Расчет параметров насосно-рукавных систем

ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА

В. В.Теребнев

канд. техн. наук, доцент, заслуженный работник высшей школы РФ, профессор Академии ГПС МЧС РФ, г. Москва, Россия

Т. Н. Атаманов

инженер пожарной безопасности, слушатель магистратуры Академии ГПС МЧС РФ, г. Москва, Россия

УДК 614.843.3

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ НАСОСНО-РУКАВНЫХ СИСТЕМ

Предложены новые таблицы для расчетов параметров насосно-рукавных систем при транспортировании и подаче огнетушащих веществ.

Ключевые слова: мобильное средство пожаротушения; насосная установка мобильного средства пожаротушения; напорный пожарный рукав; расход; напор; ступени перекачки.

Для транспортирования и подачи огнетушащих веществ на пожаре и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций применяются различные насосно-рукавные системы. Для расчета их параметров используются таблицы, разработанные более 30 лет назад, которые с достаточной для практики точностью позволяют определить параметры работоспособности используемых насосно-рукав-ных систем. Однако данные таблицы привязаны к конкретным схемам насосно-рукавных систем. Это не очень удобно, поскольку требует большого количества таблиц. Кроме того, таблицы позволяют определять параметры только для ручных пожарных стволов с расходом 3,5 и 7 л/с и пенных стволов (генераторов пены) с расходом 6; 8 и 16 л/с раствора. Поэтому параметры насосно-рукавных систем для технических средств подачи огнетушащих веществ с расходами, отличными от вышеуказанных, по этим таблицам установить невозможно.

В связи с вышеизложенным появилась необходимость в разработке более совершенных таблиц, позволяющих расширить диапазон определяемых параметров работоспособности насосно-рукавных систем. Предлагаемые вашему вниманию таблицы позволяют определять:

• напор на насосной установке головного мобильного средства пожаротушения и количество напорных пожарных рукавов различного диаметра в магистральной рукавной линии при транспортировании различного количества огнету-шащих веществ (воды, растворов) и подаче их ручными пожарными стволами (табл. 1);

• напор на насосной установке головного мобильного средства пожаротушения и количество напорных пожарных рукавов различного диамет-

© Теребнев В. В., Атаманов Т. Н., 2011

ра в магистральной рукавной линии при транспортировании и подаче различного количества огнетушащих веществ (воды, растворов) пенными (генераторами пена) и лафетными пожарными стволами (табл. 2);

• напор на насосной установке мобильного средства пожаротушения ступени перекачки и количество напорных пожарных рукавов различного диаметра в магистральных рукавных линиях между ступенями перекачки (табл. 3);

• все параметры, которые определяются по табл. 1-3 (табл. 4, универсальная):

- требуемый напор на насосной установке головного мобильного средства пожаротушения при транспортировании огнетушащих веществ (воды, растворов) по напорным рукавам различного диаметра и подаче их ручными, лафетными, пенными (генераторами пены) пожарными стволами;

- количество напорных пожарных рукавов различного диаметра в магистральных рукавных линиях от головного мобильного средства пожаротушения и между ступенями перекачки.

В табл. 1-3 приняты следующие обозначения: Q — расход по одной магистральной рукавной линии, л/с;

Н — напор, создаваемый насосной установкой мобильного средства пожаротушения в начале магистральной рукавной линии, м;

п — количество напорных пожарных рукавов в магистральной линии;

51,66,77, 89,150 — диаметры напорных прорезиненных пожарных рукавов в магистральных линиях, мм.

Таблица 1. Определение напора на насосной установке головного мобильного средства пожаротушения и количества рукавов при транспортировании огнетушащих веществ к ручным пожарным стволам

№ п/п е. л/с Параметры насосно- Диаметр напорных прорезиненных рукавов в магистральной линии, мм

