ПАЛАТОЧНЫЙ ГОРОДОК С СИСТЕМОЙ ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ ЛЮДЕЙ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Полезная модель относится к конструкции каркасных палаток, объединенных системой воздушного отопления в городок для временного проживания людей и/или временного хранения материалов и техники в экстремальных и полевых условиях.
Наиболее близким техническим решением по достигаемому результату является палатка, каркас которой состоит из трубчатых боковых стоек, вставок по скату крыши и вставок по длине, соединяемых между собой переходниками в виде крестовин (прототип - полезная модель RU 111568 Е04Н 15/34), при этом тканевый тент образует крышу, боковые стенки и торцевые стенки с проемом для входа, пол, а внутренний сборно-разборный каркас состоит из нескольких поперечных секций, каждая из которых содержит четыре стойки и три соединительные дуги с боковыми отводами, причем секции соединены продольными стойками, которые фиксируются в боковых отводах соединительных дуг, причем дуги средних секций каркаса снабжены двумя симметрично расположенными и направленными в противоположные стороны боковыми отводами. В полу палатки для большей устойчивости палатки выполнены гнезда для фиксации нижних торцов стоек каркаса или нижние концы секций каркаса дополнительно соединяют фиксирующими продольными и поперечными связями. В стенках палатки из тканевого тента предусмотрены окна и/или вентиляционные отверстия, а в крыше - отверстие для дымовой трубы.
Недостатком известной конструкции являются сравнительно невысокие эксплуатационные свойства тканевого тента при использовании его в условиях как низких, так и высоких температур, а также отсутствие системы отопления.
Технически достижимый результат - повышение эксплуатационных свойств в экстремальных условиях при наличии низких температур и обеспечение нормального микроклимата проживания путем применения теплоизоляционного материала в качестве тентового материала.
2
Это достигается тем, что в палаточном городке с системой воздушного отопления для временного проживания людей в экстремальных условиях, состоящим из централизованной системы воздушного отопления с вентиляционно-отопительным модулем, например «Антарес Комфорт», соединенным каналами с рядами палаток, при этом один из них, нижний, является отводящим, а второй, верхний - подводящим каналами, причем нижний канал снабжен патрубком, входящим в каждую палатку, а верхний, подводящий канал дополнительно снабжен крестовиной для соединения с устройством раздачи подогретого кондиционного воздуха, установленного под потолком каждой палатки, с закрепленными на ней светильниками, а каждая из палаток содержит тканевый тент, образующий крышу, боковые стенки и торцевые стенки с проемом для входа, пол и внутренний сборно-разборный каркас из нескольких секций каждая из которых состоит из стоек и соединительных дуг с боковыми отводами, причем секции соединены продольными стойками, которые фиксируются в боковых отводах соединительных дуг, а нижние стойки каркаса вставлены нижними торцами в гнезда, выполненные в полу палатки для фиксации каркаса, при этом нижние концы секций каркаса соединены дополнительно фиксирующими продольными и поперечными связями, причем на стенках палатки расположены окна и/или вентиляционные отверстия, а в крыше выполнено отверстие для дымовой трубы, а в качестве материала тканевого тента используется материал, отражающий инфракрасное излучение, и содержащий текстильную основу, металлизированный и микропористый мембранный слои, при этом в качестве текстильной основы используют полиэфирный текстильный материал с водоотталкивающей пропиткой, металлизированный слой представлен нитридом титана, а микропористый мембранный слой выполнен из термопластичной полиуретановой смолы и размещен между текстильной основой и металлизированным слоем, при этом нитрид титана нанесен на микропористый мембранный слой на атомарно-молекулярном уровне в количестве 1-2 г/м, а текстильная основа содержит камуфлирующий рисунок.
На фиг.1 представлена схема палатки в сборе, в изометрической проекции, на фиг.2 - структура многослойного материала, обеспечивающего высокие теплоизоляционные свойства объекта и маскировку от обнаружения детекторами инфракрасного излучения; на фиг.3 показано изменение отражательной способности многослойного материала по сравнению с обычным материалом тканевого тента; на фиг.4 представлена зависимость проводимости полиамидной ткани арт.5369 от времени напыления на него металла, на фиг.5 представлена схема палаточного городка с системой воздушного отопления для временного проживания людей в экстремальных условиях в аксонометрической проекции, на фиг.6 - общий вид палаточного городка с разводкой каналов вентиляционно-отопительной системы, на фиг.7 - общий вид вентиляционно-отопительного модуля системы, на фиг.8 - общий вид подводящего и отводящего патрубков внутри каждой из палаток, на фиг.9 - общий вид системы раздачи подогретого кондиционного воздуха, установленной под потолком, с закрепленными на ней светильниками.
Палаточный городок (фиг.6) с системой воздушного отопления для временного проживания людей в экстремальных условиях состоит из централизованной системы воздушного отопления с вентиляционно-отопительным модулем 14, соединенным каналами с рядами палаток 20. Система воздушного отопления включает в себя вентиляционно-отопительный модуль 14 системы, имеющей два центральных канала, расположенных между рядами палаток 20 палаточного городка, причем один из них, нижний 15 является отводящим, а второй, верхний 17 - подводящим каналами, при этом нижний канал 15 снабжен патрубком 16, входящим в каждую палатку, а верхний, подводящий канал 17 дополнительно снабжен крестовиной 18 для соединения с устройством 19 раздачи подогретого кондиционного воздуха, установленного под потолком каждой палатки, с закрепленными на ней светильниками.
