КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ

Полезная модель относится к кабельной отрасли промышленности, а именно к конструкциям кабелей предназначенных для передачи и распределения электрической энергии в установках на номинальное переменное напряжение 6 кВ частотой 50 Гц.
Аналогом разработки являются кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное переменное напряжение 6 кВ частоты 50 Гц, содержащие три токопроводящие металлические жилы равного сечения, каждая из которых изолирована полимерным материалом; по скрученным изолированным жилам наложена поясная изоляция из полимерного материала методом экструзии; по поясной изоляции наложен электропроводящий экран, выпрессованный или наложенный обмоткой из электропроводящего материала; поверх электропроводящего экрана наложен металлический экран, ленты из полимерного материала и оболочка из поливинилхлоридного пластиката или защитный покров типа БбШв [1].
Одной из причин распространения огня вдоль кабельных туннелей является недостаточная стойкость кабелей к воздействию пламени. Поэтому для эксплуатации в условиях повышенной пожарной опасности рекомендуется использовать специальные поливинилхлоридные пластикаты пониженной горючести [2].
Нераспространение горения кабелей и проводов с индексом «нг» при пучковой прокладке достигается за счет применения материалов с низкой удельной теплотой сгорания и высоким значением кислородного индекса, который характеризует горючесть материала. Преимущественным решением является применение поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с кислородным индексом не менее 32%, например марки НГП 40-32 [3].
Предлагаемый нами кабель силовой без защитного покрова имеет следующую конструкцию:
- жилы медные или алюминиевые;
- изоляция из ПВХ пластиката;
- поясная изоляция в виде обмотки из трех лент поливинилхлоридного пластиката пленочного, при этом для кабелей с круглыми жилами допускается заполнение между жилами жгутами из поливинилхлоридного пластиката, или поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, или волокнистого материала, или поясная изоляция из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, выпрессованная с одновременным заполнением междужильного пространства;
- электропроводящий экран из двух лент электропроводящей бумаги или одной ленты электропроводящего нетканого полотна, или выпрессованный из электропроводящего материала;
- металлический экран из двух медных лент;
- разделительный слой из двух лент нетканого полотна или из трех лент поливинилхлоридного пластиката пленочного и одной ленты нетканого полотна;
- броня из двух стальных оцинкованных лент (допускается отсутствие брони);
- защитный шланг (оболочка) из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести.
Преимущества разработки
Применение поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести позволяет изготавливать кабели, не распространяющие горение при групповой прокладке, без предъявления требований по дымо- и газовыделению.
Кабели с поясной изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, наложенной с одновременным заполнением междужильного пространства, рекомендуется применять для электроснабжения электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе в электрооборудование.
Сведения, подтверждающие возможность осуществления полезной модели
На фиг.1, 2, 3, 4, 5 и 6 изображен кабель силовой не распространяющий горение, который содержит три жилы (1); на жилы методом экструзии наложена изоляция (2) из ПВХ пластиката; поверх скрученных изолированных жил методом
обмотки из лент поливинилхлоридного пластиката пленочного или методом экструзии из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести наложена поясная изоляция (3), экструдированная поясная изоляция наложена с одновременным заполнением промежутков между жилами. В кабелях с круглыми жилами и поясной изоляцией, выполненной обмоткой, допускается заполнение между жилами жгутами из поливинилхлоридного пластиката, или поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, или волокнистого материала (4); поверх поясной изоляции методом обмотки наложен электропроводящий экран (5) из одной ленты электропроводящего нетканого полотна. Допускается электропроводящий экран выполнять обмоткой из двух лент электропроводящей бумаги, или может быть выпрессован из электропроводящего материала; поверх электропроводящего экрана методом обмотки наложен металлический экран (6) из двух медных лент; поверх металлического экрана методом обмотки наложен разделительный слой (7) из трех лент поливинилхлоридного пластиката и одной ленты нетканого полотна. В небронированных кабелях разделительный слой допускается выполнять обмоткой из двух лент нетканого полотна; поверх разделительного слоя в небронированных кабелях методом экструзии наложена оболочка (8) из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести; поверх разделительного слоя в бронированных кабелях методом обмотки наложена броня (9) из двух стальных оцинкованных лент; поверх брони методом экструзии наложен защитный шланг (10) из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести.
Литература:
1 ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия».
2 Производство кабелей и проводов с применением пластмасс и резин, 1992, А.Г.Григорьян, Д.Н.Дикерман, И.Б.Пешков.
3 Электрические кабели и провода повышенной пожарной безопасности, 2006, Н.Г.Коровин.