歷概要。
				
				四、施工負責人學經歷概要。
				
				前項第二款之設備或第三款、第四款之人員變更時，應向所在地檢查機構報備。
				
				第一項型式檢查之品管、品保措施、設備及人員準用第十一條規定，經檢查合格者，檢查機構應核發製造設施型式檢查合格證明（附表二）。
				
				未經檢查合格，不得製造或修改。但與業經型式檢查合格之型式及條件相同者，不在此限。
現行: 第三十三條　雇主於人字臂起重桿設置完成或變更設置位置時，應填具人字臂起重桿竣工檢查申請書（附表三），檢附左列文件，向所在地檢查機構申請竣工檢查：
				
				一、製造設施型式檢查合格證明（外國進口者，檢附品管等相關文件）。
				
				二、設置場所平面圖及基礎概要。
				
				三、人字臂起重桿明細表（附表十九）。
				
				四、設置固定方式。
				
				五、強度計算基準及組配圖。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第三十三條　雇主於人字臂起重桿設置完成或變更設置位置時，應填具人字臂起重桿竣工檢查申請書（附表三），檢附下列文件，向所在地檢查機構申請竣工檢查：
				
				一、製造設施型式檢查合格證明（外國進口者，檢附品管等相關文件）。
				
				二、設置場所平面圖及基礎概要。
				
				三、人字臂起重桿明細表（附表十九）。
				
				四、設置固定方式。
				
				五、強度計算基準及組配圖。
現行: 第三十四條　人字臂起重桿竣工檢查項目為構造與性能之檢查、荷重試驗及其他必要之檢查。
				
				前項荷重試驗，係將相當於該人字臂起重桿額定荷重一．二五倍之荷重（額定荷重超過二百公噸者，為額定荷重加上五十公噸之荷重）置於吊具上實施吊升、旋轉及起伏等動作試驗。
				
				第一項之檢查，對外國進口具有相當檢查證明文件者，檢查機構得免除本條所定全部或一部之檢查。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第三十四條　人字臂起重桿竣工檢查項目為構造與性能之檢查、荷重試驗及其他必要之檢查。
				
				前項荷重試驗，指將相當於該人字臂起重桿額定荷重一點二五倍之荷重（額定荷重超過二百公噸者，為額定荷重加上五十公噸之荷重）置於吊具上實施吊升、旋轉及起伏等動作試驗。
				
				第一項之檢查，對外國進口具有相當檢查證明文件者，檢查機構得免除本條所定全部或一部之檢查。
現行: 第三十九條　雇主對於人字臂起重桿如擬變更左列各款之一時，應檢附變更部分之圖件，報請檢查機構備查：
				
				一、原動機。
				
				二、吊升結構。
				
				三、鋼索或吊鏈。
				
				四、吊鉤、抓斗等吊具。
				
				五、制動裝置。
				
				前項變更，如材質、規格及尺寸不變者，不在此限。
				
				雇主如擬變更人字臂起重桿之吊升荷重為未滿三公噸者，應報請檢查機構認定後，註銷其檢查合格證。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第三十九條　雇主對於人字臂起重桿變更下列各款之一時，應檢附變更部分之圖件，報請檢查機構備查：
				
				一、原動機。
				
				二、吊升結構。
				
				三、鋼索或吊鏈。
				
				四、吊鉤、抓斗等吊具。
				
				五、制動裝置。
				
				前項變更，材質、規格及尺寸不變者，不在此限。
				
				雇主變更人字臂起重桿之吊升荷重為未滿三公噸者，應報請檢查機構認定後，註銷其檢查合格證。
現行: 第四節　升降機
說明: 節名配合本法施行細則第二十二條第四款之修正，將「升降機」修正為「營建用升降機」。
修正: 第四節　營建用升降機
現行: 第四十二條　升降機之製造或修改，其製造人應於事前填具型式檢查申請書（附表一），並檢附載有左列事項之書件，向所在地檢查機構申請檢查：
				
				一、申請型式檢查之升降機型式、強度計算基準及組配圖。
				
				二、製造過程之必要檢驗設備概要。
				
				三、主任設計者學經歷概要。
				
				四、施工負責人學經歷概要。
				
				前項第二款之設備或第三款、第四款之人員變更時，應向所在地檢查機構報備。
				
				第一項型式檢查之品管、品保措施、設備、人員準用第十一條規定，經檢查合格者，檢查機構應核發製造設施型式檢查合格證明（附表二）。
				
				未經檢查合格，不得製造或修改。但與業經型式檢查合格之型式及條件相同者，不在此限。
說明: 一、配合本法施行細則第二十二條第四款之修正，將「升降機」修正為「營建用升降機」。
				
				二、配合法制體例調整用語。
修正: 第四十二條　營建用升降機之製造或修改，其製造人應於事前填具型式檢查申請書（附表一），並檢附載有下列事項之書件，向所在地檢查機構申請檢查：
				
				一、申請型式檢查之營建用升降機型式、強度計算基準及組配圖。
				
				二、製造過程之必要檢驗設備概要。
				
				三、主任設計者學經歷概要。
				
				四、施工負責人學經歷概要。
				
				前項第二款之設備或第三款、第四款之人員變更時，應向所在地檢查機構報備。
				
				第一項型式檢查之品管、品保措施、設備及人員準用第十一條規定，經檢查合格者，檢查機構應核發製造設施型式檢查合格證明（附表二）。
				
				未經檢查合格，不得製造或修改。但與業經型式檢查合格之型式及條件相同者，不在此限。
現行: 第四十三條　雇主於升降機設置完成時，應填具升降機竣工檢查申請書（附表三），檢附左列文件，向所在地檢查機構申請竣工檢查：
				
				一、製造設施型式檢查合格證明（外國進口者，檢附品管等相關文件）。
				
				二、設置場所四周狀況圖。
				
				三、升降機明細表（附表二十二）。
				
				四、強度計算基準及組配圖。
說明: 一、配合本法施行細則第二十二條第四款之修正，將「升降機」修正為「營建用升降機」。
				
				二、配合法制體例調整用語。
修正: 第四十三條　雇主於營建用升降機設置完成時，應填具營建用升降機竣工檢查申請書（附表三），檢附下列文件，向所在地檢查機構申請竣工檢查：
				
				一、製造設施型式檢查合格證明（外國進口者，檢附品管等相關文件）。
				
				二、設置場所四周狀況圖。
				
				三、營建用升降機明細表（附表二十二）。
				
				四、強度計算基準及組配圖。
現行: 第四十四條　升降機竣工檢查項目為構造與性能之檢查、荷重試驗及其他必要之檢查。
				
				前項荷重試驗，係將相當於該升降機積載荷重一．二倍之荷重置於搬器上實施升降動作試驗。
				
				第一項之檢查，對外國進口具有相當檢查證明文件者，檢查機構得免除本條所定全部或一部之檢查。
說明: 一、配合本法施行細則第二十二條第四款之修正，將「升降機」修正為「營建用升降機」。
				
				二、配合法制體例調整用語。
修正: 第四十四條　營建用升降機竣工檢查項目為構造與性能之檢查、荷重試驗及其他必要之檢查。
				
				前項荷重試驗，指將相當於該營建用升降機積載荷重一點二倍之荷重置於搬器上實施升降動作試驗。
				
				第一項之檢查，對外國進口具有相當檢查證明文件者，檢查機構得免除本條所定全部或一部之檢查。
現行: 第四十五條　檢查機構對雇主申請升降機之竣工檢查，應於受理檢查後，將檢查日期通知雇主，使其準備荷重試驗用荷物及必要之運搬器具。
說明: 配合本法施行細則第二十二條第四款之修正，將「升降機」修正為「營建用升降機」。
修正: 第四十五條　檢查機構對雇主申請營建用升降機之竣工檢查，應於受理檢查後，將檢查日期通知雇主，使其準備荷重試驗用荷物及必要之運搬器具。
現行: 第四十六條　檢查機構對竣工檢查合格或依第四十四條第三項認定為合格之升降機，應在升降機明細表上加蓋檢查合格戳記（附表七），檢查員簽章後，交付申請人一份，並在被檢查物體上明顯部位打印、漆印或張貼檢查合格標章，以資識別。
				