Каждая из палаток палаточного городка для временного проживания людей в экстремальных условиях (фиг.1) содержит крышу 1, боковую стенку 2, пол 3, дверь 4, окна 5, вентиляционные отверстия 6. Каркас палатки включает прямые трубчатые стойки 7, соединительные дуги 8 с одним или двумя боковыми отводами 9 и продольные стойки 10. Отверстие для печной трубы и гнезда в полу для фиксации нижних торцов стоек каркаса (или дополнительные продольные и поперечные связи) на чертежах не показаны. При необходимости, для большей ветровой устойчивости палатка может быть дополнительно снабжена канатными растяжками, традиционно используемыми для подобных сооружений (на чертеже не показано).
Следует отметить, что преимуществами палатки является скругленная форма каркаса палатки, что не позволяет дождевой воде или снегу скапливаться на крыше палатки, что неизбежно привело бы к разрушению конструкции. У палаток с ломаной формой каркаса в месте сопряжения крыши и боковой стенки на полотнище крыши неизбежно остается углубление, в котором начинает накапливаться вода. Чем больше воды, тем больше провисает тент на крыше и тем больше в него снова наливается воды до тех пор, пока не происходит разрушение каркаса.
Тентовый материал палатки (фиг.2) выполнен в виде многослойного материала, ослабляющего тепловое излучение биологического объекта и отражающего инфракрасное излучение.
Структура многослойного материала, представлена следующими слоями (фиг.2):
1 - полиэфирный текстильный материал с водоотталкивающей пропиткой обеспечивает защиту биологического объекта от осадков в виде дождя и снега и сохранение высоких эксплуатационных свойств материалу в любых погодных условиях. Камуфлирующий рисунок, нанесенный на текстильную основу, может выполняться в цветовом фоне, максимально приближенном к фону окружающей среды нахождения объекта, что обеспечивает ему визуальный камуфляж в дневное время суток.
-6
2 - микропористый мембранный слой выполнен из термопластичной полиуретановой смолы, с размером пор 1,3-1,6·10 м, обладает высокими адгезионными свойствами к текстильному материалу, обеспечивает надежное соединение металлизированного слоя с текстильной основой. Пористая мембранная структура слоя обеспечивает возможность выведения пара на поверхность изделия, т.е. естественного охлаждения и снижения тепловой нагрузки на биологический объект. Воздух, находящийся в микропорах мембранного слоя, снижает его теплопроводность, создавая изолирующее воздушное пространство.
2
2
2
3 - металлизированный слой выполнен из нитрида титана и нанесен на материал со стороны термопластичной полиуретановой смолы на атомарно-молекулярном уровне в количестве 1-2 г/м, толщиной до 100 нм, обеспечивает теплоизоляцию и существенно ослабляет теплоотдачу и способствует отражению инфракрасного излучения заявляемого материала. Нитрид титана при нанесении его тонкой пленкой толщиной до 100 нанометров обеспечивает материалу высокие изоляционные свойства. Толщина слоя зависит от времени напыления металла на материал и влияет на пароводопроницаемые свойства материала, а также показатели, характеризующие степень его проводимости. Чем больше время напыления металла на материал, тем больше толщина металлизированного слоя и выше показатели проводимости материала. Однако увеличение толщины пленочного покрытия, т.е. увеличение количества наносимого металла более 2 г/м, ухудшает гигиенические показатели материала, так как уменьшается проницаемость воздуха и водяных паров. При нанесении нитрида титана в количестве менее 1 г/м отражающая способность материала в инфракрасном излучении снижается.
Палаточный городок с системой воздушного отопления для временного проживания людей в экстремальных условиях работает следующим образом.
Многослойный материал благодаря такой структуре хорошо драпируется, обладает водоотталкивающими, паропроницаемыми и теплозащитными свойствами, является теплоизолятором, отражает инфракрасное излучение и в случае применения текстильной основы с камуфлирующим рисунком обеспечивает визуальный камуфляж объекта.
Рассмотрим характеристики многослойного материала на примерах.
2
-6
2
-5
Пример 1. На изнаночную сторону текстильного материала «Защита» арт. 3411 волокнистого состава 100% ПЭ (полиэфир) поверхностной плотности 160 г/м с водоотталкивающей пропиткой и камуфлирующим покрытием «скалистые горы» нанесен пористый слой полиуретановой смолы толщиной 0,02 мм и размером пор 1,57·10 м и тонкий слой нитрида титана в количестве 1,5 г/м, толщиной слоя 70 нм, для чего использован метод магнетронного распыления в глубоком вакууме (порядка 5·10 мм рт.ст.), реализованный в мягких условиях, создаваемых низкотемпературной плазмой. Метод магнетронного распыления позволяет достаточно точно регулировать толщину металлического слоя, позволяет создавать структуры с определенной проводимостью. Для испытания материала на отражающие свойства инфракрасного излучения применялась система ночного видения, а именно бинокль ночного видения Yukon NVB Viking 3,5×40 RX (Yukon Advanced Optics). Наблюдение велось за объектом, одетым сначала в обычный маскировочный костюм, а затем в костюм, изготовленный из заявляемою материала в полной темноте, при температуре окружающей среды +5°С. В обычном маскировочном костюме силуэтные очертания человека были хорошо видимы, а в костюме, изготовленном из заявляемого материала, объект был практически невидим.