рукавной системы 51 66 77 89

1 2 Н,м 40 + 0,52n 40 + 0,13n 40 + 0,06n 40 + 0,014n

n 2,13H -96 8,16H -367 18,5H -833 79,3H -3571

2 3,5 Н, м 40 + 1,6n 40 + 0,41n 40 + 0,18n 40 + 0,043n

n 0,69H -31 2,6H - 120 6H -272 26H - 1166

3 6 Н, м 40 + 4,68n 40 + 1,22n 40 + 0,54n 40 + 0,12n

n 0,23H - 10,6 0,9H -40 2H -92 8,8H -396

4 7 Н, м 40 + 6,37n 40 + 1,66n 40 + 0,73n 40 + 0,17n

n 0,17H -7,84 0,6Н - 30 1,5Н -68 6,4Н -291

5 11 Н, м 40 + 15,7n 40 + 4,1n 40 + 1,8n 40 + 0,42n

n 0,07 H -3,1 0,27H - 12 0,6H -27 2,6H -118

6 12 Н, м 40 + 4,8n 40 + 2,1n 40 + 0,5n

n 0,2H - 10 0,5H -23 2,2H -99

7 14 Н, м 40 + 6,6n 40 + 2,94n 40 + 0,68n

n 0,16H -7,5 0,37H - 17 1,6H -72

8 18 Н, м 40 + 11n 40 + 4,8n 40 + 1,1 n

n 0,1H -4,5 0,22H - 10 0,9H -44

9 21 Н, м n 40 + 6,6n 0,16H -7,5 40 + 1,5n 0,7H -32

10 24 Н, м n 40 + 8,6n 0,12H -5,7 40 + 2n 0,5H -24

11 28 Н, м n 40 + 2,7n 0,4H - 18

12 30 Н, м n 40 + 3n 0,35H - 15

13 35 Н, м n 40 + 4,2n 0,25H -11

14 40 Н, м n 40 + 5,6n 0,1H -8

Важное замечание, которое нужно знать при пользовании таблицами:

• таблицы не учитывают уклон (подъем) местности и высоту установки технических средств подачи огнетушащих веществ;

• в рабочих рукавных линиях принято по три напорных пожарных рукава;

• напор на насадках пожарных стволов принят: для ручных стволов — 40 м, для лафетных, пенных (генераторов пены) стволов, насадков НРТ и им подобных — 60 м;

• параметры насосно-рукавных систем не должны превышать технические характеристики насосных установок мобильных средств пожаротушения.

Примеры расчета параметров насосно-рукавных систем с использованием табл. 1

Пример 1

На пожаре на ликвидацию горения требуется подать воду с расходом 14л/с. РТП принял решение транспортировать ее по одной магистральной рукавной линии.

Требуется определить:

• предельное количество напорных пожарных рукавов диаметром 77 мм в магистральной линии при напоре на насосной установке 80 м;

• требуемый напор на насосной установке при использовании в магистральной рукавной линии трех рукавов диаметром 77 мм.

Решение

1. Определяем предельное количество напорных пожарных рукавов.

По табл. 1 находим значение Q = 14 л/с и для рукавов диаметром 77 мм находим уравнение: п = = 0,37Н- 17, в которое подставляемН = 80 м. Получаем: п = 0,37 80 - 17 = 12,6. Окончательно принимаем 12 рукавов.

2. Определяем требуемый напор в системе.

По табл. 1 находим значение Q = 14 л/с и для рукавов диаметром 77 мм находим уравнение Н = = 40 + 2,94п, в которое подставляем количество напорных пожарных рукавов в магистральной линии (по условию п = 3). Получаем: Н=40+2,94-3=49 м.

Пример 2

На пожаре на ликвидацию горения требуется подать воду с расходом 14л/с. РТП принял решение транспортировать ее к двум ручным пожарным стволам с расходом по 7 л/с каждый по двум магистральным рукавным линиям. Требуется определить:

• предельное количество напорных пожарных рукавов диаметром 77 мм в одной магистральной линии (магистральные линии симметричны) при напоре на насосной установке 80 м;

• требуемый напор на насосной установке при использовании в каждой магистральной рукавной линии трех рукавов диаметром 77 мм.

Решение

Расчет проводим для одной магистральной рукавной линии с транспортированием по ней воды 7 л/с.

1. Определяем предельное количество напорных пожарных рукавов.

По табл. 1 находим значение Q = 7 л/с и для рукавов диаметром 77 мм находим уравнение: п = = 1,5Н- 68, в которое подставляем Н = 80 м. Получаем: п = 1,5  80 - 68 = 52 рукава.

2. Определяем требуемый напор на насосе МСП. По табл. 1 находим значение Q = 7 л/с и для рукавов диаметром 77 мм находим уравнение: Н = = 40 + 0,73п, в которое подставляем количество напорных пожарных рукавов в магистральной линии (по условию п = 3). Получаем: Н=40 + 0,73-3=42,2 м.