				竣工檢查合格之升降機，檢查機構應發給竣工檢查結果報告表（附表二十三）及檢查合格證（附表二十四），其有效期限最長為一年。
				
				雇主應將前項檢查合格證或其影本置掛於該升降機之明顯位置。
說明: 配合本法施行細則第二十二條第四款之修正，將「升降機」修正為「營建用升降機」。
修正: 第四十六條　檢查機構對竣工檢查合格或依第四十四條第三項認定為合格之營建用升降機，應在營建用升降機明細表上加蓋檢查合格戳記（附表七），檢查員簽章後，交付申請人一份，並在被檢查物體上明顯部位打印、漆印或張貼檢查合格標章，以資識別。
				
				竣工檢查合格之營建用升降機，檢查機構應發給竣工檢查結果報告表（附表二十三）及檢查合格證（附表二十四），其有效期限最長為一年。
				
				雇主應將前項檢查合格證或其影本置掛於該營建用升降機之明顯位置。
現行: 第四十七條　雇主於升降機檢查合格證有效期限屆滿前一個月，應填具升降機定期檢查申請書（附表十），向檢查機構申請定期檢查；逾期未申請檢查或檢查不合格者，不得繼續使用。
				
				前項定期檢查，應就該升降機各部分之構造、性能、荷重試驗及其他必要項目實施檢查。
				
				前項荷重試驗係將相當積載荷重之荷物，於額定速率下實施升降動作試驗。但檢查機構認無必要時，得免實施。
				
				第二項荷重試驗準用第四十五條規定。
說明: 一、配合本法施行細則第二十二條第四款之修正，將「升降機」修正為「營建用升降機」。
				
				二、文字修正。
修正: 第四十七條　雇主於營建用升降機檢查合格證有效期限屆滿前一個月，應填具營建用升降機定期檢查申請書（附表十），向檢查機構申請定期檢查；屆期未申請檢查或檢查不合格者，不得繼續使用。
				
				前項定期檢查，應就該營建用升降機各部分之構造、性能、荷重試驗及其他必要項目實施檢查。
				
				前項荷重試驗指將相當積載荷重之荷物，於額定速率下實施升降動作試驗。但檢查機構認無必要時，得免實施。
				
				第二項荷重試驗準用第四十五條規定。
現行: 第四十八條　檢查機構對定期檢查合格之升降機，應於原檢查合格證上簽署，註明使用有效期限，最長為一年。
				
				檢查員於實施前項定期檢查後，應填報升降機定期檢查結果報告表（附表二十五），並將定期檢查結果通知雇主。
說明: 配合本法施行細則第二十二條第四款之修正，將「升降機」修正為「營建用升降機」。
修正: 第四十八條　檢查機構對定期檢查合格之營建用升降機，應於原檢查合格證上簽署，註明使用有效期限，最長為一年。
				
				檢查員於實施前項定期檢查後，應填報營建用升降機定期檢查結果報告表（附表二十五），並將定期檢查結果通知雇主。
現行: 第四十九條　雇主對於升降機如擬變更左列各款之一時，應檢附變更部分之圖件，報請檢查機構備查：
				
				一、捲揚機。
				
				二、原動機。
				
				三、鋼索或吊鏈。
				
				四、制動裝置。
				
				前項變更，如材質、規格及尺寸不變者，不在此限。
				
				雇主如擬變更升降機之積載荷重為未滿一公噸者，應報請檢查機構認定後，註銷其檢查合格證。
說明: 一、配合本法施行細則第二十二條第四款之修正，將「升降機」修正為「營建用升降機」。
				
				二、配合法制體例調整用語。
				
				三、依第三條第四款規定，營建用升降機已全部納管，爰刪除第三項變更積載荷重為未滿一公噸者，須註銷合格證之規定。
修正: 第四十九條　雇主對於營建用升降機變更下列各款之一時，應檢附變更部分之圖件，報請檢查機構備查：
				
				一、捲揚機。
				
				二、原動機。
				
				三、鋼索或吊鏈。
				
				四、制動裝置。
				
				前項變更，材質、規格及尺寸不變者，不在此限。
現行: 第五十條　雇主變更升降機之搬器、配重或設置室外升降機之升降路塔、導軌支持塔或拉索時，應填具升降機變更檢查申請書（附表十二）及變更部分之圖件，向檢查機構申請變更檢查。
				
				檢查機構對於變更檢查合格之升降機，應於原檢查合格證上記載檢查日期、變更部分及檢查結果。
				
				第一項變更檢查準用第四十四條及第四十五條規定。
說明: 一、配合本法施行細則第二十二條第四款之修正，將「升降機」修正為「營建用升降機」。
				
				二、部分文字修正。
修正: 第五十條　雇主變更營建用升降機之搬器、配重、升降路塔、導軌支持塔或拉索時，應填具營建用升降機變更檢查申請書（附表十二）及變更部分之圖件，向檢查機構申請變更檢查。
				
				檢查機構對於變更檢查合格之營建用升降機，應於原檢查合格證上記載檢查日期、變更部分及檢查結果。
				
				第一項變更檢查準用第四十四條及第四十五條規定。
現行: 第五十一條　雇主對於停用超過檢查合格證有效期限一年以上之升降機，如擬恢復使用時，應填具升降機重新檢查申請書（附表十三），向檢查機構申請重新檢查。
				
				檢查機構對於重新檢查合格之升降機，應於原檢查合格證上記載檢查日期、檢查結果及使用有效期限，最長為一年。
				
				第一項重新檢查準用第四十四條及第四十五條規定。
說明: 一、配合本法施行細則第二十二條第四款之修正，將「升降機」修正為「營建用升降機」。
				
				二、配合法制體例調整用語。
修正: 第五十一條　雇主對於停用超過檢查合格證有效期限一年以上之營建用升降機，恢復使用前，應填具營建用升降機重新檢查申請書（附表十三），向檢查機構申請重新檢查。
				
				檢查機構對於重新檢查合格之營建用升降機，應於原檢查合格證上記載檢查日期、檢查結果及使用有效期限，最長為一年。
				
				第一項重新檢查準用第四十四條及第四十五條規定。
現行: 第五十二條　營建用提升機之製造或修改，其製造人應於事前填具型式檢查申請書（附表一），並檢附載有左列事項之書件，向所在地檢查機構申請檢查：
				
				一、申請型式檢查之營建用提升機型式、強度計算基準及組配圖。
				
				二、製造過程之必要檢驗設備概要。
				
				三、主任設計者學經歷概要。
				
				四、施工負責人學經歷概要。
				
				前項第二款之設備或第三款、第四款之人員變更時，應向所在地檢查機構報備。
				
				第一項型式檢查之品管、品保措施、設備、人員準用第十一條規定，經檢查合格者，檢查機構應核發製造設施型式檢查合格證明（附表二）。
				
				未經檢查合格，不得製造或修改。但與業經型式檢查合格之型式及條件相同者，不在此限。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第五十二條　營建用提升機之製造或修改，其製造人應於事前填具型式檢查申請書（附表一），並檢附載有下列事項之書件，向所在地檢查機構申請檢查：
				
				一、申請型式檢查之營建用提升機型式、強度計算基準及組配圖。
				
				二、製造過程之必要檢驗設備概要。
				
				三、主任設計者學經歷概要。
				
				四、施工負責人學經歷概要。
				
				前項第二款之設備或第三款、第四款之人員變更時，應向所在地檢查機構報備。
				
				第一項型式檢查之品管、品保措施、設備及人員準用第十一條規定，經檢查合格者，檢查機構應核發製造設施型式檢查合格證明（附表二）。
				
				未經檢查合格，不得製造或修改。但與業經型式檢查合格之型式及條件相同者，不在此限。
現行: 第五十三條　雇主於營建用提升機設置完成時，應填具營建用提升機竣工檢查申請書（附表三），檢附左列文件，向所在地檢查機構申請竣工檢查：
				
				一、製造設施型式檢查合格證明（外國進口者，檢附品管等相關文件）。
				
				二、設置場所平面圖及基礎概要。
				
				三、營建用提升機明細表（附表二十六）。
				
				四、強度計算基準及組配圖。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第五十三條　雇主於營建用提升機設置完成時，應填具營建用提升機竣工檢查申請書（附表三），檢附下列文件，向所在地檢查機構申請竣工檢查：
				