2
Кроме того, проводилось исследование отражающей способности изготовленного многослойного материала на спектрофотометре Spekol-11. На фиг.3 представлены данные, подтверждающие существенное увеличение спектрального коэффициента отражения заявляемого материала (на фиг.3 обозначенного графиком 1) по сравнению с материалом, арт. 80406, «Габарит», волокнистого состава 100% ПЭ (полиэфир), поверхностной плотности 220 г/м, производитель «Чайковский текстиль», взятым для сравнения (на фиг.3 обозначенного графиком 2).
2
-6
2
Пример 2. На изнаночную сторону текстильного материала арт.3456 волокнистого состава 100% ПЭ (полиэфир), поверхностной плотности 265 г/м, предназначенного для изготовления мобильных укрытий, согласно примеру 1, нанесен пористый слой полиуретановой смолы толщиной 0,02 мм и размером пор 1,57·10 м и тонкий слой нитрида титана в количестве 2 г/м, толщиной слоя 90 нм. Для испытания материала на отражающую способность использовался тепловизор FLIR 15 (инфракрасная камера) - оптико-электронный измерительный прибор, работающий в инфракрасной области электромагнитного спектра. Фиксировалась температура поверхности теплоизлучающего объекта (человека), покрытого многослойным материалом. Исследования проводились в закрытом помещении при температуре окружающей среды +22°С. Тепловизор регистрировал на поверхности исследуемого объекта температурные точки, не превышающие +24°С.
Приведенные примеры подтверждают, что структура многослойного материала обладает тепло-изолирующими свойствами и отражает инфракрасное излучение.
Процесс установки и разборки палатки предлагаемой конструкции осуществляется в следующем порядке.
Сначала собираются отдельные секции каркаса, которые затем соединяются между собой продольными стойками. На образовавшийся каркас натягивают тканевый тент, который могут дополнительно крепить канатными растяжками. Разборка палатки производится в обратном порядке.
При изготовлении каркаса за счет изменения длины продольных или поперечных стоек легко изменяются габаритные размеры палатки (длина, ширина и высота) в соответствии с конкретными требованиями заказчика.
В качестве вентиляционно-отопительного модуля 14 может быть использован
Агрегат типа «Антарес Комфорт».
1.1. Воздухонагреватель «Антарес Комфорт» имеет блочную структуру и в полной комплектации состоит из компонентов: блок теплообменников, водяной теплообменник, электрический нагреватель, блок вентилятора, отвод-переход, коллектор возвратный, электронный фильтр, увлажнитель, внутренний блок кондиционера, ультрафиолетовый стерилизатор воздуха, блок автоматики (внешний), термостат, поддерживающий режимы 2-тепло/1-холод (к примеру, LuxProCorp.PSPH521).
1.2. Каждый из блоков имеет вес до 25 кг.
1.3. Блок вентиляторов и отвод-переход допускают левую и правую установку (по отношению к электронному фильтру). За счет этого обеспечивается левая и правая компоновка всего воздухонагревателя.
1.4. Электронный фильтр может быть заменен на механический фильтр.
1.5. Воздухонагреватель «Антарес Комфорт» по нагреву допускает установку водяного и электрического теплообменников в любой комбинации.
1.6. Воздухонагреватель «Антарес Комфорт» по охлаждению предусматривает установку фреонового (канального кондиционера) или водяного охладителя. При использовании фреонового охладителя и соответствующего наружного блока необходимо доукомплектование блока автоматики трансформатором 24VDC 40W. Допускается использование наружного блока кондиционера, работающего в режиме теплового насоса. При использовании водяного охладителя управление насосом-нагнетателем осуществляет блок автоматики воздухонагревателя «Антарес Комфорт». Максимально допустимая мощность насоса-нагнетателя 0,5 кВт. Если предполагается использовать более мощный насос, то включение его должно осуществляться через пускатель. Для водяного охладителя не предусмотрено стандартное подключение по воздуху.
1.7. При использовании водяного теплообменника теплогенератором может выступать любой водяной отопительный котел или теплоцентраль. Рабочее давление водяного теплообменника воздухонагревателя «Антарес Комфорт» до 16 Бар. Схема подключения контура отопления к конкретному котлу изложена в сопроводительной документации на отопительный котел. Циркуляционным насосом водяной части системы воздушного отопления управляет блок автоматики воздухонагревателя.
1.8. Допускается использование кассеты электрического нагрева мощностью не более, чем указано в руководстве по эксплуатации.
2. Требуемая информация для проектирования СВО и вентиляции
2.1. Месторасположение объекта (климатическая зона - СНиП 23-01-99*).
2.2. Архитектурные и конструкторские решения объекта (поэтажные планы, разрезы/фасады, силовой каркас объекта, материалы ограждающих конструкций, ориентация объекта по сторонам света, затеняющие внешние объекты).
2.3. Предполагаемые дизайнерские решения объекта (план расстановки мебели, дизайн потолков, стен, полов, стиль интерьеров помещений).
2.4. Температурный режим помещений. Целесообразно разрабатывать проект системы воздушного отопления одновременно с архитектурным и конструкторским проектами дома и согласовывать с разработкой проектов «жестких» систем (канализация, центральное пылеудаление).
