СПРИНКЛЕРНЫЙ ОРОСИТЕЛЬ КОЧЕТОВА ПЕННОГО ТИПА
SPRINKLER OF KOCHETOV OF FOAM TYPE

Изобретение относится к противопожарной технике и может быть использовано в промышленных и гражданских объектах с повышенной пожарной опасностью для локализации очагов возгорания, а также для эффективного пожаротушения в производственных помещениях с применением автоматических систем пожаротушения.
Наиболее близким объектом к заявленному по технической сущности является ороситель, содержащий корпус, распылительное устройство и элемент автоматического срабатывания на превышение заданной температуры в помещении (патент РФ №2458746, В05В 1/20 - прототип).
Недостатком прототипа является невозможность создания оптимальной структуры потока вследствие его турбулизации на выходе и нарушения сплошности потока.
Технический результат - повышение эффективности пожаротушения за счет введения раствора пенообразователя.
Это достигается тем, что в спринклерном оросителе пенного типа, содержащим корпус, распылительное устройство и элемент автоматического срабатывания на превышение заданной температуры в помещении, корпус выполнен в виде штуцера со сквозным отверстием и резьбовой частью, в сквозном отверстии которого размещается втулка с закрепленной на ней фильтровальной сеткой, а корпус штуцера жестко соединен со стаканом, в днище которого выполнено соосное с отверстием штуцера цилиндрическое сквозное отверстие, в котором установлен тарельчатый клапан со стеклянной колбой, которая опирается на клапан 8 через упругую прокладку, закрепленную на внешней торцевой поверхности клапана, причем в днище стакана выполнены по крайней мере три наклонных отверстия, соединяющих полость стакана с атмосферой, а к торцевой поверхности стенок стакана жестко прикреплены два наклонных призматических ребра, жестко соединяющих полую цилиндрическую втулку с внутренней резьбой, взаимодействующей с зажимным винтом, который через упругую прокладку поджимает стеклянную колбу к тарельчатому клапану, который упирается через упругую прокладку, закрепленную на внешней торцевой поверхности клапана, в седло клапана через упругую прокладку, при этом тарельчатый клапан закреплен посредством цепочки к внутренней поверхности стакана, а с другой стороны к втулке, перпендикулярно ее оси, крепится с помощью винтов распылительное устройство в виде розетки с центральным отверстием и лепестками, расположенными относительно друг друга с зазором.
На чертеже представлена схема спринклерного оросителя.
Спринклерный ороситель пенного типа содержит корпус, выполненный в виде штуцера 1 со сквозным отверстием и резьбовой частью (внешняя резьба - посредством резьбовой части ороситель монтируется на распределительных трубопроводах). В сквозном отверстии штуцера 1 размещается втулка 11 с закрепленной на ней фильтровальной сеткой 12.
Резьбовой штуцер 1 жестко соединен со стаканом 3, в днище которого выполнено соосное с отверстием штуцера 1 цилиндрическое сквозное отверстие 4, в котором установлен тарельчатый клапан 8 со стеклянной колбой 17, которая опирается на клапан 8 через упругую прокладку 7, закрепленную на внешней торцевой поверхности клапана 8. В днище стакана 3 выполнены по крайней мере три наклонных отверстия 2, соединяющих полость стакана с атмосферой. К торцевой поверхности стенок стакана жестко прикреплены два наклонных призматических ребра 13, жестко соединяющие полую цилиндрическую втулку 15 с внутренней резьбой, взаимодействующей с зажимным винтом 6, который через упругую прокладку 5 поджимает стеклянную колбу 17 к тарельчатому клапану 8, который упирается через упругую прокладку 7, закрепленную на внешней торцевой поверхности клапана 8, в седло 9 клапана через упругую прокладку. Тарельчатый клапан 8 закреплен посредством цепочки 10 к внутренней поверхности стакана 3, что позволяет перезаряжать спринклерный ороситель, так как клапан после срабатывания остается на оросителе.
С другой стороны к втулке 15, перпендикулярно ее оси, крепится с помощью винтов распылительное устройство 14 в виде розетки с центральным отверстием 16 и лепестками (на чертеже не показано), расположенными относительно друг друга с зазором.