				一、製造設施型式檢查合格證明（外國進口者，檢附品管等相關文件）。
				
				二、設置場所平面圖及基礎概要。
				
				三、營建用提升機明細表（附表二十六）。
				
				四、強度計算基準及組配圖。
現行: 第五十四條　營建用提升機竣工檢查項目為構造與性能之檢查、荷重試驗及其他必要之檢查。
				
				前項荷重試驗，係將相當於該提升機積載荷重一．二倍之荷重置於搬器上實施升降動作試驗。
				
				第一項之檢查，對外國進口具有相當檢查證明文件者，檢查機構得免除本條所定全部或一部之檢查。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第五十四條　營建用提升機竣工檢查項目為構造與性能之檢查、荷重試驗及其他必要之檢查。
				
				前項荷重試驗，指將相當於該提升機積載荷重一點二倍之荷重置於搬器上實施升降動作試驗。
				
				第一項之檢查，對外國進口具有相當檢查證明文件者，檢查機構得免除本條所定全部或一部之檢查。
現行: 第五十九條　雇主對於營建用提升機如擬變更左列各款之一時，應檢附變更部分之圖件，報請檢查機構備查：
				
				一、原動機。
				
				二、絞車。
				
				三、鋼索或吊鏈。
				
				四、制動裝置。
				
				前項變更，如材質、規格及尺寸不變者，不在此限。
				
				雇主如擬變更營建用提升機之導軌或升降路之高度為未滿二十公尺者，應報請檢查機構認定後，註銷其檢查合格證。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第五十九條　雇主對於營建用提升機變更下列各款之一時，應檢附變更部分之圖件，報請檢查機構備查：
				
				一、原動機。
				
				二、絞車。
				
				三、鋼索或吊鏈。
				
				四、制動裝置。
				
				前項變更，材質、規格及尺寸不變者，不在此限。
				
				雇主變更營建用提升機之導軌或升降路之高度為未滿二十公尺者，應報請檢查機構認定後，註銷其檢查合格證。
現行: 第六十二條　吊籠之製造或修改，其製造人應於事前填具型式檢查申請書（附表一），並檢附載有左列事項之書件，向所在地檢查機構申請檢查：
				
				一、申請型式檢查之吊籠型式、強度計算基準及組配圖。
				
				二、製造過程之必要檢驗設備概要。
				
				三、主任設計者學經歷概要。
				
				四、施工負責人學經歷概要。
				
				前項第二款之設備或第三款、第四款之人員變更時，應向所在地檢查機構報備。
				
				第一項型式檢查之品管、品保措施、設備、人員準用第十一條規定，經檢查合格者，檢查機構應核發製造設施型式檢查合格證明（附表二）。
				
				未經檢查合格，不得製造或修改。但與業經型式檢查合格之型式及條件相同者，不在此限。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第六十二條　吊籠之製造或修改，其製造人應於事前填具型式檢查申請書（附表一），並檢附載有下列事項之書件，向所在地檢查機構申請檢查：
				
				一、申請型式檢查之吊籠型式、強度計算基準及組配圖。
				
				二、製造過程之必要檢驗設備概要。
				
				三、主任設計者學經歷概要。
				
				四、施工負責人學經歷概要。
				
				前項第二款之設備或第三款、第四款之人員變更時，應向所在地檢查機構報備。
				
				第一項型式檢查之品管、品保措施、設備及人員準用第十一條規定，經檢查合格者，檢查機構應核發製造設施型式檢查合格證明（附表二）。
				
				未經檢查合格，不得製造或修改。但與業經型式檢查合格之型式及條件相同者，不在此限。
現行: 第六十三條　雇主於吊籠製造完成使用前或從外國進口使用前，應填具吊籠使用檢查申請書（附表十四），並檢附左列文件，向當地檢查機構申請使用檢查：
				
				一、製造設施型式檢查合格證明（外國進口者，檢附品管等相關文件）。
				
				二、吊籠明細表（附表二十八）。
				
				三、強度計算基準及組配圖。
				
				四、設置固定方式。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第六十三條　雇主於吊籠製造完成使用前或從外國進口使用前，應填具吊籠使用檢查申請書（附表十四），並檢附下列文件，向當地檢查機構申請使用檢查：
				
				一、製造設施型式檢查合格證明（外國進口者，檢附品管等相關文件）。
				
				二、吊籠明細表（附表二十八）。
				
				三、強度計算基準及組配圖。
				
				四、設置固定方式。
現行: 第六十九條　雇主變更吊籠左列各款之一時，應填具吊籠變更檢查申請書（附表十二）及變更部分之圖件，向檢查機構申請變更檢查：
				
				一、工作台。
				
				二、吊臂及其他構造部分。
				
				三、升降裝置。
				
				四、制動裝置。
				
				五、控制裝置。
				
				六、鋼索或吊鏈。
				
				七、固定方式。
				
				前項變更，如材質、規格及尺寸不變者，不在此限。
				
				檢查機構對於變更檢查合格之吊籠，應於原檢查合格證上記載檢查日期、變更部分及檢查結果。
				
				第一項變更檢查準用第六十四條及第六十五條規定。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第六十九條　雇主變更吊籠下列各款之一時，應填具吊籠變更檢查申請書（附表十二）及變更部分之圖件，向檢查機構申請變更檢查：
				
				一、工作台。
				
				二、吊臂及其他構造部分。
				
				三、升降裝置。
				
				四、制動裝置。
				
				五、控制裝置。
				
				六、鋼索或吊鏈。
				
				七、固定方式。
				
				前項變更，材質、規格及尺寸不變者，不在此限。
				
				檢查機構對於變更檢查合格之吊籠，應於原檢查合格證上記載檢查日期、變更部分及檢查結果。
				
				第一項變更檢查準用第六十四條及第六十五條規定。
現行: 第七十一條　鍋爐之製造或修改，其製造人應於事前填具型式檢查申請書（附表三十一），並檢附載有左列事項之書件，向所在地檢查機構申請檢查：
				
				一、申請型式檢查之鍋爐型式、構造詳圖及強度計算書。
				
				二、製造、檢查設備之種類、能力及數量。
				
				三、主任設計者學經歷概要。
				
				四、施工負責人學經歷概要。
				
				五、施工者資格及人數。
				
				六、以熔接製造或修改者，應檢附熔接人員資格證件、熔接程序規範及熔接程序資格檢定紀錄。
				
				前項第二款之設備或第三款、第四款之人員變更時，應向所在地檢查機構報備。
				
				第一項型式檢查，經檢查合格者，檢查機構應核發製造設施型式檢查合格證明（附表二）。
				
				未經檢查合格，不得製造或修改。但與業經型式檢查合格之型式及條件相同者，不在此限。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第七十一條　鍋爐之製造或修改，其製造人應於事前填具型式檢查申請書（附表三十一），並檢附載有下列事項之書件，向所在地檢查機構申請檢查：
				
				一、申請型式檢查之鍋爐型式、構造詳圖及強度計算書。
				
				二、製造、檢查設備之種類、能力及數量。
				
				三、主任設計者學經歷概要。
				
				四、施工負責人學經歷概要。
				
				五、施工者資格及人數。
				
				六、以熔接製造或修改者，應檢附熔接人員資格證件、熔接程序規範及熔接程序資格檢定紀錄。
				
				前項第二款之設備或第三款、第四款之人員變更時，應向所在地檢查機構報備。
				
				第一項型式檢查，經檢查合格者，檢查機構應核發製造設施型式檢查合格證明（附表二）。
				
				未經檢查合格，不得製造或修改。但與業經型式檢查合格之型式及條件相同者，不在此限。
現行: 第七十二條　鍋爐之製造人應實施品管、品保措施，其設備、人員並應合於左列規定：
				