3. Размещение воздухонагревателя и термостата
3.1. При архитектурном проектировании необходимо учитывать требования "Инструкции по размещению тепловых агрегатов" (Минстрой России 13.9.1996 г. №18-69).
3.2. Воздухонагреватель «Антарес Комфорт» может располагаться во встроенном шкафу или в техническом помещении. Желательно, чтобы месторасположение воздухонагревателя (встроенный шкаф или техническое помещение) не контактировало со спальнями по горизонтали и вертикали, и было шумо-изолировано.
3.3. В месторасположении воздухонагревателя необходимо предусмотреть наличие канализации и, если планируется использование увлажнителя воздуха, то и подвод воды.
3.4. Термостат, управляющий работой системы, должен располагаться в месте, не подверженном воздействию внешних факторов, - солнечный свет, внешние стены дома, кухонная плита, камин и т.д. Не допускается устанавливать термостат в местах, в которых возможен застой воздуха, например ниши и т.п. Оптимальным является установка термостата на высоте 1,5 м от пола.
3.5. Блок автоматики системы «Антарес Комфорт» выполнен в стандартном DIN-реечном корпусе шириной 158 мм. Блок автоматики системы «Антарес Комфорт» может располагаться в общем или специализированном (для технологического оборудования) электрическом щите.
4. Размещение воздуховодов
4.1. Топология подающих воздуховодов системы «Антарес Комфорт». В зависимости от конструкторских и дизайнерских решений в системе может быть один магистральный подающий воздуховод на два этажа - подача воздуха на нижнем этаже сверху (с потолка), а на верхнем снизу (с пола или из стен), или/и магистральный подающий воздуховод на каждом (или некоторых) этаже (обычно на потолке). Для 1-2-х этажных домов обычно делается 1 магистральный воздуховод, для 3-4-х этажных домов-2 магистральных воздуховода.
Допускается делать разветвления магистрального воздуховода. В этом случае, сечения воздуховодов после разветвления необходимо подобрать по правилу одинаковых скоростей воздушных потоков. Желательно иметь скорости потоков воздуха в магистральном воздуховоде не менее 2,8 м/с. В идеале разветвление желательно делать в виде «штанов».
ВНИМАНИЕ! основное преимущество, значительно облегчающее проектирование и монтаж! К магистральному воздуховоду подсоединяются гибкие воздуховоды с шумоглушением диаметром 102 и 127 мм (к примеру, SonoDFA-S 102 и SonoDFA-S 127) посредством врезок. Гибкие воздуховоды являются оконечными и подсоединяются к круглым подающим диффузорам диаметром 100 и 125 мм, соответственно, или имеют переходы на прямоугольные подающие решетки 100×200 и 100×300 мм, соответственно. Возможны и иные размеры подающих решеток, но желательно, чтобы скорость исходящего потока воздуха через них не превышала 1,5 м/с в рабочем режиме. В каждый оконечный подающий воздуховод монтируется дроссельная заслонка, которая используется при проведении пусконаладочных работ по воздуху.
РАЗМЕЩЕНИЕ. В завершающие 50 см магистрального воздуховода врезки не устанавливаются. Если магистральный воздуховод разветвляется, то после разветвления для получившихся магистральных воздуховодов действует тоже правило о завершающих 50 см.
Подающие решетки нельзя располагать в зоне долговременного пребывания людей (над креслом, кроватью, кухонным рабочим столом и т.д.). Нежелательно располагать подающие решетки в непосредственной близости от занавесей и гардин и ближе 15 см от стен. Нежелательно располагать подающие решетки в стенах около потолка. Допускается устанавливать подающие решетки в цоколях мебели, если только это не зона длительного нахождения человека.
Желательно проектировать гибкие утепленные воздуховоды с шумоглушением длиной не менее 2 м, в особенности, если они подсоединяются к магистральному воздуховоду на расстоянии до 5 м от воздухонагревателя, с целью нераспространения шума вентилятора до подающей решетки.
4.2. Топология возвратных воздуховодов.
4.2.1 Возвратный коллектор воздухонагревателя содержит две врезки диаметром 315 мм.
4.2.2 На потолке, над возвратным коллектором целесообразно смонтировать камеру выравнивания с двумя врезками диаметром 315 мм, посредством которых камера выравнивания подсоединяется к возвратному коллектору гибкими воздуховодами. Это позволит «развязать» блок вентилятора и возвратные воздуховоды и существенно упростит монтаж системы.
4.2.3 К камере выравнивания подсоединяются магистральный(е) возвратный(е) воздуховод(ы). Как правило, к камере выравнивания подсоединяется воздуховод для подмеса свежего воздуха. Указанный воздуховод в обязательном порядке должен быть утеплен. Воздуховод для подмеса свежего воздуха можно снабдить дроссельной заслонкой для регулирования объема приточного воздуха.
4.2.4 В случае использования рекуператора, свежий воздух после рекуператора подается в систему возвратных воздуховодов.
4.2.5 К камере выравнивания могут подсоединяться воздуховоды, непосредственно от возвратных решеток (минуя магистраль). Если расстояние от возвратной решетки до камеры выравнивания менее 5 м, то рекомендуется использовать гибкие воздуховоды с шумоглушением диаметром не более 160 мм.