Примеры расчета параметров насосно-рукавных систем с использованием табл. 2

Пример 3

Для ликвидации горения в подвале жилого дома было принято решение о заполнении его пеной средней кратности с подачей ручных пенных стволов с расходом по 4 л/с при транспортировании водного

раствора пенообразователя по одной магистральной линии.

Требуется определить:

• предельное количество напорных пожарных рукавов диаметром 77 мм в магистральной линии для транспортирования раствора к техническим средствам подачи пены при максимальном напоре на насосной установке мобильного средства пожаротушения 80 м;

• требуемый напор на насосной установке мобильного средства пожаротушения при транспортировании раствора по магистральной рукавной линии из трех напорных пожарных рукавов диаметром 77 мм;

• параметры насосно-рукавной системы при транспортировании раствора по двум магистральным рукавным линиям из напорных пожарных рукавов диаметром 51 мм.

Решение

1. Определяем предельное количество напорных пожарных рукавов в магистральной линии.

По табл. 2 находим значение Q = 16 л/с, равное расходу раствора, проходящему в магистральной линии, и для рукавов диаметром 77 мм находим уравнение: п = 0,17Н - 7, в которое подставляем Н = 80 м. Получаем: п = 0,17  80 - 7 = 6,6. Окончательно принимаем 6 рукавов диаметром 77 мм.

2. Определяем требуемый напор в системе. Аналогично находим уравнение для определения требуемого напора: Н = 60 + 3,8п,вкотороепод-ставляем заданное по условию количество напорных пожарных рукавов в магистральной линии (п = 3). Получаем: Н= 60 + 3,8  3 = 71,4 м.

3. Определяем требуемые параметры при использовании двух магистральных линий из напорных пожарных рукавов диаметром 51 мм.

Принимаем, что по каждой магистральной линии транспортируется по 8 л/с раствора. По табл. 2 находим Q = 8 л/с и для напорных рукавов диаметром 66 мм находим уравнения для определения:

- напора: Н = 60 + 2,1п;

- количества пожарных рукавов: п = 0,3Н -13. Подставляя в первое уравнение п = 3, получаем: Н = 66,3 м.

Подставляя во второе уравнение Н = 80 м, получаем: п = 11 рукавов.

Пример 4

Для ликвидации горения на пожаре требуется подать лафетный ствол с расходом воды 40 л/с. Требуется определить:

1) предельное количество напорных пожарных рукавов в одной магистральной линии при напоре на насосной установке 90 м:

Таблица 2. Определение напора на насосной установке головного мобильного средства пожаротушения и количества рукавов при транспортировании огнетушащих веществ к пенным и лафетным пожарным стволам

№ п/п е. л/с Параметры насосно- Диаметр напорных прорезиненных рукавов в магистральной линии. мм