				一、製造及檢查設備：
				
				(一)以鉚接製造或修改者應具備：彎板機、空氣壓縮機、衝床、鉚釘錘、斂縫錘、水壓試驗設備。
				
				(二)以熔接製造或修改者應具備：
				
				1.全部熔接製造或修改：彎板機、熔接機、衝床、退火爐、萬能試驗機、水壓試驗設備、放射線檢查設備。
				
				2.部分熔接製造或修改：彎板機、熔接機、衝床、萬能試驗機、水壓試驗設備、放射線檢查設備。
				
				3.置有胴體內徑超過三百公厘之汽水分離器之貫流鍋爐之製造：彎板機、彎管機、熔接機、衝床、退火爐、萬能試驗機、水壓試驗設備、放射線檢查設備。
				
				4.置有胴體內徑在三百公厘以下之汽水分離器之貫流鍋爐之製造：彎管機、熔接機、水壓試驗設備。
				
				5.未具汽水分離器之貫流鍋爐之製造：彎管機、熔接機、水壓試驗設備。
				
				6.供作鍋爐胴體用大直徑鋼管之製造：彎板機、熔接機、衝床、退火爐、萬能試驗機、水壓試驗設備、放射線檢查設備。
				
				7.胴體內徑在三百公厘以下之鍋爐之圓周接合或僅安裝管板、凸緣之熔接，而其他部分不實施熔接；熔接機、水壓試驗設備。
				
				8.製造波浪型爐筒或伸縮接頭：彎板機、衝床或成型裝置、熔接機、水壓試驗設備、放射線檢查設備。但實施波浪型爐筒縱向接合之熔接者，得免設放射線檢查設備。
				
				(三)以鑄造者應具備：鑄造設備、水壓試驗設備。
				
				二、主任設計者應合於左列資格之一：
				
				(一)具有機械相關技師資格者。
				
				(二)大專機械相關科系畢業，並具五年以上型式檢查對象設備相關設計、製造或檢查實務經驗者。
				
				(三)高工機械相關科組畢業，並具八年以上型式檢查對象設備相關設計、製造或檢查實務經驗者。
				
				(四)具有十二年以上型式檢查對象設備相關設計、製造或檢查實務經驗者。
				
				三、施工負責人應合於左列資格之一：
				
				(一)大專機械相關科系畢業或機械相關技師，並具二年以上型式檢查對象設備相關設計、製造或檢查實務經驗者。
				
				(二)高工機械相關科組畢業，並具五年以上型式檢查對象設備相關設計、製造或檢查實務經驗者。
				
				(三)具有八年以上型式檢查對象設備相關設計、製造或檢查實務經驗者。
				
				四、施工者應合於左列資格：
				
				(一)以鉚接製造或修改者應具有從事相關鉚接工作三年以上經驗者。
				
				(二)以熔接製造或修改者應具有熔接技術士資格者。
				
				(三)以鑄造者應具有從事相關鑄造工作三年以上經驗者。
				
				前項第一款，衝床之設置，以製造最高使用壓力超過每平方公分七公斤之鍋爐為限；退火爐之設置，以相關法規規定須實施退火者為限。
				
				第一項第一款第一目、第二目第一號至第三號、第六號、第八號之衝床、第一款第二目第一號、第三號、第六號之退火爐、第一款第二目第一號至第三號、第六號之萬能試驗機、第一款第二目第一號至第三號、第六號、第八號之放射線檢查設備等設備，如能隨時利用或與其他事業單位共同設置者，檢查機構得認定已具有該項設備。
				
				第一項第一款第三目之鑄造者，應設實施檢查鑄造品之專責單位。
				
				第一項第二款之主任設計者，製造人如能委託具有資格者擔任，檢查機構得認定已具該項人員。
說明: 依中央法規標準法第八條第二項規定修正，並配合法制體例調整用語。
修正: 第七十二條　鍋爐之製造人應實施品管及品保措施，其設備及人員並應合於下列規定：
				
				一、製造及檢查設備：
				
				(一)以鉚接製造或修改者應具備：彎板機、空氣壓縮機、衝床、鉚釘錘、斂縫錘及水壓試驗設備。
				
				(二)以熔接製造或修改者應具備：
				
				1.全部熔接製造或修改：彎板機、熔接機、衝床、退火爐、萬能試驗機、水壓試驗設備及放射線檢查設備。
				
				2.部分熔接製造或修改：彎板機、熔接機、衝床、萬能試驗機、水壓試驗設備及放射線檢查設備。
				
				3.置有胴體內徑超過三百公厘之汽水分離器之貫流鍋爐之製造：彎板機、彎管機、熔接機、衝床、退火爐、萬能試驗機、水壓試驗設備及放射線檢查設備。
				
				4.置有胴體內徑在三百公厘以下之汽水分離器之貫流鍋爐之製造：彎管機、熔接機及水壓試驗設備。
				
				5.未具汽水分離器之貫流鍋爐之製造：彎管機、熔接機及水壓試驗設備。
				
				6.供作鍋爐胴體用大直徑鋼管之製造：彎板機、熔接機、衝床、退火爐、萬能試驗機、水壓試驗設備及放射線檢查設備。
				
				7.胴體內徑在三百公厘以下之鍋爐之圓周接合或僅安裝管板、凸緣之熔接，而其他部分不實施熔接；熔接機、水壓試驗設備。
				
				8.製造波浪型爐筒或伸縮接頭：彎板機、衝床或成型裝置、熔接機、水壓試驗設備及放射線檢查設備。但實施波浪型爐筒縱向接合之熔接者，得免設放射線檢查設備。
				
				(三)以鑄造者應具備：鑄造設備、水壓試驗設備。
				
				二、主任設計者應合於下列資格之一：
				
				(一)具有機械相關技師資格者。
				
				(二)大專機械相關科系畢業，並具五年以上型式檢查對象設備相關設計、製造或檢查實務經驗者。
				
				(三)高工機械相關科組畢業，並具八年以上型式檢查對象設備相關設計、製造或檢查實務經驗者。
				
				(四)具有十二年以上型式檢查對象設備相關設計、製造或檢查實務經驗者。
				
				三、施工負責人應合於下列資格之一：
				
				(一)大專機械相關科系畢業或機械相關技師，並具二年以上型式檢查對象設備相關設計、製造或檢查實務經驗者。
				
				(二)高工機械相關科組畢業，並具五年以上型式檢查對象設備相關設計、製造或檢查實務經驗者。
				
				(三)具有八年以上型式檢查對象設備相關設計、製造或檢查實務經驗者。
				
				四、施工者應合於下列資格：
				
				(一)以鉚接製造或修改者應具有從事相關鉚接工作三年以上經驗者。
				
				(二)以熔接製造或修改者應具有熔接技術士資格者。
				
				(三)以鑄造者應具有從事相關鑄造工作三年以上經驗者。
				
				前項第一款，衝床之設置，以製造最高使用壓力超過每平方公分七公斤之鍋爐為限；退火爐之設置，以相關法規規定須實施退火者為限。
				
				第一項第一款第一目、第二目之1至之3、之6及之8之衝床、第一款第二目之1、之3及之6之退火爐、第一款第二目之1至之3及之6之萬能試驗機、第一款第二目之1至之3、之6及之8之放射線檢查設備等設備能隨時利用，或與其他事業單位共同設置者，檢查機構得認定已具有該項設備。
				
				第一項第一款第三目之鑄造者，應設實施檢查鑄造品之專責單位。
				
				第一項第二款之主任設計者，製造人已委託具有資格者擔任，檢查機構得認定已符合規定。
現行: 第七十三條　以熔接製造之鍋爐，應於施工前由製造人向製造所在地檢查機構申請熔接檢查。但符合左列各款之一者，不在此限：
				
				一、附屬設備或僅對不產生壓縮應力以外之應力部分，施以熔接者。
				
				二、貫流鍋爐。但具有內徑超過三百公厘之汽水分離器者，不在此限。
				
				三、僅有左列部分施以熔接者：
				
				(一)內徑三百公厘以下之主蒸氣管、給水管或集管器之圓周接頭。
				
				(二)加強材料、管、管台、凸緣、閥座等熔接在胴體或端板上。
				
				(三)機車型鍋爐或豎型鍋爐等之加煤口周圍之熔接。
				
				(四)支持架或將其他不承受壓力之物件熔接於胴體或端板上。
				
				(五)防漏熔接。
				
				(六)內徑三百公厘以下之鍋爐汽包，僅汽包胴體與冠板、或汽包胴體與鍋爐胴體接合處使用熔接者。
				
				前項熔接檢查項目為材料檢查、外表檢查、熔接部之機械性能試驗、放射線檢查、熱處理檢查及其他必要檢查。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第七十三條　以熔接製造之鍋爐，應於施工前由製造人向製造所在地檢查機構申請熔接檢查。但符合下列各款之一者，不在此限：
				