4.2.6 Возвратные решетки на нижнем этаже дома желательно располагать преимущественно в районе пола, а на верхнем этаже в районе потолка. Допускается размещение возвратных решеток вне помещений, в которые подается воздух (к примеру, подача в комнату, возврат из коридора). Но в этом случае под дверью должна быть щель 1,5-2 см.
4.2.7 В качестве обратных воздуховодов допускается использование строительных пустот в стенах и перекрытиях в случае, если материалы, используемые при их производстве, не пылят и допустимы в строительстве по санитарным нормам. Не допускается использование для организации возвратных воздуховодов строительных пустот, в которых проходят дымоходы, канализационные трубы и иные коммуникации, повреждение которых может привести к изменению состава воздуха.
4.2.8 Рекомендуется придерживаться следующих ограничений при проектировании системы воздушного отопления.
Тип воздуховода
Максимально допустимая скорость воздуха, м/с
Магистральный подающий воздуховод
4
Оконечные подающие воздуховоды
2,5
Магистральные возвратные воздуховоды
3
Оконечные возвратные воздуховоды
2
4.2.9 Желательно, чтобы магистральные подающие и возвратные воздуховоды не проходили через спальни. В противном случае, необходимо проведение специальных работ по шумоизоляции магистральных воздуховодов. Оптимальным местом для размещения магистральных воздуховодов являются коридоры, вспомогательные помещения, санузлы, шахты лестниц.
5. Материалы воздуховодов и способ соединения
5.1. В качестве материала для изготовления магистрального воздуховода целесообразно использовать оцинкованную сталь. Вертикальные участки подающих и возвратных воздуховодов длиной более 3 желательно делать из оцинкованной стали.
5.2. При использовании иных материалов для воздуховодов необходимо придерживаться требований СНиП 41-01-2003.
5.3. Если планируется установка кондиционера, то необходима оклейка металлических воздуховодов, дроссельных заслонок и подающих узлов фольгированным самоклеющимся утеплителем толщиной 3-5 мм типа энергофлекс или пенофол, что должно быть заложено при проектировании.
5.4. качестве примера проектирования системы воздушного отопления можно рассматривать статью по адресу:
http://www.invepro.ru/air-heating-system-with-own-hands.php
5.5. В целях экономии энергоресурсов целесообразно использование рекуператора (утилизатора тепла) в системе приточно-вытяжной вентиляции.
6. Последовательность действий при проектировании системы воздушного отопления и подборе оборудования.
6.1. Произвести расчет теплопотерь и тепловыделений дома, в целом, и отапливаемых помещений, в частности (делают специалисты-теплотехники).
6.2. Добавить к теплопотерям дома количество тепла, требуемое для системы приточной вентиляции.
3
2
3
2
В соответствии со СНиП 41-01-2003 минимальный расход наружного воздуха на 1 человека составляет 30 м/ч, (Приложение М) если общая площадь дома, квартиры на одного человека более 20 м. И 3 м/ч на 1 м жилой площади при естественном проветривании.
3
Если рекуператор не используется, то 30 м/ч для московского региона это примерно 500 Вт. Человек в спокойном состоянии выделяет примерно 100 Вт. Таким образом, для системы приточной вентиляции (без рекуперации тепла) необходимо закладывать 400 Вт на человека.
3
Если используется рекуператор, то для системы приточной вентиляции нужно закладывать 600 Вт на 100 м/ч расхода наружного воздуха за минусом 100 Вт умноженных на количество людей в доме.
3
Для правильной работы рекуператора при температурах внешнего воздуха ниже -15°С желательно предусматривать установку подогревателя внешнего воздуха из расчета 900 Вт на 100 м/ч (как правило, это электрический нагреватель), а при температурах внешнего воздуха ниже -24°С подогреватель устанавливается обязательно.
3
Для работы отопительного котла с открытой камерой сгорания необходимо предусмотреть приток свежего воздуха в объеме равном мощности отопительного котла в кВт (к примеру, для отопительного котла 24 кВт необходимо 24 м/ч свежего воздуха или 400 Вт для нагрева внешнего воздуха до комнатной температуры).
6.3. Если в системе предусматривается установка увлажнителя, то необходимо к теплопотреблению добавить 2-2,5 кВт в зависимости от марки увлажнителя.
6.4. Исходя из общего теплопотребления, подобрать по таблице тепловых характеристик теплообменников нужный, исходя из предположения, что температура воздуха на входе в теплообменник +18°С (Приложение №1).
6.5. Произвести расчет требуемого количества воздуха, подаваемого в каждое из помещений, исходя из общего расхода воздуха, указанного в таблице тепловых характеристик теплообменников (Приложение №1). На нижнем этаже рекомендуется увеличить количество подаваемого воздуха на 10%.
6.6. Если предусматривается установка кондиционера, то его мощность и распределение воздуха определяется по расчету.
6.7. Если распределение воздуха по помещениям в режимах отопления и кондиционирования сильно отличается, то либо необходимо принять компромиссное решение, либо предусмотреть в режиме отопления альтернативные источники тепла (теплые полы, водяные или электрические конвекторы и т.п.).
6.8. Сечения воздуховодов следует подбирать исходя из рекомендаций п.4.2.8.
6.9. При использовании гибких воздуховодов их длина не должна превышать 10 м.