рукавной системы 51 66 77 89 150

1 6 Н. м 60 + 4.7п 60 + 1.2п 60 + 0.54п 60 + 0.12п 60 + 0.01 п

п 0.1Н -6.4 0.5Н -24 1.2Н -55 5.2Н -238 40.2Н - 1811

2 8 Н. м 60 + 8.3п 60 + 2.1 п 60 + 0.9п 60 + 0.22п 60 + 0.02п

п 0.08Н -3.6 0.3Н - 13 0.69Н -31 2.9Н - 133 22Н - 1019

3 10 Н. м 60+ 13п 60 + 3.4п 60+ 1.5п 60 + 0.35п 60 + 0.04п

п 0.05Н -2 0.19Н -8 0.4Н -20 1.9Н -85 14.4Н - 652

4 12 Н. м 60 + 4.8п 60 + 2.1 п 60 + 0.5п 60 + 0.06п

п 0.1Н -6 0.3Н - 13 1.3Н -59 10Н -452

5 16 Н. м 60 + 8.7п 60 + 3.8п 60 + 0.9п 60 + 0.1 п

п 0.07Н - 3 0.17Н -7 0.74Н -33 5.6Н -254

6 18 Н. м п 60 + 4.8п 0.1Н -6 60+ 1.1п 0.5Н -26 60 + 0.14п 4.4Н -201

7 20 Н. м п 60 + 6п 0.1Н -5 60 + 1.4п 0.4Н -21 60 + 0.18п 3.6Н - 163

8 24 Н. м п 60 + 2п 0.33Н - 14 60 + 0.26п 2.5Н -113

9 28 Н. м п 60 + 2.7п 0.24Н - 10 60 + 0.36п 1.8Н -83

10 32 Н. м п 60 + 3.5п 0.18Н -8 60 + 0.47п 1.4Н -63

11 36 Н. м п 60 + 4.5п 0.14Н -6 60 + 0.6п 1.1Н -50

12 40 Н. м п 60 + 5.6п 0.11Н-5 60 + 0.73п 0.9Н -40

13 50 Н. м п 60 + 1.1п 0.5Н -26

14 60 Н. м п 60 + 1.6п 0.4Н - 18

15 70 Н. м п 60 + 2.2п 0.29Н - 13

16 80 Н. м п 60 + 2.9п 0.22Н - 10

17 90 Н. м п 60 + 3.7п 0.17Н -8

18 100 Н. м п 60 + 4.6п 0.14Н -6

диаметром 77 мм при транспортировании воды к лафетному стволу по одной магистральной линии;

диаметром 77 мм при транспортировании воды к лафетному стволу по двум магистральным линиям;

диаметром 51 мм при транспортировании воды к лафетному стволу по двум магистральным линиям;

2) требуемый напор на насосной установке мобильного средства пожаротушения при транспортировании воды к лафетному стволу:

- по одной магистральной рукавной линии из четырех рукавов диаметром 77 мм;

- по двум магистральным рукавным линиям из четырех рукавов диаметром 77 мм каждая;

- по двум магистральным рукавным линиям из четырех рукавов диаметром 51 мм каждая.

Решение

1. Определяем предельное количество напорных пожарных рукавов.

По аналогии с ранее рассмотренными примерами по табл. 2 находим элементарные уравнения, решая которые определяем требуемые параметры:

- для одной магистральной рукавной линии диаметром 77 мм ^ = 20 л/с по одной линии):

п = 0,1Н - 5 = 0,1  90 - 5 = 4 рукава;

- для двух магистральных рукавных линий диаметром 77 мм ^ = 10 л/с по одной магистральной рукавной линии):

п = 0,4Н - 20 = 0,4  90 - 20 = 16 рукавов (в каждой линии);

- для двух магистральных рукавных линий диаметром 51 мм ^ = 10 л/с):

п = 0,05Н- 2 = 0,05  90 - 2 = 2,5.

Окончательно принимаем 2 рукава в каждой магистральной рукавной линии.

2. Определяем напор на насосе мобильного средства пожаротушения.

Аналогично с рассмотренными выше примерами по табл. 2 находим элементарные уравнения, решая которые находим требуемые параметры:

- для одной магистральной рукавной линии из четырех рукавов диаметром 77 мм ^ = 20 л/с):

Н= 60 + 6п = 60 + 6-4 = 84 м;

- для двух магистральных рукавных линий из четырех рукавов диаметром 77 мм каждая № = 10 л/с по одной линии):

Н= 60 + 1,5п = 60 + 1,5  4 = 66 м;

- для двух магистральных рукавных линий из четырех рукавов диаметром 51 мм каждая № = 10 л/с по одной линии):

Н= 60 + 13п = 60 + 13  4 = 112 м.

Примеры расчета параметров насосно-рукавных систем с использованием табл. 3

Напор, развиваемый насосной установкой, принят 90 м.

Пример 5

На пожаре требуется подать воду с расходом 21 л/с. Водоисточник находится на значительном удалении от места пожара, что не дает возможности транспортировать требуемое количество воды непосредственно насосной установкой мобильного средства пожаротушения. Принято решение транспортировать воду перекачкой.

Требуется определить количество напорных пожарных рукавов магистральной рукавной линии между ступенями перекачки:

• при использовании одной магистральной линии из напорных рукавов диаметром 77 мм;

• при использовании двух магистральных линий из напорных рукавов диаметром 66 мм.

Решение

По аналогии с предыдущими решениями по табл. 3 находим элементарные уравнения, решая которые находим требуемое количество напорных пожарных рукавов между ступенями перекачки при транспортировании воды:

- по одной магистральной линии из напорных рукавов диаметром 77 мм ^ = 21 л/с):

п = 0,26Н- 12 = 0,26  90 - 12= 12 рукавов;

- по двум магистральным линиям из напорных рукавов диаметром 66 мм ^ = 10,5 л/с для каждой линии):

п = 0,47Н - 21 = 0,47  90 - 21 = 21 рукав (в каждой магистральной линии).