				一、附屬設備或僅對不產生壓縮應力以外之應力部分，施以熔接者。
				
				二、貫流鍋爐。但具有內徑超過三百公厘之汽水分離器者，不在此限。
				
				三、僅有下列部分施以熔接者：
				
				(一)內徑三百公厘以下之主蒸氣管、給水管或集管器之圓周接頭。
				
				(二)加強材料、管、管台、凸緣及閥座等熔接在胴體或端板上。
				
				(三)機車型鍋爐或豎型鍋爐等之加煤口周圍之熔接。
				
				(四)支持架或將其他不承受壓力之物件熔接於胴體或端板上。
				
				(五)防漏熔接。
				
				(六)內徑三百公厘以下之鍋爐汽包，僅汽包胴體與冠板、或汽包胴體與鍋爐胴體接合處使用熔接者。
				
				前項熔接檢查項目為材料檢查、外表檢查、熔接部之機械性能試驗、放射線檢查、熱處理檢查及其他必要檢查。
現行: 第七十四條　製造人申請鍋爐之熔接檢查時，應填具鍋爐熔接檢查申請書（附表三十二），並檢附左列書件：
				
				一、材質證明一份。
				
				二、熔接明細表（附表三十三）二份及施工位置分類圖一份。
				
				三、構造詳圖及強度計算書二份。
				
				四、熔接施工人員之熔接技術士資格證件。
				
				五、製造設施型式檢查合格證明、熔接程序規範及熔接程序資格檢定紀錄等影本各一份。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第七十四條　製造人申請鍋爐之熔接檢查時，應填具鍋爐熔接檢查申請書（附表三十二），並檢附下列書件：
				
				一、材質證明一份。
				
				二、熔接明細表（附表三十三）二份及施工位置分類圖一份。
				
				三、構造詳圖及強度計算書二份。
				
				四、熔接施工人員之熔接技術士資格證件。
				
				五、製造設施型式檢查合格證明、熔接程序規範及熔接程序資格檢定紀錄等影本各一份。
現行: 第七十五條　檢查機構實施鍋爐之熔接檢查時，應就製造人檢附之書件先行審查合格後，依熔接檢查項目實施現場實物檢查。
				
				實施現場實物檢查時，製造人或其指派人員應在，並應事前備妥左列事項：
				
				一、機械性能試驗片。
				
				二、放射線檢查。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第七十五條　檢查機構實施鍋爐之熔接檢查時，應就製造人檢附之書件先行審查合格後，依熔接檢查項目實施現場實物檢查。
				
				實施現場實物檢查時，製造人或其指派人員應在，並應事前備妥下列事項：
				
				一、機械性能試驗片。
				
				二、放射線檢查。
現行: 第七十九條　檢查機構實施鍋爐之構造檢查時，製造人或其指派人員應在場，並應事先備妥左列事項：
				
				一、將被檢查物件放置於易檢查位置。
				
				二、準備水壓等耐壓試驗。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第七十九條　檢查機構實施鍋爐之構造檢查時，製造人或其指派人員應在場，並應事先備妥下列事項：
				
				一、將被檢查物件放置於易檢查位置。
				
				二、準備水壓等耐壓試驗。
現行: 第八十二條　雇主申請鍋爐之竣工檢查時，應填具鍋爐竣工檢查申請書（附表三十七），並檢附左列書件：
				
				一、加蓋構造檢查或重新檢查合格戳記之鍋爐明細表。
				
				二、鍋爐設置場所及鍋爐周圍狀況圖。
				
				鍋爐竣工檢查項目為安全閥數量、容量、吹洩試驗、水位計數量、位置、給水裝置之容量、數量、排水裝置之容量、數量、水處理裝置、鍋爐之安全配置、鍋爐房之設置、基礎、出入口、安全裝置、壓力表之數量、尺寸及其他必要之檢查。
				
				經竣工檢查合格者，檢查機構應核發鍋爐竣工檢查結果報告表（附表三十八）及檢查合格證（附表三十九），其有效期限最長為一年。
				
				雇主應將前項檢查合格證或其影本置掛於鍋爐房或作業場所明顯處。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第八十二條　雇主申請鍋爐之竣工檢查時，應填具鍋爐竣工檢查申請書（附表三十七），並檢附下列書件：
				
				一、加蓋構造檢查或重新檢查合格戳記之鍋爐明細表。
				
				二、鍋爐設置場所及鍋爐周圍狀況圖。
				
				鍋爐竣工檢查項目為安全閥數量、容量、吹洩試驗、水位計數量、位置、給水裝置之容量、數量、排水裝置之容量、數量、水處理裝置、鍋爐之安全配置、鍋爐房之設置、基礎、出入口、安全裝置、壓力表之數量、尺寸及其他必要之檢查。
				
				經竣工檢查合格者，檢查機構應核發鍋爐竣工檢查結果報告表（附表三十八）及檢查合格證（附表三十九），其有效期限最長為一年。
				
				雇主應將前項檢查合格證或其影本置掛於鍋爐房或作業場所明顯處。
現行: 第八十四條　雇主於鍋爐竣工檢查合格後，第一次定期檢查時，應實施內、外部檢查。
				
				前項定期檢查後，每年應實施外部檢查一次以上；其內部檢查期限應依左列規定：
				
				一、以管路連接從事連續生產程序之化工設備所附屬鍋爐、或發電用鍋爐及其輔助鍋爐，每二年檢查一次以上。
				
				二、前款以外之鍋爐每年檢查一次以上。
				
				前項外部檢查，對於發電容量二萬瓩以上之發電用鍋爐，得延長其期限，並與內部檢查同時辦理。但其期限最長為二年。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第八十四條　雇主於鍋爐竣工檢查合格後，第一次定期檢查時，應實施內、外部檢查。
				
				前項定期檢查後，每年應實施外部檢查一次以上；其內部檢查期限應依下列規定：
				
				一、以管路連接從事連續生產程序之化工設備所附屬鍋爐、或發電用鍋爐及其輔助鍋爐，每二年檢查一次以上。
				
				二、前款以外之鍋爐每年檢查一次以上。
				
				前項外部檢查，對於發電容量二萬瓩以上之發電用鍋爐，得延長其期限，並與內部檢查同時辦理。但其期限最長為二年。
現行: 第九十條　所有人或雇主申請鍋爐之重新檢查時，應填具鍋爐重新檢查申請書（附表四十二）一份，並檢附左列書件：
				
				一、鍋爐明細表二份。
				
				二、構造詳圖及強度計算書各二份。但檢查機構認無必要者，得免檢附。
				
				三、前經檢查合格證明文件或其影本。
				
				第七十八條第三項、第七十九條規定，於重新檢查時準用之。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第九十條　所有人或雇主申請鍋爐之重新檢查時，應填具鍋爐重新檢查申請書（附表四十二）一份，並檢附下列書件：
				
				一、鍋爐明細表二份。
				
				二、構造詳圖及強度計算書各二份。但檢查機構認無必要者，得免檢附。
				
				三、前經檢查合格證明文件或其影本。
				
				第七十八條第三項及第七十九條規定，於重新檢查時準用之。
現行: 第九十二條　鍋爐經修改致有左列各款之一變動者，所有人或雇主應向檢查機構申請變更檢查：
				
				一、鍋爐之胴體、集管器、爐筒、火室、端板、管板、汽包、頂蓋板或補強支撐。
				
				二、過熱器或節煤器。
				
				三、燃燒裝置。
				
				四、安裝基礎。
				
				鍋爐經變更檢查合格者，檢查員應在原檢查合格證記事欄內記載檢查日期、變更部分及檢查結果。
				
				鍋爐之胴體或集管器經修改達三分之一以上，或其爐筒、火室、端板、管板全部修改者，應依第七十一條規定辦理。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第九十二條　鍋爐經修改致有下列各款之一變動者，所有人或雇主應向檢查機構申請變更檢查：
				
				一、鍋爐之胴體、集管器、爐筒、火室、端板、管板、汽包、頂蓋板或補強支撐。
				
				二、過熱器或節煤器。
				
				三、燃燒裝置。
				
				四、安裝基礎。
				
				鍋爐經變更檢查合格者，檢查員應在原檢查合格證記事欄內記載檢查日期、變更部分及檢查結果。
				
				鍋爐之胴體或集管器經修改達三分之一以上，或其爐筒、火室、端板或管板全部修改者，應依第七十一條規定辦理。
現行: 第九十三條　所有人或雇主申請鍋爐變更檢查時，應填具鍋爐變更檢查申請書（附表四十三）一份，並檢附左列書件：
				