6.10. При разработке топологии подающих воздуховодов следует придерживаться рекомендаций п.4.1.
6.11. В каждом оконечном подающем воздуховоде должна быть предусмотрена регулирующая дроссельная заслонка, которая используется на этапе проведения пусконаладочных работ.
6.12. Если не предусматривается установка рекуператора, в системе возвратных воздуховодов необходимо предусмотреть воздуховод, по которому будет осуществляться подмес свежего воздуха. Предусмотреть установку регулирующей дроссельной заслонки в этом воздуховоде, в легко достижимом месте для возможности регулировки приточного воздуха в процессе эксплуатации системы. Предусмотреть обязательное утепление этого воздуховода.
6.13. Если предусматривается установка рекуператора, то воздуховод, по которому осуществляется подача воздуха в помещение, подключается к системе возвратных воздуховодов СВО.
6.14. Если в системе предусматривается установка кондиционера, то система подающих воздуховодов должна быть обязательно утеплена.
6.15. Рассчитать падение давления в системе с учетом всех составляющих - водяной теплообменник, внутренний блок кондиционера, воздушный фильтр, система воздуховодов.
3
6.16. Исходя из рассчитанного падения давления и объема прокачиваемого воздуха, подобрать блок вентилятора требуемой производительности с минимальным запасом 15% (Приложение №2). Причем, если в системе предусматривается установка увлажнителя с байпасом, то расход воздуха должен быть увеличен на 200-250 м/час в зависимости от марки увлажнителя.
Воздухонагреватель «Антарес Комфорт» позволяет сделать температурное зонирование вплоть до покомнатного.
7. Рекомендации по монтажу
7.1. Способ соединения прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали является непринципиальным - фланцевое соединение или реечное. Круглые воздуховоды соединяются с помощью ниппелей.
7.2. При монтаже гибких воздуховодов нужно обращать особое внимание на натяжение внутреннего рукава воздуховода. При уменьшении натяжения существенно возрастает сопротивление потоку воздуха.
7.3. Соединение гибких воздуховодов и жестких производится с использованием стальных или пластиковых хомутов и алюминиевого скотча. Желательно использовать армированный скотч.
8. Пуско-наладка по воздуху
8.1. После монтажа системы производится пуско-наладка по воздуху. Для этого используется анемометр - устройство позволяющее, в простейшем случае, измерить скорость потока воздуха. Зная скорость потока, легко подсчитать объем поступающего воздуха в час.
8.2. Пуско-наладка - самый ответственный этап создания системы воздушного отопления.
8.3. Рекомендуется придерживаться следующего порядка:
8.3.1 Включить режим вентиляции на блоке управления и перевести все потенциометры (3 шт.), управляющие работой вентилятора, в режим максимальных оборотов двигателя. (Все включено.)
8.3.2 Отрегулировать баланс воздуха по подающим решеткам с минимальным перекрыванием потоков воздуха дроссельными заслонками (Более подробно см. ниже).
8.3.3 Отрегулировать скорость вращения вентилятора для основного режима работы вентилятора в режиме нагрева воздуха. Для этого - на термостате включить режим отопления и установить температуру на 1 градус выше температуры вблизи термостата. Регулировка скорости осуществляется вторым потенциометром, расположенным в блоке управления.
8.3.4 Отрегулировать в рабочем режиме объемы воздуха на решетках в соответствии с проектом.
8.3.5 Отрегулировать скорость вентилятора при работе в режиме вентиляции. Для этого на термостате необходимо выставить температуру включения ниже реальной вблизи термостата (к примеру, в доме +18°С, устанавливаем на термостате +15°С). Регулировка осуществляется третьим потенциометром, расположенным в блоке управления. В режиме вентиляции целесообразно сократить вдвое воздухообмен в доме (по сравнению с рабочим режимом). При использовании режима вентиляции будет постоянное перемешивание воздуха по всему дому и, соответственно, постоянное поддержание одинаковой температуры по всему объему. Плюс ко всему, будет постоянный приток свежего воздуха.
8.3.6 Отрегулировать скорость вентилятора при работе в режиме ускоренного прогрева. Для этого - на термостате включить режим отопления и установить температуру на 2-3 градуса выше температуры вблизи термостата. Регулировка скорости осуществляется первым потенциометром, расположенным в блоке управления. В режиме ускоренного прогрева целесообразно увеличить воздухообмен в доме в 1,3-1,5 раза по сравнению с рабочим режимом.
Все это позволит сделать систему максимально тихой и экономичной по потреблению электроэнергии.
8.4. А теперь пункт 8.3.2 по шагам.
Очень желательно иметь под рукой компьютер с установленной электронной таблицей, к примеру, с Ехеl'ем.
8.4.1 Создаем таблицу со следующими графами
Помещение
План по воздуху
Диаметр воздуховодов
Скорость в 1-м воздуховоде
Скорость во 2-м воздуховоде
Скорость в 3-м воздуховоде
Факт по воздуху
Отношение Факт/План
Если воздуховод прямоугольный, то эквивалентный ему диаметр круглого воздуховода вычисляется по формуле:
экв
D=2*a*b/(a+b),
где а, b - длина сторон сечения прямоугольного воздуховода.
8.4.2 Замеряем скорости потоков в подающих воздуховодах и заполняем таблицу. Подсчитываем среднее значение в последнем столбце.
