УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

Установка предназначена для обезвреживания ЖРО на промышленных предприятиях, в научно-исследовательских институтах и учреждениях, включая спецпрачечные и санпропускники и может быть выполнена передвижной.
Известна передвижная установка для обезвреживания маломинерализованных низкоактивных жидких отходов, включающая баки исходного раствора, функциональный модуль подготовки растворов с электрокоагулятором, механическими и сорбционными фильтрами, модуль обессоливания с электродиолизными аппаратами и модуль доочистки с сорбционными фильтрами. ССм.Атомная энергия, том 73, вып.б, декабрь 1992 г. стр.474-478).
Эта установка является наиболее близкой к заявляемой, поэтому принята в качестве прототипа.
Недостатком известной установки является сложность переналадки для обезвреживания ЖРО различного класса (высоко и ниэкоактивных, с большим и малым содержанием солей, с поверхностно-активными веществами (ПАВ) и без них).
Суть заявляемого технического решения заключается в том, что в известной установке, содержащей баки исходного раствора, механический фильтр, (функциональный модуль подготовки растворов с электрокоагулятором, механическими и сорбционными фильтрами, модуль обессоливания с электродиолизными аппаратами и модуль доочистки с сорбционными фильтрами, модуль доочистки выполнен из двух блоков устойчивого и неустойчивого к ПАВ и дополнительно введены блоки управления по активности, наличию солей и ПАВ, причем блок управления по активнос и выполнен с возможностью отключения или включения функционального модуля подготовки растворов, блок управления по наличию солей выпол-  нен с возможностью включения или отключения модуля обессоливания, а блок управления по наличию ПАВ выполнен с возможностью включения соответствующего блока модуля доочистки устойчивого к ПАВ или неустойчивого к ПАВ.
Таким образом, заявляемое техническое решение отличается от прототипа выполнением модуля доочистки из двух блокев- устойчивого к ПАВ и неустойчивого к ПАВ и наличием трех блоков
управления - по активности, солееодержанию и наличию ПАВ.
Выполнение модуля доочистки из двух блоков позволяет при обезвреживании растворов, не содержащих ПАВ использовать фильтры с более дешевыми сорбентами и только при наличии ПАВ пропускать раствор через фильтры с сорбентами, устойчивыми к ПАВ.
Наличие блоков управления по активности, солееодержанию и ПАВ обеспечивают удобную и быструю (возможно автоматическую) переналадку установки под обезжиривание любых ЖРО (высоко и низкоактивных, с большим и малым содержанием солей, с наличием ПАВ или без них) при оптимальных режимах.
На фиг I изображена блок-схема установки для обезвреживания ЖРО.
Установка состоит из бака исходного раствора I, механического фильтра 2, соединенного с блоком управления по радиоактивности 3, связанного посредством клапанов 4 и 5 соответственно с функциональным модолем подготовки растворов с электрокоагулятором и сорбционным и механическим фильтрами б и блоком управления по солееодержанию 7, который посредством клапанов 8 и 9 связан соответственно с модулем обессоливания с электродиолизными аппаратами 10 и блоком управления по наличию ПАВ II, связанного клапаном 12 с блоком модуля доочистки на сорбентах, устойчивых к ПАВ 13, клапаном 14 - с блоком модуля на сорбентах, неустойчивых к ПАВ 15, а клапанами 16 и 17 с баком очищенной жидкости 18.
Установка работает следующим образом:
из бака исходного раствора I через механический фильтр 2 раствор поступает в блок управления по радиоактивности 3, при этом, если активность больше 10 Ки/л, то клапан 4 открывае г ся, а клапан 5 закрывается и раствор поступает, в функциональный модуль подготовки растворов с электрокоагулятором, мехаюц ческим и сорбционным фильтрами б, если же активность менее 10 Ки/л, то клапан 4 закрывается, а клапан & открывается и раствор поступает в блок управления по солееодержанию 7, минуя функциональный модуль подготовки растворов б, далее, если солесодержаше более I мг/л,.то клапан 8 открывается, а клапан 9 закрывается и раствор поступает на модуль обессоливания с электродиолизДыми аппаратами 10, если же солесодержание менее I мг/л, то клапан 8 закрывается, а клапан 9 открывается и
раствор поступает на блок управления по наличию ПАВ II, при этом, если содержание ПАВ больше 0,05 г/л, то клапанн 12 и 17 открываются, а клапанн 14 и 16 закрываются и раствор поступает в бак очищенной воды IB через блок модуля доочистки на сорбентах устойчивых к ПАВ 13, а если содержание ПАВ менее 0,05 г/л, то клапаны 12 и 17 закрываются, а клапаны 14 и 16 открываются и раствор поступает в бак очищенной воды через блок модуля доочистки на сорбентах неустойчивых к ПАВ 15.
Таким образом, установка позволяет обезвреживать ЖРО любого класса максимально эффективно.
/Ч-:-Х ///, V4  I, j   /Л     о) Начальник НИПТ  -   . -  ъ , / s. t V.. :/ Л.  v& ./  O-ov-jSP;.  $5ЈЈйКАвторы:Ю.К.Иванов / Б.М.Лесохин А.С.Борисов