				一、製造設施型式檢查合格證明。
				
				二、鍋爐明細表二份。
				
				三、變更部分圖件。
				
				四、構造詳圖及強度計算書各二份。但檢查機構認無必要者，得免檢附。
				
				五、前經檢查合格證明或其影本。
				
				第七十八條第三項、第七十九條規定，於重新檢查時準用之。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第九十三條　所有人或雇主申請鍋爐變更檢查時，應填具鍋爐變更檢查申請書（附表四十三）一份，並檢附下列書件：
				
				一、製造設施型式檢查合格證明。
				
				二、鍋爐明細表二份。
				
				三、變更部分圖件。
				
				四、構造詳圖及強度計算書各二份。但檢查機構認無必要者，得免檢附。
				
				五、前經檢查合格證明或其影本。
				
				第七十八條第三項及第七十九條規定，於重新檢查時準用之。
現行: 第九十四條　檢查機構於實施鍋爐之構造檢查、竣工檢查、定期檢查、重新檢查或變更檢查認有必要時，得告知鍋爐所有人、雇主或其代理人為左列各項措施：
				
				一、除去被檢查物體上被覆物之全部或一部。
				
				二、拔出鉚釘或管。
				
				三、在板上或管上鑽孔。
				
				四、鑄鐵鍋爐之解體。
				
				五、其他認為必要事項。
				
				前項第三款，申請人得申請改以非破壞檢查，並提出證明文件。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第九十四條　檢查機構於實施鍋爐之構造檢查、竣工檢查、定期檢查、重新檢查或變更檢查認有必要時，得告知鍋爐所有人、雇主或其代理人為下列各項措施：
				
				一、除去被檢查物體上被覆物之全部或一部。
				
				二、拔出鉚釘或管。
				
				三、在板上或管上鑽孔。
				
				四、鑄鐵鍋爐之解體。
				
				五、其他認為必要事項。
				
				前項第三款，申請人得申請改以非破壞檢查，並提出證明文件。
現行: 第九十五條　第一種壓力容器之製造或修改，其製造人應於事前填具型式檢查申請書（附表三十一），並檢附載有左列事項之書件，向所在地檢查機構申請檢查：
				
				一、申請型式檢查之第一種壓力容器型式、構造詳圖及強度計算書。
				
				二、製造、檢查設備之種類、能力及數量。
				
				三、主任設計者學經歷概要。
				
				四、施工負責人學經歷概要。
				
				五、施工者資格及人數。
				
				六、以熔接製造或修改者，應檢附熔接人員資格證件、熔接程序規範及熔接程序資格檢定記錄。
				
				前項第二款之設備或第三款、第四款之人員變更時，應向所在地檢查機構報備。
				
				第一項型式檢查，經檢查合格者，檢查機構應核發製造設施型式檢查合格證明（附表二）。
				
				未經檢查合格，不得製造或修改。但與業經型式檢查合格之型式及條件相同者，不在此限。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第九十五條　第一種壓力容器之製造或修改，其製造人應於事前填具型式檢查申請書（附表三十一），並檢附載有下列事項之書件，向所在地檢查機構申請檢查：
				
				一、申請型式檢查之第一種壓力容器型式、構造詳圖及強度計算書。
				
				二、製造、檢查設備之種類、能力及數量。
				
				三、主任設計者學經歷概要。
				
				四、施工負責人學經歷概要。
				
				五、施工者資格及人數。
				
				六、以熔接製造或修改者，應檢附熔接人員資格證件、熔接程序規範及熔接程序資格檢定記錄。
				
				前項第二款之設備或第三款、第四款之人員變更時，應向所在地檢查機構報備。
				
				第一項型式檢查，經檢查合格者，檢查機構應核發製造設施型式檢查合格證明（附表二）。
				
				未經檢查合格，不得製造或修改。但與業經型式檢查合格之型式及條件相同者，不在此限。
現行: 第九十六條　第一種壓力容器之製造，除整塊材料挖製者外，應實施品管、品保措施，其設備、人員，準用第七十二條規定。
				
				前項以整塊材料挖製之第一種壓力容器，除主任設計者應適用第七十二條第一項第二款規定外，其設備、人員，應依左列規定：
				
				一、製造及檢查設備應具備：挖製裝置、水壓試驗設備。
				
				二、施工負責人應合於左列資格之一：
				
				(一)大專機械相關科系畢業或取得機械相關技師資格，並具一年以上型式檢查對象設備相關設計、製造或檢查實務經驗者。
				
				(二)高工機械相關科組畢業，並具二年以上型式檢查對象設備相關設計、製造或檢查實務經驗者。
				
				(三)具有五年以上型式檢查對象設備相關設計、製造或檢查實務經驗者。
				
				三、施工者資格應具有從事相關挖製工作二年以上經驗者。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第九十六條　第一種壓力容器之製造，除整塊材料挖製者外，應實施品管及品保措施，其設備及人員，準用第七十二條規定。
				
				前項以整塊材料挖製之第一種壓力容器，除主任設計者應適用第七十二條第一項第二款規定外，其設備及人員，應依下列規定：
				
				一、製造及檢查設備應具備：挖製裝置及水壓試驗設備。
				
				二、施工負責人應合於下列資格之一：
				
				(一)大專機械相關科系畢業或取得機械相關技師資格，並具一年以上型式檢查對象設備相關設計、製造或檢查實務經驗者。
				
				(二)高工機械相關科組畢業，並具二年以上型式檢查對象設備相關設計、製造或檢查實務經驗者。
				
				(三)具有五年以上型式檢查對象設備相關設計、製造或檢查實務經驗者。
				
				三、施工者資格應具有從事相關挖製工作二年以上經驗者。
現行: 第九十七條　以熔接製造之第一種壓力容器，應於施工前由製造人向製造所在地檢查機構申請熔接檢查。但符合左列各款之一者，不在此限：
				
				一、附屬設備或僅對不產生壓縮應力以外之應力部分，施以熔接者。
				
				二、僅有左列部分施以熔接者：
				
				(一)內徑三百公厘以下之管之圓周接頭。
				
				(二)加強材料、管、管台、凸緣、閥座等熔接在胴體或端板上。
				
				(三)支持架或將其他不承受壓力之物件熔接於胴體或端板上。
				
				(四)防漏熔接。
				
				前項熔接檢查項目為材料檢查、外表檢查、熔接部之機械性能試驗、放射線檢查、熱處理檢查及其他必要之檢查。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第九十七條　以熔接製造之第一種壓力容器，應於施工前由製造人向製造所在地檢查機構申請熔接檢查。但符合下列各款之一者，不在此限：
				
				一、附屬設備或僅對不產生壓縮應力以外之應力部分，施以熔接者。
				
				二、僅有下列部分施以熔接者：
				
				(一)內徑三百公厘以下之管之圓周接頭。
				
				(二)加強材料、管、管台、凸緣及閥座等熔接在胴體或端板上。
				
				(三)支持架或將其他不承受壓力之物件熔接於胴體或端板上。
				
				(四)防漏熔接。
				
				前項熔接檢查項目為材料檢查、外表檢查、熔接部之機械性能試驗、放射線檢查、熱處理檢查及其他必要之檢查。
現行: 第九十八條　製造人申請第一種壓力容器之熔接檢查時，應填具第一種壓力容器熔接檢查申請書（附表三十二）並檢附左列書件：
				
				一、材質證明一份。
				
				二、熔接明細表（附表三十三）二份及施工位置分類圖一份。
				
				三、構造詳圖及強度計算書各二份。
				
				四、熔接施工人員之熔接技術士資格證件。
				
				五、製造設施型式檢查合格證明、熔接程序規範及熔接程序資格檢定紀錄等影本各一份。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第九十八條　製造人申請第一種壓力容器之熔接檢查時，應填具第一種壓力容器熔接檢查申請書（附表三十二）並檢附下列書件：
				
				一、材質證明一份。
				
				二、熔接明細表（附表三十三）二份及施工位置分類圖一份。
				
				三、構造詳圖及強度計算書各二份。
				
				四、熔接施工人員之熔接技術士資格證件。
				
				五、製造設施型式檢查合格證明、熔接程序規範及熔接程序資格檢定紀錄等影本各一份。
現行: 第九十九條　檢查機構實施第一種壓力容器之熔接檢查時，應就製造人檢附之書件先行審查合格後，依熔接檢查項目實施現場實物檢查：
				