Спринклерный ороситель пенного тина работает следующим образом.
Стеклянная колба 4 является элементом автоматического срабатывания на превышение заданной температуры в помещении, который выполнен в виде стеклянной колбы 4 диаметром 5 мм, являющейся тепловым замком. В зависимости от температуры срабатывания жидкость в колбе имеет определенный цвет: 68°С - красная, 57°С - оранжевая. Температура срабатывания выбирается в зависимости от категории защищаемого помещения. В случае удаления из предлагаемого оросителя термочувствительного элемента - колбы - он автоматически становится дренчерным пенным оросителем. При разрушении термочувствительного элемента - колбы 17, и освобождении тарельчатого клапана 8, из цилиндрического сквозного отверстия 4 в днище стакана 3 будет поступать огнетушащее вещество: вода, водные растворы, пенообразователь, которое будет образовывать пену за счет подсоса воздуха из отверстий 2 в днище стакана. В качестве пенообразователя в таких системах пожаротушения применяется фторсинтетический типа «Мультипена».
Оросители могут быть выполнены следующих типов: с плоской розеткой, которые устанавливаются вертикально розеткой вниз; с вогнутой розеткой - устанавливаются вертикально вверх и универсальные - устанавливаются как розеткой вниз, так и розеткой вверх. Все они представляют собой автоматические спринклеры колбового типа стандартного реагирования.
2
В производственном здании устанавливают систему, состоящую из источника водоснабжения, представляющего собой резервуар с водой и систему водозабора с фильтром и насосом, монтируют сеть магистральных и распределительных трубопроводов (на чертеже не показано), на которых закрепляют спринклерные оросители и обеспечивают сеть постоянно заполненным жидким огнетушащим составом, предназначенным для местного тушения и локализации очага пожара в помещении. При повышении температуры во время пожара в производственном здании термочувствительный элемент (тепловой замок) - колба 6 (при температуре срабатывания 68°С - красная или 57°С - оранжевая) разрывается и через тарельчатый клапан 8 выбрасывается огнетушащее средство, распыляясь с помощью распылительной розетки 14 с лепестками, оно поступает на очаг пожара. Спринклерные оросители располагают на распределительных трубопроводах (на чертеже не показано) спринклерных установок под потолком помещения из условия орошения одним спринклером 9÷12 м площади пола. Возможно использование со следующими видами огнетушащего вещества: вода, водные растворы, пена. Кратность пены - 13,2%, концентрация - 3%. В качестве пенообразователя в таких системах пожаротушения применяется фторсинтетический пенообразователь типа "Мультипена". Работает также на 6%-ном водном растворе фторсодержащего пенообразователя "Подслойный" в условиях задымления помещения.
Спринклерные оросители могут применяться в водяных и водовоздушных спринклерных системах, а также в дренчерных системах.
Оросители этих типов предназначены для открытой установки под потолком (оросители общего назначения), а также для углубленной установки в случае использования фасонного цоколя (кроме универсальных оросителей, их установка в фасонный цоколь не рекомендуется).
Конструктивное исполнение оросителей - розеточное.
По направленности потока огнетушащего вещества оросители относятся к концентрическим, они производят распыл полусферической формы.
Оросители могут выполняться без покрытия (бронза) и с покрытием (хром или белый).
Технические параметры и характеристики:
Температура окружающей среды: минимальная - -30°С, максимальная - +38°С.
Резьба присоединения - ½′′ NPT, внешняя коническая.
Коэффициент расхода: для оросителей с плоской/вогнутой розеткой - 80. Данный коэффициент рассчитывается по формуле Q=K·√Р, где K=80, P - давление перед оросителем (атм), Q - расход через ороситель (л/мин). Рабочее давление системы - 12,3 атм.
Каждый спринклерный ороситель должен испытываться на заводе-изготовителе при давлении 25 атм.
2
Оросители вворачиваются в спринклерную муфту вручную с использованием обычного рожкового ключа на 22. Максимальный момент затяжки не должен превышать 10 кг/см, превышение данного значения может привести к деформации пломбы выходного отверстия спринклера, что повлечет утечку. Для герметизации соединения применяется специальная лента-герметик.