Пример 6

На пожаре требуется подать воду с расходом 30 л/с. Расстояние до водоисточника с неограниченным запасом воды 2000 м. Мобильные средства пожаротушения укомплектованы напорными пожарными рукавами диаметром 89; 66 и 51 мм. Принято решение о транспортировании воды к техническим средствам подачи перекачкой по одной магистральной линии из напорных пожарных рукавов диаметром 89 мм.

Требуется определить:

• количество напорных пожарных рукавов в магистральной линии;

• количество напорных пожарных рукавов между ступенями перекачки;

• количество ступеней перекачки.

Решение

1. Определяем общее количество напорных пожарных рукавов от водоисточника до места подачи:

Л/общ = 0,06  2000 = 120 рукавов.

2. Определяем количество напорных пожарных рукавов между ступенями перекачки.

По табл. 3 находим значение Q = 30 л/с и для напорных пожарных рукавов диаметром 89 м находим простое уравнение, решая которое определяем п:

п = 0,5Н - 25 = 0,5  90 - 25 = 20 рукавов.

3. Определяем количество ступеней перекачки:

Лст = Лобщ /п + 1 = 120/20 + 1 =7,

т. е. потребуется семь мобильных средств пожаротушения с насосными установками.

Таблица 3. Определение напора на насосной установке головного мобильного средства пожаротушения и количества рукавов между ступенями перекачки при транспортировании огнетушащих веществ перекачкой

№ п/п е,л/с Параметры насосно- Диаметр напорных прорезиненных рукавов в магистральной линии, мм

рукавной системы 66 77 89 150

1 10,5 Н, м 3,7п + 10 1,6п + 10 0,38п + 10 0,05п + 10

п 0,47Н -21 Н -48 4,6Н -207 35Н - 1577

2 11,5 Н, м 4,5п + 10 1,9п + 10 0,46п + 10 0,06п + 10

п 0,4Н - 17 0,8Н -40 3,8Н - 172 29Н - 1315

3 14 Н, м 6,6п + 10 2,94п + 10 0,68п + 10 0,09п + 10

п 0,26Н - 12 0,6Н -27 2,5Н -116 19,7Н -887

4 15 Н, м 7,6п + 10 3,3п + 10 0,78п + 10 0,1п +10

п 0,2Н - 10 0,52Н -23 2,22Н - 101 17Н -772

5 18 Н, м 11 п +10 4,8п + 10 1,1 п + 10 0,14п + 10

п 0,16Н -7 0,36Н - 16 1,5Н -70 11,9Н -536

6 19 Н, м 5,4п + 10 1,2п + 10 0,16п + 10

п 0,3Н - 14 1,4Н -63 10,7Н -481

7 21 Н, м 6,6п + 10 1,5п + 10 0,2п + 10

п 0,26Н - 12 1,1Н-51 8,7Н -394

8 24 Н, м п 2п + 10 0,8Н -39 0,26п + 10 6,7Н -301

9 25 Н, м п 2,1п + 10 0,8Н -36 0,28п + 10 6,1Н -278

10 28 Н, м п 2,7п + 10 0,64Н -29 0,36п + 10 4,9Н -221

11 30 Н, м п 3,15п + 10 0,5Н -25 0,4п + 10 4,2Н - 193

12 35 Н, м п 4,2п + 10 0,4Н - 18 0,5п + 10 3,1Н - 141

13 40 Н, м п 5,6п + 10 0,3Н - 14 0,7п + 10 2,4Н - 108

14 45 Н, м п 0,93п + 10 1,9Н -85

15 50 Н, м п 1,15п + 10 1,5Н -69

16 55 Н, м п 1,4п + 10 1,2Н -57

17 60 Н, м п 1,65п + 10 Н- 48

18 65 Н, м п 1,9п + 10 0,9Н -41

19 70 Н, м п 2,25п + 10 0,7Н -35

20 80 Н, м п 2,9п + 10 0,6Н -27

21 90 Н, м п 3,7п + 10 0,4Н -21

22 95 Н, м п 4,15п + 10 0,4Н - 19

Примеры расчета параметров насосно-рукавных систем с использованием табл. 4

Условные (буквенные) обозначения в табл. 4:

а — потери напора в одном прорезиненном напорном пожарном рукаве;

Ь — количество напорных пожарных рукавов в магистральной рукавной линии при подаче стволов с напором на насадке ствола 40 м;

с — количество рукавов между ступенями перекачки при напоре на входе в следующую ступень перекачки 10 м;

й — количество напорных пожарных рукавов магистральной рукавной линии при подаче стволов (генераторов пены) с напором на насадке ствола 60 м.