				實施現場實物檢查時，製造人或其指派人員應在場，並應事前備妥左列事項：
				
				一、機械性能試驗片。
				
				二、放射線檢查。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第九十九條　檢查機構實施第一種壓力容器之熔接檢查時，應就製造人檢附之書件先行審查合格後，依熔接檢查項目實施現場實物檢查：
				
				實施現場實物檢查時，製造人或其指派人員應在場，並應事前備妥下列事項：
				
				一、機械性能試驗片。
				
				二、放射線檢查。
現行: 第一百零三條　檢查機構實施第一種壓力容器之構造檢查時，製造人或其指派人員應在場，並應事先備妥左列事項：
				
				一、將被檢查物件放置於易檢查位置。
				
				二、準備水壓等耐壓試驗。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第一百零三條　檢查機構實施第一種壓力容器之構造檢查時，製造人或其指派人員應在場，並應事先備妥下列事項：
				
				一、將被檢查物件放置於易檢查位置。
				
				二、準備水壓等耐壓試驗。
現行: 第一百零六條　雇主申請第一種壓力容器之竣工檢查時，應填具第一種壓力容器竣工檢查申請書（附表三十七），並檢附左列書件：
				
				一、加蓋構造檢查或重新檢查合格戳記之第一種壓力容器明細表。
				
				二、第一種壓力容器設置場所及設備周圍狀況圖。
				
				前項竣工檢查項目為安全閥數量、容量、吹洩試驗、安全裝置、壓力表之數量、尺寸及其他必要之檢查。
				
				經竣工檢查合格者，檢查機構應核發第一種壓力容器竣工檢查結果報告表（附表四十五）及檢查合格證（附表三十九），其有效期限最長為一年。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第一百零六條　雇主申請第一種壓力容器之竣工檢查時，應填具第一種壓力容器竣工檢查申請書（附表三十七），並檢附下列書件：
				
				一、加蓋構造檢查或重新檢查合格戳記之第一種壓力容器明細表。
				
				二、第一種壓力容器設置場所及設備周圍狀況圖。
				
				前項竣工檢查項目為安全閥數量、容量、吹洩試驗、安全裝置、壓力表之數量、尺寸及其他必要之檢查。
				
				經竣工檢查合格者，檢查機構應核發第一種壓力容器竣工檢查結果報告表（附表四十五）及檢查合格證（附表三十九），其有效期限最長為一年。
現行: 第一百零八條　第一種壓力容器之定期檢查，應每年實施外部檢查一次以上，其內部檢查期限應依左列規定：
				
				一、兩座以上之第一種壓力容器以管路連接從事連續生產程序之化工設備，或發電用第一種壓力容器，每二年檢查一次以上。
				
				二、前款以外之第一種壓力容器每年檢查一次以上。
				
				前項外部檢查，對發電容量二萬瓩以上之發電用第一種壓力容器，得延長其期限，並與內部檢查同時辦理。但其期限最長以二年為限。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第一百零八條　第一種壓力容器之定期檢查，應每年實施外部檢查一次以上，其內部檢查期限應依下列規定：
				
				一、兩座以上之第一種壓力容器以管路連接從事連續生產程序之化工設備，或發電用第一種壓力容器，每二年檢查一次以上。
				
				二、前款以外之第一種壓力容器每年檢查一次以上。
				
				前項外部檢查，對發電容量二萬瓩以上之發電用第一種壓力容器，得延長其期限，並與內部檢查同時辦理。但其期限最長以二年為限。
現行: 第一百零九條　雇主對於左列第一種壓力容器如無法依規定期限實施內部檢查時，得於內部檢查有效期限屆滿前三個月，檢附其安全衛生管理狀況、自動檢查計畫暨執行紀錄、該容器之構造檢查合格明細表影本、構造詳圖、生產流程圖、緊急應變處置計畫、自動控制系統及檢查替代方式建議等資料，報經檢查機構核定後，延長其內部檢查期限或以其他檢查方式替代：
				
				一、依規定免設人孔或構造上無法設置人孔、掃除孔或檢查孔者。
				
				二、內存觸媒、分子篩或其他特殊內容物者。
				
				三、連續生產製程中無法分隔之系統設備者。
				
				四、其他實施內部檢查困難者。
				
				前項第一種壓力容器如有附屬鍋爐時，其檢查期限得隨同延長之。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第一百零九條　雇主對於下列第一種壓力容器無法依規定期限實施內部檢查時，得於內部檢查有效期限屆滿前三個月，檢附其安全衛生管理狀況、自動檢查計畫暨執行紀錄、該容器之構造檢查合格明細表影本、構造詳圖、生產流程圖、緊急應變處置計畫、自動控制系統及檢查替代方式建議等資料，報經檢查機構核定後，延長其內部檢查期限或以其他檢查方式替代：
				
				一、依規定免設人孔或構造上無法設置人孔、掃除孔或檢查孔者。
				
				二、內存觸媒、分子篩或其他特殊內容物者。
				
				三、連續生產製程中無法分隔之系統設備者。
				
				四、其他實施內部檢查困難者。
				
				前項第一種壓力容器有附屬鍋爐時，其檢查期限得隨同延長之。
現行: 第一百十條　檢查機構受理實施第一種壓力容器內部檢查時，應將檢查日期通知雇主，使其預先將第一種壓力容器之內部恢復至常溫、常壓、排放內容物、通風換氣、整理清掃內部及為其他定期檢查必要準備事項。
				
				前項內部檢查項目為第一種壓力容器內部之表面檢查及厚度、腐蝕、裂痕、變形、污穢等之檢測，必要時實施之非破壞檢查、以檢查結果判定需要實施之耐壓試驗及其他必要之檢查。
				
				內容物不具腐蝕性之第一種壓力容器之內部檢查有困難者，得以常用壓力一．五倍以上壓力實施耐壓試驗或常用壓力一．一倍以上壓力以內容物實施耐壓試驗，並以常用壓力以上壓力實施氣密試驗及外觀檢查等代替之。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第一百十條　檢查機構受理實施第一種壓力容器內部檢查時，應將檢查日期通知雇主，使其預先將第一種壓力容器之內部恢復至常溫、常壓、排放內容物、通風換氣、整理清掃內部及為其他定期檢查必要準備事項。
				
				前項內部檢查項目為第一種壓力容器內部之表面檢查及厚度、腐蝕、裂痕、變形、污穢等之檢測，必要時實施之非破壞檢查、以檢查結果判定需要實施之耐壓試驗及其他必要之檢查。
				
				內容物不具腐蝕性之第一種壓力容器之內部檢查有困難者，得以常用壓力一點五倍以上壓力實施耐壓試驗或常用壓力一點一倍以上壓力以內容物實施耐壓試驗，並以常用壓力以上壓力實施氣密試驗及外觀檢查等代替之。
現行: 第一百十五條　所有人或雇主申請第一種壓力容器之重新檢查時，應填具第一種壓力容器重新檢查申請書（附表四十二），並檢附左列書件：
				
				一、第一種壓力容器明細表二份。
				
				二、構造詳圖及強度計算書各二份。但檢查機構認無必要者，得免檢附。
				
				三、前經檢查合格證明文件或其影本。
				
				第一百零二條第三項、第一百零三條規定，於重新檢查時準用之。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第一百十五條　所有人或雇主申請第一種壓力容器之重新檢查時，應填具第一種壓力容器重新檢查申請書（附表四十二），並檢附下列書件：
				
				一、第一種壓力容器明細表二份。
				
				二、構造詳圖及強度計算書各二份。但檢查機構認無必要者，得免檢附。
				
				三、前經檢查合格證明文件或其影本。
				
				第一百零二條第三項及第一百零三條規定，於重新檢查時準用之。
現行: 第一百十八條　所有人或雇主申請第一種壓力容器變更檢查時，應填具第一種壓力容器變更檢查申請書（附表四十三）一份，並檢附左列書件：
				
