Обеспечение пожарной безопасности технологии производства картона

- принимать меры по прекращению подачи массы на картонно - и бумагоделательных машинах одновременно с введением водяных стволов и пены;

- машины при пожаре не останавливать, остановка производится по особому распоряжению.

При пожаре в сушильной части машины необходимо выключить вентиляцию и поступление пара в сушильные цилиндры. Перевести машину в режим работы на вспомогательной скорости. Машину останавливать не следует, потому что мокрое полотно картона, поступая в сушильную часть машины, довольно быстро понизит там температуру и предотвратит загорание сушильных сукон.

КДМ должны быть оборудованы системами автоматического пожаротушения в сушильной части. В качестве огнетушащего вещества применяют воду, порошок или пену. В составе системы монтируют узлы трубопроводов, равномерно распределенные в два яруса под колпаком и перекрытием второго этажа сушильной части машины, с оросителями и датчиками. Систему подключают к действующей системе противопожарного водопровода. При пожаре произойдет задымление всего цеха. Возникнет высокая степень угрозы жизни и здоровью людей. Прогнозируемая концентрация продуктов горения высока и требует использования СИЗОД[4].

В целях предупреждения возникновения пожара необходимо соблюдать требования правил пожарной безопасности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кугушев И.Д., Терентъев O.A. Теория и конструкция машин и оборудования отрасли. Бумаго- и картоноделательные машины. - Санкт-Петербург, 2006.

2. Пожарная безопасность технологических процессов. 4.2. Анализ пожарной опасности и защиты технологического оборудования: Учебник / С.А. Горячев, C.B. Молчанов, В.П. Назаров и др.; Под общ. ред. В.П. Назарова и В.В. Рубцова. - М.: Академия ГПС МЧС России, 2007.

3. Швецов Ю.Н., Смирнова Э.Я. Расчет основных параметров бумаго- и картоноделательных машин. - Санкт-Петербург, 2009.

4. Теребнев В.В. Справочник руководителя тушения пожара. - Москва, 2004.

УДК 628.143

A.A. Алферьев, С.А. Шевцов

ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОНА

В данной статье проведен анализ пожаров и возгораний на предприятиях по производству картона. Определены мероприятия по пожарной безопасности. Определена пожарная опасность цеха о производству картона. Предложена альтернативная модульная система пожаротушения.

Ключевые слова: категория помещений, пожарная безопасность, факторы пожара, картон, модуль.

A.A. Alferev, S.A. Shevtsov

PROVIDING of FIRE SAFETY of TECHNOLOGY of PRODUCTION of CARDBOARD

In this article the analysis of fires and ignitions is conducted on enterprises on the production

13

of cardboard. Events are certain on fire safety. The fire hazard of workshop is certain about to the production of cardboard. The alternative module system of пожаротушения offers.

Keywords: category of apartments, fire safety, factors of fire, cardboard, module.

Производство картона является важнейшей отраслью Российской Федерации. Крупнейшим производителем бумаги для гофрирования, картона плоских слоев гофрокартона и транспортной тары из гофрированного картона на юго-востоке России является ЗАО «Саратовская картонно-бумажная фабрика».

Такие предприятия относятся к категории В по взрывопожарной и пожарной опасности. Повышенная пожароопасность гофрокартона создает особую сложность при возникновении пожаров на предприятиях, что приводит к частичной остановке технологического производства и останавливает не одно, а несколько предприятий. Их простой, прямые убытки от данных пожаров увеличивает косвенный ущерб, наносимый государству. Поэтому все технологические операции по производству гофрокартона требуют особого соблюдения соответствующих норм и правил[1].

На производственных предприятиях в процессе производства применяются твердые горючие материалы (фотопленка, пластмассы, резина, бумага, картон, переплетные ткани и др.), а также горючие и легковоспламеняющиеся жидкости (толуол, ксилол, бензин и краски на их основе; различные лаки, керосин, этилацетат, амилацетат, диэтилбензол, ацетон, скипидар, спирты, эфиры, минеральные масла, олифы и краски на основе минеральных масел, олиф и др.). Поэтому многие производственные предприятия относятся к категории пожароопасных. Пожароопасность значительно увеличивается из-за наличия во многих цехах азотной, хромовой и серной кислот; бумажного брака, пропитанного машинным маслом, лаками, красками, керосином, а также бумажной пыли.

Анализ причин возгораний и пожаров на производственных предприятиях показывает, что основными причинами их являются:

- неосторожное обращение с огнем и в первую очередь курение в цехах, на складах и других помещениях, где используются горючие материалы, ЛВЖ и ГЖ;

- использование паяльных ламп и факелов для разогревания труб, несоблюдение правил пожарной безопасности при электро- и газосварочных работах;

- неисправность электрооборудования, электросетей и электроаппаратуры (возгорание происходит в основном вследствие перегрузки электросети, коротких замыканий, загрязнения электрооборудования бумажной пылью и смазочными маслами, больших переходных сопротивлений);

- нарушение технологического режима при работе на позолотных прессах, сушильных установках и т.п. (возгорание возникает чаще всего при повышении температуры выше рабочей из-за отсутствия или неисправности терморегулирующих устройств);

- самовозгорание промасленных обтирочных материалов, бумажных обрезков, металлических и древесных опилок и т.п.;

- возникновение электростатических разрядов (особенно в цехах глубокой и флексографской печати, в лакировальных отделениях);

- накопление горючей пыли на отопительных приборах и осветительной арматуре, складирование и сушка горючих материалов вблизи топок;

- оставленные без надзора включенные электронагревательные приборы.