Пример 7

Требуется определить напор на насосе мобильного средства пожаротушения при подаче ствола с напором 40 м и расходом 6 л/с при использовании пяти напорных прорезиненных рукавов диаметром 51 мм.

Решение

Для определения напора на мобильном средстве пожаротушения необходимо значение показателя а. найденное в табл. 4 по исходным данным. умножить на количество используемых рукавов и прибавить напор на стволе.

Все действия можно выполнять устно. По табл. 4 находим значение параметра а для рукавов диаметром 51 мм (строка 17) и расхода 6 л/с: а = 4.68. Для удобства допускается его округлить до 4.7. Подставив значение 4.7 в формулу и проведя устные расчеты. получаем 63.5 м.

Пример 8

Требуется определить максимально возможное количество пожарных напорных рукавов в магистральной линии диаметром 77 мм для транспортирования воды к ручным пожарным стволам с напором на насадке ствола 40 м и расходом 10.5 л/с.

Решение

По табл. 4 находим значение параметра Ь для рукавов диаметром 77 мм (строка 10) и расхода 10.5 л/с: Ь = 30. что соответствует максимально возможному количеству пожарных напорных рукавов в магистральной линии.

Пример 9

Требуется определить максимально возможное количество пожарных напорных рукавов диаметром 89 мм между ступенями перекачки при транспортировании огнетушащих веществ с расходом 21 л/с.

Решение

По табл. 4 находим значение параметра с для диаметра 89 мм (строка 7) и расхода 21 л/с: с = 51 рукав.

Пример 10

Требуется определить максимально возможное количество пожарных напорных рукавов в магистральной линии диаметром 150 мм при подаче лафетных пожарных стволов с напором на насадке ствола 60 м и расходом 60 л/с.

Решение

По табл. 4 находим значение параметра й для рукавов диаметром 150 мм (строка 4) и расхода 60 л/с: й =18 рукавов.

Пример 11

Требуется определить максимально возможное количество пожарных напорных рукавов в магистральной линии диаметром 77 мм при подаче пенного пожарного ствола с напором на насадке ствола 60 м и расходом по раствору 6 л/с.

Решение

По табл. 4 находим значение параметра й для рукавов диаметром 77 мм (строка 4) и расхода 6 л/с: й = 55 рукавов.

Пример 12

На пожаре требуется подать ствол с напором на насадке ствола 40 м и расходом воды 7 л/с. Расстояние от рукавного разветвления до водоисточника 400 м. Мобильное средство пожаротушения укомплектовано напорными пожарными рукавами диаметром 77 и 66 мм.

Требуется принять решение по выбору диаметра напорных пожарных рукавов для магистральной линии при максимальном напоре на насосе мобильного средства пожаротушения 70 м.

Решение

1. Определяем общее количество напорных пожарных рукавов в магистральной линии от водоисточника до рукавного разветвления:

^бщ = 0.06 • 400 = 24 рукава.

2. Определяем напор на насосе мобильного средства пожаротушения при использовании напорных пожарных рукавов диаметром 66 мм.

По аналогии с примером 7 по табл. 4 находим значение параметра а для рукавов диаметром 66 мм (строка 13) и расхода 7 л/с: а = 1.66. Умножая найденное значение на количество рукавов в магистральной линии и прибавляя напор на стволе. получаем 79 м.

3. Определяем напор на насосе мобильного средства пожаротушения при использовании напорных пожарных рукавов диаметром 77 мм.

Таблица 4. Универсальная таблица по определению параметров насосно-рукавных систем

Диаметр магистральной рукавной линии, мм Номер строки Параметр насосно-рукавной системы Расход транспортируемого по магистральной линии огнетушащего вещества, л/с