8.4.3 Из всех помещений выбираем 2-3 помещения с максимальными значениями последнего столбца.
8.4.4 Рассчитываем, какая должна быть скорость воздуха в воздуховодах в этих помещениях, чтобы значения в последнем столбце равнялись ранее полученному среднему значению. (Проще всего это просто подобрать.)
8.4.5 С помощью дроссельных заслонок регулируем скорость потока воздуха в выбранных помещениях.
8.4.6 Повторяем описанную выше процедуру (пп.2-5) до тех пор, пока значения в последнем столбце не будут отличаться более чем на 3% от среднего значения.
Критерием правильной регулировки наличие хотя бы одного подающего воздуховода с полностью открытой дроссельной заслонкой.
Таблица 1.
Характеристики нагревателей водяных при температуре воды на входе/выходе 82/70°С и температуре воздуха на входе +18°С
Расход по воздуху, м<sup>3</sup>
Падение давления, Па
Температура воздуха на выходе, °С
Мощность, кВт
Расход воды, л
НВ-120
800
8
54
9,8
700
1000
12
52
11,5
820
1080
14
51
12,1
864
1200
17
50
13
930
1400
23
48
14,2
1010
НВ-180/240
1250
10
53
14,8
1050
1600
17
50
17,4
1240
1700
19
49,3
18,0
1285
1900
23
48
19,3
1370
2250
32
46
21,4
1520
2550
41
45
23,3
1660
2680
45
44,5
24,0
1712
НВ-300
1750
30
58,5
24,0
1712
1800
32
58
24,4
1740
2000
39
57
26,4
1880
2200
46
56
28,3
2020
2400
54
55
30,1
2140
Приложение А
Состав блоков воздухонагревателя «Антарес Комфорт», перечень дополнительного и рекомендуемого опционного оборудования
Наименование
Агрегат воздухонагревательный
АВН 120 (AT30.10.000)
АВН 180 (AT31.10.000)
АВН 240 (AT32.10.000)
АВН 300 (AT33.10.000)
Корпус нагревателя входит в состав АВН
КН 120/300 (АТ30.02.000)
Блок вентиляторный (входит в состав АВН)
БВ 120/180 (АТ30.01.000)
БВ 240 (AT32.01.000)
БВ 300 (AT33.01.000)
Блок автоматики
БА 120/300 (АК30.14.000)
Нагреватель водяной (выполнен в виде съемной кассеты)
НВ 120 (АТ30.02.300)
HB 180/240 (АТ31.02.300)
НВ 300 (АТ33.02.300)
Заглушка нагревателя водяного. Поставляется по отдельному заказу
ЗНВ 120/300 (АТ.30.02.350)
Нагреватель электрический (выполнен в виде съемной кассеты). АТ30Х.02.400, где Х - мощность в кВт
Е6; Е9; Е12
Е6; Е9; Е12; Е15; Е18
Е12; Е15; Е18; Е24
Е12; Е15;  Е18; Е24;  Е30
Заглушка нагревателя электрического. Поставляется по отдельному заказу
ЗНЭ 120/300 (АТ30.02.450)
Фильтр канальный механический. Поставляется по отдельному заказу
ФК 120/180 (АТ30.07.000)
ФК 240/300 (АТ32.07.000)
Goodman GMU 1620
Goodman GMU 2025
Фильтр канальный электронный. Оп-ция. Устанавливается вместо фильтра механического по отдельному заказу
Goodman GSAS-10
Goodman GSAS-18
Отвод-переход. Может применяться совместно с АВН и фильтром. Поставляется по отдельному заказу
ОП 120/180 (АТ30.03.100)
ОП 240/300 (AT32.03.100)
Коллектор обратный. Может применяться совместно с АВН и ОП. Поставляется по отдельному заказу в комплекте с отводом-переходом
КО 120/180 (АТ30.04.100)
КО 240/300 (АТ32.04.100)
Увлажнитель канальный. Опция. Поставляется по отдельному заказу
Goodman HUM-SFTBP
Goodman HUM-LFTBP
Заглушка увлажнителя. Поставляется по отдельному заказу
ЗУ 120/180 (АТ30.04.003)
ЗУ 240/300 (АТ32.04.003)
Заглушка гидростата. Поставляется по отдельному заказу
ЗГ120/300 (АТ30.04.001)
Байпас увлажнителя. Поставляется по отдельному заказу в комплекте с Goodman HUM-SFTBP (HUM-LFTBP)
БУ 120/300 (АТ30.06.100)
Заглушка байпаса увлажнителя. Поставляется по отдельному заказу
ЗБУ 120/300 (АТ30.06.200)
Стерилизатор канальный ультрафиолетовый. Опция. Поставляется по отдельному заказу
Goodman UVX-DM1700
Goodman UVX-DM400
Заглушка стерилизатора. Поставляется по отдельному заказу
3С 120/180 (АТ30.04.002)
ЗС 240/300 (АТ32.04.002)
Испаритель канальный (внутренний блок кондиционера). Опция. Поставляется по отдельному заказу
Goodman CAPF 1824 В6
Goodman CAPF3636B6 A
Goodman CAPF3642C6 A
Goodman CAPF4860C 6A
Конденсатор. Наружный модуль сплит-системы. Опция. Поставляется по отдельному заказу в комплекте с испарителем канальным
Goodman CKF24-2
Goodman CKF36-2D или CKF36-5D
Goodman CKF48-5*
Goodman CKF60-5*
Наружный модуль сплит-системы с тепловым насосом. Опция. Поставляется по отдельному заказу в комплекте с испарителем канальным (вместо Кондесатора)
Goodman CPKF 24-2
Goodman CPKF 36-2 или CPKF 36-5*
Goodman CPKF48-2 или CPKF48-5*
Goodman CPKF 60-5*
Примечания: 1. В качестве опционного может использоваться аналогичное оборудование других производителей (неуказанное в вышеприведенном перечне), если это предусмотрено проектом системы воздушного отопления конкретного объекта при условии, что применение этого оборудования не противоречит требованиям, изложенным в настоящем РЭ. 2.*Питание от сети 380 В 3 N 50 Гц.
