ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ

Предлагаемое техническое решение относится к области сигнальных ручных устройств и предназначено для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации в случае возникновения чрезвычайной ситуации, например, пожара.
Прототипом предлагаемого технического решения является извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ ЦФСК 425.232.001 ТУ.
Известное устройство содержит корпус, внутри которого установлен выключатель, изменяющий состояние шлейфа сигнализации. Известный извещатель снабжен защитной крышкой, которая предохраняет выключатель от внешнего воздействия.
Недостатком прототипа является низкая надежность работы известного извещателя.
Указанный недостаток обусловлен возможностью несанкционированного случайного или из хулиганских побуждений открытия защитной крышки и последующего несанкционированного воздействия на выключатель.
Целью предлагаемого технического решения является повышение надежности работы извещателя за счет осуществления контроля положения защитной крышки относительно корпуса.
Сущность предлагаемого технического решения заключается в том, что извещатель пожарный ручной, содержащий корпус с установленным внутри него выключателем, изменяющим состояние шлейфа сигнализации, защитную крышку, предохраняющую выключатель от случайного воздействия, дополнительно снабжен контактной группой, контролирующей положение защитной крышки относительно корпуса, причем выводы контактной группы связаны с пожарным приемно-контрольным прибором.
В предпочтительном варианте исполнения в качестве контактной группы, контролирующей положение защитной крышки, применен герконовый выключатель.
Отличительными признаками полезной модели являются:
1. Извещатель пожарный ручной снабжен контактной группой, контролирующей положение защитной крышки относительно корпуса - признак 1.
2. Выводы контакной группы, контролирующей положение защитной крышки относительно корпуса, связаны с пожарным приемно-контрольным прибором - признак 2.
3. В качестве контактной группы, контролирующей положение защитной крышки, применен герконовый выключатель - признак 3.
Сущность предлагаемого технического решения заключается в следующем:
Снабжение извещателя пожарного ручного контактной группой, контролирующей положение защитной крышки относительно корпуса (признак 1) при условии связи выводов контактной группы с пожарным приемно-контрольным прибором (признак 2) позволяет повысить надежность работы извещателя пожарного ручного за счет появления возможности осуществления постоянного контроля состояния извещателя и в случае несанкционированного вскрытия защитной крышки, например, из хулиганских побуждений оперативно принять меры по восстановлению исходного состояния извещателя. Применение в качестве контактной группы герконового выключателя (признак 3) позволяет оперативно и надежно восстановить исходное положение защитной крышки относительно корпуса извещателя, т.е. привести извещатель в исходное рабочее состояние.
На представленном эскизе изображен общий вид извещателя пожарного ручного в разрезе.
Извещатель состоит из корпуса 1. Внутри корпуса 1 расположен выключатель 2, который при срабатывании изменяет состояние шлейфа сигнализации, тем самым выдавая сигнал «Пожар». Выключатель 2 закрыт от внешнего воздействия защитной крышкой 3, которая фиксируется в верхнем положении при помощи защелки 4. На внутренней поверхности крышки закреплен постоянный магнит 6. На стенке корпуса закреплен герконовый выключатель 6.
Извещатель работает следующим образом.
Магнит 6 воздействует на герконый выключатель 5, закрепленный на стенке корпуса 1, и замыкает его контакты. Выводы контактов герконового выключателя связаны с пожарным приемно-контрольным прибором. При закрытой защитной крышке 3 контакты герконового выключателя замкнуты и пожарный приемно-контрольным прибор не выдает никакого сигнала, что свидетельствует о нормальном рабочем состоянии извещателя. В случае возникновения пожара оперативный персонал, отодвигая защелку 4, вскрывает защитную крышку 3 и нажимает выключатель 2. При снятии защитной крышки магнит 6 отдаляется от герконового выключателя 5. При этом контакты геркового выключателя размыкаются и пожарный приемно-контрольный прибор выдает сигнал «Внимание». Последующее за вскрытием защитной крышки нажатие выключателя 2 изменяет состояние шлейфа сигнализации и пожарный приемно-контрольный прибор выдает сигнал «Пожар». В случае несанкционированного вскрытия защитной крышки пожарный приемно-контрольный прибор выдаст только сигнал «Внимание». В этом случае последующее после появления сигнала «Внимание» отсутствие сигнала «Пожар» говорит о том, что произошло несанкционированное вскрытие защитной крышки извещателя и требуется проверка персоналом возникшей ситуации на месте расположения извещателя.