Пожарная безопасность производственных предприятий регламентируется ГОСТ

12.1.004-91, ГОСТ 12.1.010-76; ОСТ 29.12.0.004-82, строительными нормами и правилами (СНИП); типовыми правилами пожарной безопасности для промышленных предприятий; правилами пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений (ППБ-0-22-83) и инструкциями по пожарной безопасности на отдельных объектах полиграфического производства.

Опасными факторами, воздействующими на людей при пожаре, являются: открытый огонь; повышенная температура воздуха и окружающих предметов; дым; токсические

продукты горения; взрыв; обрушение строительных конструкций.

Безопасность людей должна быть обеспечена при возникновении пожара в любом месте объекта.

Все мероприятия пожарной безопасности можно разделить на организационные, технические, режимные и эксплуатационные.

Организационные мероприятия пожарной безопасности предусматривают правильную организацию пожарной охраны на объекте, проведение противопожарных инструктажей и технических минимумов, пропаганды и агитации, организации добровольных пожарных дружин и т.п.

Технические мероприятия включают строгое соблюдение правил, норм и ГОСТов при проектировании зданий и сооружений, при устройстве электросетей, электроустановок, оборудования, отопления, вентиляции, освещения и др.

К мероприятиям режимного характера относятся меры по запрещению курения и применения открытого огня в недозволенных местах, меры пожарной безопасности при проведении огневых работ и т.п.

Эксплуатационными мероприятиями являются своевременные профилактические осмотры, испытания и ремонты технологического, вспомогательного и инженерного оборудования (электросетей, электроустановок, отопления, вентиляции и т.п.).

В зависимости от характера технологических процессов и применяемых материалов производства в целом и даже их отдельные технологические процессы значительно различаются по степени их взрывопожарной и пожарной опасности.

От характеристик технологического процесса по взрывопожарной и пожарной опасности зависит выбор типа производственных зданий и расположение их на территории предприятия. От этого зависит взаимное расположение цехов, выбор тех или иных строительных конструкций. В зависимости от типа производства проектируются все коммуникации: системы отопления, вентиляции, водоснабжения, освещения, электросети. Соответственно, выбор противопожарных мероприятий, средств тушения пожара, пожарной связи и сигнализации, также определяется типом производства[4].

Наиболее опасным оборудованием на ЗАО «Саратовская бумажно-картонная фабрика» являются картонодетальные машины.

Пожарная опасность цехов, где расположены картонодетальные машины связана с наличием большого количества пыли, которая выделяется в процессе производства гофрокартона и оседает на конструкциях машины и коммуникациях. При пожаре на картонодетальных машинах возможно интенсивное распространение огня в сушильной части машины. При возникновении пожара машину не останавливают т.к. мокрое полотно картона поступая в сушильную часть машины понижает там температуру и предотвращает загорание сушильных сукон. Картонодетальная машина в сушильной части должна быть оборудована системой автоматического пожаротушения. В качестве огнетушащего вещества приметают воду, порошок или пену. В состав системы монтируют узлы трубопровода, равномерно распределенные в два яруса под колпаком и перекрытием второго этажа сушильной части машины, с оросителями и датчиками. При пожаре произойдет задымление всего цеха, что ведет к высокой степени угрозы жизни и здоровью людей. Прогнозируемая концентрация продуктов горения высока и требует использование СИЗОД [7].

В целях обеспечения пожарной безопасности картонодетальной машины в качестве агрегатной установки пожаротушения предлагается использование модуля порошкового пожаротушения [8]. Использопания модуля порошкового пожаротушения позволит ликвидировать пожар в помещении до возникновения критических знаений ОФП и до наступления опасности разрушения технологических установок, что в свою очередь снизит материального ущерба от простоя оборудования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон РФ №123-Ф3 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3. ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».

4. ГОСТ 12.1.041-83*. «ССБТ. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования».

5. ГОСТ 12.1.044 - 89 «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов».

6. ГОСТ Р 12.3.047-2012 «ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля».

7. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

8. Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

УДК 614.8

А.А. Андреев, Д.В. Русских

ФГБОУ ВО Воронежский институт-филиал Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России

К ВОПРОСУ О НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ ПОЖАРНОГО РИСКА

В статье рассмотрено понятие аудита системы пожарной безопасности субъектов предпринимательской деятельности. Определена цель аудита пожарной безопасности. Рассмотрены объекты защиты, на которых проводится обязательный аудит с периодичностью его проведения. Определен перечень документов, прилагаемых к аудиторскому заключению.

Ключевые слова: аудит пожарной безопасности, система обеспечения пожарной безопасности, независимая оценка пожарного риска.

A.A. Andreev, D. V. Russian

THE QUESTION OF AN INDEPENDENT FIRE RISK ASSESSMENT

The article deals with the concept of audit of fire safety of business entities. The purpose of fire safety audit is defined. The objects of protection on which the mandatory audit is carried out with the frequency of its conduct are considered. The list of documents attached to the audit report is defined.

Key words: fire safety audit, fire safety system, independent fire risk assessment.

Введение

Одним из методов сохранения высокого уровня пожарной безопасности на разных объектах является расчет пожарного риска. Данная деятельность направлена на выявление качества пожарной безопасности и её соответствия тем требованиям, которые установлены законом.

Пожарный риск изучается не только для того, чтобы снизить вероятность возгорания и повысить на объекте пожарную защиту. Также исследование дает возможность уменьшить административное давление со стороны пожарного надзора.

Согласно ст. 144 Технического регламента «Формы оценки соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности», оценка соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности, установленным федеральными законами о технических регламентах, нормативными документами по пожарной безопасности, и

16