				一、製造設施型式檢查合格證明。
				
				二、第一種壓力容器明細表二份。
				
				三、變更部分圖件。
				
				四、構造詳圖及強度計算書各二份。但檢查機構認無必要者，得免檢附。
				
				五、前經檢查合格證明或其影本。
				
				第一百零二條第三項、第一百零三條規定，於變更檢查時準用之。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第一百十八條　所有人或雇主申請第一種壓力容器變更檢查時，應填具第一種壓力容器變更檢查申請書（附表四十三）一份，並檢附下列書件：
				
				一、製造設施型式檢查合格證明。
				
				二、第一種壓力容器明細表二份。
				
				三、變更部分圖件。
				
				四、構造詳圖及強度計算書各二份。但檢查機構認無必要者，得免檢附。
				
				五、前經檢查合格證明或其影本。
				
				第一百零二條第三項及第一百零三條規定，於變更檢查時準用之。
現行: 第一百十九條　檢查機構於實施第一種壓力容器之構造檢查、竣工檢查、定期檢查、重新檢查或變更檢查認有必要時，得告知所有人、雇主或其代理人為左列各項措施：
				
				一、除去被檢查物體上被覆物之全部或一部。
				
				二、拔出鉚釘或管。
				
				三、在板上或管上鑽孔。
				
				四、熱交換器之分解。
				
				五、其他認為必要事項。
				
				前項第三款，申請人得申請改以非破壞檢查，並提出證明文件。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第一百十九條　檢查機構於實施第一種壓力容器之構造檢查、竣工檢查、定期檢查、重新檢查或變更檢查認有必要時，得告知所有人、雇主或其代理人為下列各項措施：
				
				一、除去被檢查物體上被覆物之全部或一部。
				
				二、拔出鉚釘或管。
				
				三、在板上或管上鑽孔。
				
				四、熱交換器之分解。
				
				五、其他認為必要事項。
				
				前項第三款，申請人得申請改以非破壞檢查，並提出證明文件。
現行: 第一百二十條　高壓氣體特定設備之製造或修改，其製造人應於事前填具型式檢查申請書（附表三十一），並檢附載有左列事項之書件，向所在地檢查機構申請檢查：
				
				一、申請型式檢查之高壓氣體特定設備型式、構造詳圖及強度計算書。
				
				二、製造、檢查設備之種類、能力及數量。
				
				三、主任設計者學經歷概要。
				
				四、施工負責人學經歷概要。
				
				五、施工者資格及人數。
				
				六、以熔接製造或修改者，應檢附熔接人員資格證件、熔接程序規範及熔接程序資格檢定紀錄。
				
				前項第二款之設備或第三款、第四款人員變更時，應向所在地檢查機構報備。
				
				第一項型式檢查之品管、品保措施、設備、人員，準用第九十六條規定，經檢查合格者，檢查機構應核發製造設施型式檢查合格證明（附表二）。
				
				未經檢查合格，不得製造或修改。但與業經型式檢查合格之型式及條件相同者，不在此限。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第一百二十條　高壓氣體特定設備之製造或修改，其製造人應於事前填具型式檢查申請書（附表三十一），並檢附載有下列事項之書件，向所在地檢查機構申請檢查：
				
				一、申請型式檢查之高壓氣體特定設備型式、構造詳圖及強度計算書。
				
				二、製造、檢查設備之種類、能力及數量。
				
				三、主任設計者學經歷概要。
				
				四、施工負責人學經歷概要。
				
				五、施工者資格及人數。
				
				六、以熔接製造或修改者，應檢附熔接人員資格證件、熔接程序規範及熔接程序資格檢定紀錄。
				
				前項第二款之設備或第三款、第四款人員變更時，應向所在地檢查機構報備。
				
				第一項型式檢查之品管、品保措施、設備及人員，準用第九十六條規定，經檢查合格者，檢查機構應核發製造設施型式檢查合格證明（附表二）。
				
				未經檢查合格，不得製造或修改。但與業經型式檢查合格之型式及條件相同者，不在此限。
現行: 第一百二十一條　以熔接製造之高壓氣體特定設備，應於施工前由製造人向製造所在地檢查機構申請熔接檢查。但符合左列各款之一者，不在此限：
				
				一、附屬設備或僅對不產生壓縮應力以外之應力部分，施以熔接者。
				
				二、僅有左列部分施以熔接者：
				
				(一)內徑三百公厘以下之管之圓周接頭。
				
				(二)加強材料、管、管台、凸緣、閥座等熔接在胴體或端板上。
				
				(三)支持架或將其他不承受壓力之物件熔接於胴體或端板上。
				
				(四)防漏熔接。
				
				前項熔接檢查項目為材料檢查、外表檢查、熔接部之機械性能試驗、放射線檢查、熱處理檢查及其他必要檢查。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第一百二十一條　以熔接製造之高壓氣體特定設備，應於施工前由製造人向製造所在地檢查機構申請熔接檢查。但符合下列各款之一者，不在此限：
				
				一、附屬設備或僅對不產生壓縮應力以外之應力部分，施以熔接者。
				
				二、僅有下列部分施以熔接者：
				
				(一)內徑三百公厘以下之管之圓周接頭。
				
				(二)加強材料、管、管台、凸緣及閥座等熔接在胴體或端板上。
				
				(三)支持架或將其他不承受壓力之物件熔接於胴體或端板上。
				
				(四)防漏熔接。
				
				前項熔接檢查項目為材料檢查、外表檢查、熔接部之機械性能試驗、放射線檢查、熱處理檢查及其他必要檢查。
現行: 第一百二十二條　製造人申請高壓氣體特定設備之熔接檢查時，應填具高壓氣體特定設備熔接檢查申請書（附表三十二），並檢附左列書件：
				
				一、材質證明一份。
				
				二、熔接明細表（附表三十三）二份及施工位置分類圖一份。
				
				三、構造詳圖及強度計算書各二份。
				
				四、熔接施工人員之熔接技術士資格證件。
				
				五、製造設施型式檢查合格證明、熔接程序規範及熔接程序資格檢定紀錄等影本各一份。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第一百二十二條　製造人申請高壓氣體特定設備之熔接檢查時，應填具高壓氣體特定設備熔接檢查申請書（附表三十二），並檢附下列書件：
				
				一、材質證明一份。
				
				二、熔接明細表（附表三十三）二份及施工位置分類圖一份。
				
				三、構造詳圖及強度計算書各二份。
				
				四、熔接施工人員之熔接技術士資格證件。
				
				五、製造設施型式檢查合格證明、熔接程序規範及熔接程序資格檢定紀錄等影本各一份。
現行: 第一百二十三條　檢查機構實施高壓氣體特定設備之熔接檢查時，應就製造人檢附之書件先行審查合格後，依熔接檢查項目實施現場實物檢查。
				
				實施現場實物檢查時，製造人或其指派人員應在場，並應事前備妥左列事項：
				
				一、機械性能試驗片。
				
				二、放射線檢查。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第一百二十三條　檢查機構實施高壓氣體特定設備之熔接檢查時，應就製造人檢附之書件先行審查合格後，依熔接檢查項目實施現場實物檢查。
				
				實施現場實物檢查時，製造人或其指派人員應在場，並應事前備妥下列事項：
				
				一、機械性能試驗片。
				
				二、放射線檢查。
現行: 第一百二十七條　檢查機構實施高壓氣體特定設備之構造檢查時，製造人或其指派人員應在場，並應事先備妥左列事項：
				
				一、將被檢查物件放置於易檢查位置。
				
				二、準備水壓等耐壓試驗。
說明: 配合法制體例調整用語。
修正: 第一百二十七條　檢查機構實施高壓氣體特定設備之構造檢查時，製造人或其指派人員應在場，並應事先備妥下列事項：
				
				一、將被檢查物件放置於易檢查位置。
				
				二、準備水壓等耐壓試驗。
現行: 使用材料等
說明: 期限
修正: 設備種類
現行: 一、沃斯田
							鐵系不銹鋼。
							二、鋁。
說明: 十五年。
修正: 儲槽
現行: 一、使用高強度鋼而在爐內實施退火者，以熔接改造、修理(含熔接補修，除輕微者外)後，未於爐內實施退火時。
								
								二、其他材料。
說明: 除第一次檢查為竣工檢查後二年外，其後三年。
現行: 不致發生腐蝕及其他產生材質劣化之虞之材料。
說明: 三年。
修正: 儲槽以外之高壓氣體設備