2 3,5 4 6 7 8 10,5 14 17,5 21 24,5 28 32 35 40 50 60 70 80 90 100

150 1 а Менее 0,14 0,2 0,27 0,36 0,47 0,56 0,73 1,15 1,65 2,25 2,94 3,72 4,6

2 Ъ Более 246 246 181 138 106 88 67 43 30 22 16 13 10

3 с Более 394 394 289 221 169 141 108 69 48 35 27 21 17

4 с] Более 147 147 108 83 63 53 40 26 18 13 10 8 6

89 5 а Менее 0,05 0,05 0,12 0,17 0,23 0,38 0,68 1,07 1,54 2Д 2,74 3,58 4,28 5,6

6 Ъ Более 892 892 396 291 223 129 72 46 32 23 18 13 11 8

7 с Более 1428 1428 634 466 357 207 116 74 51 38 29 22 18 14

8 с] Более 535 535 238 174 133 77 43 27 19 14 10 8 6 5

77 9 а 0,06 0,18 0,24 0,54 0,73 0,96 1,65 2,94 4,59 6,61 9

10 Ъ 833 272 208 92 68 52 30 17 10 7 5

11 с 1333 435 333 148 108 83 48 27 17 12 8

12 с] 500 163 125 55 40 31 18 10 6 4 3

66 13 а 0,14 0,41 0,54 1,22 1,66 2,17 3,74 6,66 10,4

14 Ъ 367 120 91 40 30 22 13 7 4

15 с 588 192 147 65 48 36 21 12 7

16 с] 220 72 55 24 18 13 8 4 2

51 17 а 0,52 1,59 2,08 4,68 6,37 8,32 14,3

18 Ъ 96 31 24 10 7 6 3

19 с 153 50 38 17 12 9 5

20 с] 57 18 14 6 4 3 2

Условные (буквенные) обозначения: а — потери напора в одном прорезиненном напорном пожарном рукаве; Ъ — количество напорных пожарных рукавов в магистральной рукавной линии при подаче стволов с напором на насадке ствола 40 м; с — количество рукавов между ступенями перекачки при напоре на входе в следующую ступень перекачки 10 м; с! — количество напорных пожарных рукавов магистральной рукавной линии при подаче стволов (генераторов пены) с напором на насадке ствола 60 м.

По табл. 4 находим значение параметра а для рукавов диаметром 77 мм (строка 9) и расхода 7 л/с: а = 0,73. Умножая найденное значение наколичест-во рукавов в магистральной линии и прибавляя напор на стволе, получаем 57 м.

Таким образом, для прокладки магистральной рукавной линии на расстояние 400 м при подаче воды 7 л/с необходимо использовать прорезинен-

ные пожарные рукава диаметром 77 мм. Тогда фактический напор насоса мобильного средства пожаротушения (70 м) будет больше требуемого (57 м).

Данные таблицы должны стать надежным помощником для участников тушения пожара при принятии управленческих решений при транспортировании огнетушащих веществ.

Издательство «ПОЖНАУКА»

А. Я. Корольченко, Д. 0. Загорский КАТЕГОРИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ И ЗДАНИЙ ПО ВЗРЫВ0П0ЖАРН0Й И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ. - М.: Пожнаука, 2010.-118 с.

В учебном пособии изложены принципы категорирования помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности, содержащиеся в современных нормативных документах. Ма примерах конкретных помещений рассмотрено использование требований нормативных документов к установлению категорий. Показана возможность изменения категорий помещений путем изменения технологии или внедрения инженерных мероприятий по снижению уровня взрывопожароопасности и повышению надежности технологического оборудования и процессов.

Пособие рассчитано на студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Пожарная безопасность", "Безопасность технологических процессов и производств", "Безопасность жизнедеятельности в техносфере", студентов строительных вузов и факультетов, обучающихся по специальности "Промышленное и гражданское строительство", сотрудников научно-исследовательских, проектных организаций и нормативно-технических служб, ответственных за обеспечение пожарной безопасности.

121352, г. Москва, а/я 43;

тел./факс: (495) 228-09-03; e-mail: mail@firepress.ru

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иваников В. П., Клюс П. П. Справочник РТП. — М. : Стройиздат, 1987. — 287 с.

2. Теребнев В. В., Смирнов В. А., Семенов А. О. Пожаротушение : справочник. — 2-е изд. — Екатеринбург : Изд-во "Калан", 2010.

3. Теребнев В. В., Тараканов Д. В., Грачев В. А., Теребнев А. В. Оперативно-тактические задачи. Часть I: Методика, примеры. — Екатеринбург : Изд-во "Калан", 2010.

4. Теребнев В. В. Расчет параметров развития и тушения пожаров. — Екатеринбург : Изд-во "Калан", 2011.

5. Теребнев В. В. Пожарная тактика. Понятие о тушении пожаров. — Екатеринбург : Изд-во "Калан", 2010.

Материал поступил в редакцию 14 сентября 2011 г.

Электронные адреса авторов: икап008@гатЫег.гы.