Модель
А
Б
В
Г*
Д*
Е*
АВН 120
1575
513
1078
419
1735
445
АВН 180
1575
513
1078
419
1836
445
АВН 240
1675
613
1109
508
2038
533
АВН 300
1675
613
1109
508
2038
533
Примечания: 1. Коллектор обратный, отвод-переход и фильтр могут устанавливаться как слева, так и справа от АВН, при этом меняется положение блока вентиляторного относительно блока нагревательного. 2. *Справочные размеры для рекомендуемых моделей внутреннего блока кондиционера.
Параметр
АВН 120
АВН 180
АВН 240
АВН 300
Номинальная отапливаемая площадь (м<sup>2</sup>)
120
180
240
300
Максимальная отапливаемая площадь (м<sup>2</sup>)
До 140
До 210
До 280
До 350
Сопроводительная информация к схеме
Магистраль с постепенно уменьшающимися диаметрами воздуховодов
Подающие воздуховоды
Диаметры магистральных воздуховодов, мм
АВН - 1,2 палатки
400
1,2 палатки - 3,4 палатки
370, 340
3,4 палатки - 5,6 палатки
300, 260
Длины магистральных воздуховодов требуют уточнения, предположительно по 3 м. От магистрали в палатку вводится гибкий утепленный воздуховод с шумоглушением диаметром 200 мм. По потолку прокладывается жесткие воздуховоды с уменьшением диаметра (телескопически) 200, 180, 160, 140 длиной по 1 м.:
Возвратные воздуховоды
Диаметры магистральных воздуховодов, мм
АВН-1,2 палатки
500
Между двумя точками ввода
480, 460
1,2 палатки - 3,4 палатки
440, 410
Между двумя точками ввода
385, 360
3,4 палатки - 5,6 палатки
330, 300
Между двумя точками ввода
260, 220
Длины магистральных воздуховодов требуют уточнения (предположительно по 1,5 м).
От магистрали в палатку вводится гибкий утепленный воздуховод с шумоглушением диаметром 160 мм. Установка подсоединяется к системе магистральных воздуховодов гибкими утепленными воздуховодами с шумоглушением диаметром 400 и 500 мм, соответственно.
3
Воздуховоды утепляются фольгированным самоклеющимся утеплителем типа Пенофол или Энергофлекс толщиной 6 мм. Для зимы требуется дополнительное утепление. Предполагается дополнительное обертывание магистральных воздуховодов материалом и утеплителем, который используется в палатках. Установка монтируется на паллет размером 1700×1700 для возможности использования автопогрузчика. Вес установки с паллетом не превышает 180 кг. Высота установки с паллетом не более 1400 мм. Расход воздуха в системе - 3600 м/ч, что позволяет обеспечить восьмикратный воздухообмен в палатке в течение 1 часа.
Имеет климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150 и предназначен для использования внутри отапливаемого помещения при температуре от 1°С до 40°С и относительной влажности до 80%.
Непосредственно сам воздухонагреватель «Антарес Комфорт» состоит из трех основных блоков:
- блок нагревательный;
- блок вентиляторный;
- блок автоматики.
Особенностью воздухонагревателя «Антарес Комфорт» является возможность использования в качестве подающих и возвратных воздуховодов стандартных гибких теплоизолированных звукоглушащих воздуховодов, широко применяемых в системах вентиляции. Это, по сравнению с системами, построенными на оборудовании других производителей, позволяет значительно снизить шумность работы системы, упростить монтаж и удешевить систему. В серию «Антарес Комфорт» входят 4 типовые модели воздухонагревателей в различных модификациях с соответствующим дополнительным и опционным оборудованием. Цифра в обозначении модели указывает на номинальную отапливаемую площадь, что призвано облегчить выбор оборудования проектировщиками и потребителями.
Модели отличаются мощностью нагревателей, производительностью вентилятора, габаритами отдельных блоков, опционным оборудованием и рядом других показателей. Однако единые присоединительные размеры блоков и взаимозаменяемость нагревателей, выполненных в виде съемных кассет (нагреватели водяные и электрические), позволяет в каждом конкретном случае подбирать оптимальный состав оборудования с возможностью использования блоков и кассет от разных моделей АВН. А плавная регулировка оборотов двигателя позволяет с высокой точностью подобрать необходимые режимы работы оборудования. При этом, естественно, должны выполняться требования и учитываться ограничения, изложенные в настоящей инструкции и в сопроводительной документации на опционное оборудование.