ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УСТРОЙСТВО РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И УПРАВЛЕНИЯ ПОДСТАНЦИИ С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ ВЫСШЕГО НАПРЯЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫМ ПО СХЕМЕ МОСТИК С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ В ЦЕПЯХ ЛИНИЙ И РЕМОНТНОЙ ПЕРЕМЫЧКОЙ СО СТОРОНЫ ЛИНИЙ

Полезная модель относится к области электротехники и электроэнергетики и может быть использовано для релейной защиты и управления подстанции с распределительным устройством 110 или 220 кВ, выполненным по схеме «мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий».
Устройство предназначено для установки на панелях и в шкафах управления, расположенных на релейных щитах и пультах управления подстанций. Устройство предназначено для защиты присоединений и управления выключателями в схеме мостика в виде самостоятельного изделия. Устройство обеспечивает взаимодействие с выключателями, оснащенными различными типами приводных механизмов.
Известно устройство релейной защиты и управления подстанции с распределительным устройством высшего напряжения, выполненным по схеме мостик с выключателями в цепях линий и секционным выключателем, содержащее трансформаторы тока среднего и низшего напряжения первого и второго силового трансформаторов, трансформаторы тока первой и второй линий, трансформаторы тока секционного выключателя, трансформаторы напряжения среднего и низшего напряжения первого и второго силовых трансформаторов, блоки дифференциальной защиты первого и второго силовых трансформаторов, блоки максимальной токовой защиты высшего напряжения первого и второго силового трансформаторов, блоки максимальной токовой защиты среднего напряжения первого и второго силового трансформаторов, блоки максимальной токовой защиты низшего напряжения первого и второго силового трансформаторов, блоки комбинированного пуска по напряжению первого и второго силового трансформаторов, блоки дифференциальной защиты первой и второй секции шин высшего напряжения, блоки резервирования отказа выключателя первой и второй линий, блоки резервирования отказа секционного выключателя, блоки автоматики управления линейным выключателем, блоки автоматики управления выключателем секционного выключателя, при этом первый вход блока дифференциальной защиты первого силового трансформатора соединен с выходом трансформатора тока первой линии, второй вход - с выходом трансформатора тока среднего напряжения первого силового трансформатора, а третий - с выходом трансформатора тока низшего напряжения первого силового трансформатора, первый вход блока дифференциальной защиты второго силового трансформатора соединен с выходом трансформатора тока второй линии, второй вход - с выходом трансформатора тока среднего напряжения второго силового трансформатора, а третий - с выходом трансформатора тока низшего напряжения второго силового трансформатора, первый вход блока максимальной токовой защиты высшего напряжения первого силового трансформатора соединен с выходом трансформатора тока высшего напряжения первого силового трансформатора, а второй - с выходом трансформатора напряжения низшего напряжения первого силового трансформатора, первый вход блока максимальной токовой защиты высшего напряжения второго силового трансформатора соединен с выходом трансформатора тока высшего напряжения второго силового трансформатора, а второй - с выходом трансформатора напряжения низшего напряжения второго силового трансформатора, первый вход блока максимальной токовой защиты среднего напряжения первого силового трансформатора соединен с выходом трансформатора тока среднего напряжения первого силового трансформатора, а второй - с выходом трансформатора напряжения среднего напряжения первого силового трансформатора, первый вход блока максимальной токовой защиты среднего напряжения второго силового трансформатора соединен с выходом трансформатора тока среднего напряжения второго силового трансформатора, а второй - с выходом трансформатора напряжения среднего напряжения второго силового трансформатора, вход блока максимальной токовой защиты низшего напряжения первого силового трансформатора соединен с выходом трансформатора тока низшего напряжения первого силового трансформатора, вход блока максимальной токовой защиты низшего напряжения второго силового трансформатора соединен с выходом трансформатора тока низшего напряжения второго силового трансформатора, вход блока комбинированного пуска по напряжению первого силового трансформатора соединен с выходом трансформатора напряжения среднего напряжения первого силового трансформатора, вход блока комбинированного пуска по напряжению второго силового трансформатора соединен с выходом трансформатора напряжения среднего напряжения второго силового трансформатора (Шкаф защиты и автоматики двух(трех-)обмоточного трансформатора для схемы «мостик» типа ШЭ 2607 151. Руководство по эксплуатации ЭКРА. 656453.163 РЭ. Редакция от 07.11.2008.)
Недостатком этого устройства является ограниченность его функциональных возможностей.
Техническим результатом, на достижение которого направлено предлагаемое техническое решение, является унификация технических средств и повышение надежности работы устройства при использовании на подстанции с упрощенной схемой распределительного устройства 110-220 кВ в виде мостика. Расширение функционального состава повышает степень унификации, поскольку одно и то же устройство используется для защиты и управления в объеме всех присоединений данного распределительного устройства, включающего линии электропередачи, силовые трансформаторы и их выключатели.
Технический результат достигается тем, что в централизованном устройстве релейной защиты и управления подстанции с распределительным устройством высшего напряжения, выполненным по схеме мостик с выключателями в цепях первой и второй линий и секционным выключателем, содержащем трансформаторы тока среднего и низшего напряжения первого и второго силового трансформаторов, трансформаторы тока первой и второй линий, трансформаторы тока секционного выключателя, трансформаторы напряжения среднего и низшего напряжения первого и второго силовых трансформаторов, блоки дифференциальной защиты первого и второго силовых трансформаторов, блоки максимальной токовой защиты высшего напряжения первого и второго силового трансформаторов, блоки максимальной токовой защиты среднего напряжения первого и второго силового трансформаторов, блоки максимальной токовой защиты низшего напряжения первого и второго силового трансформаторов, блоки комбинированного пуска по напряжению первого и второго силового трансформаторов, блоки дифференциальной защиты первой и второй секции шин высшего напряжения, блоки резервирования отказа выключателя первой и второй линий, блоки резервирования отказа секционного выключателя, блоки автоматики управления линейным выключателем, блоки автоматики управления выключателем секционного выключателя, при этом первый вход блока дифференциальной защиты первого силового трансформатора соединен с выходом трансформатора тока первой линии, второй вход - с выходом трансформатора тока среднего напряжения первого силового трансформатора, а третий - с выходом трансформатора тока низшего напряжения первого силового трансформатора, первый вход блока дифференциальной защиты второго силового трансформатора соединен с выходом трансформатора тока второй линии, второй вход - с выходом трансформатора тока среднего напряжения второго силового трансформатора, а третий - с выходом трансформатора тока низшего напряжения второго силового трансформатора, первый вход блока максимальной токовой защиты среднего напряжения первого силового трансформатора соединен с выходом трансформатора тока среднего напряжения первого силового трансформатора, а второй - с выходом трансформатора напряжения среднего напряжения первого силового трансформатора, первый вход блока максимальной токовой защиты среднего напряжения второго силового трансформатора соединен с выходом трансформатора тока среднего напряжения второго силового трансформатора, а второй - с выходом трансформатора напряжения среднего напряжения второго силового трансформатора, вход блока максимальной токовой защиты низшего напряжения первого силового трансформатора соединен с выходом трансформатора тока низшего напряжения первого силового трансформатора, вход блока максимальной токовой защиты низшего напряжения второго силового трансформатора соединен с выходом трансформатора тока низшего напряжения второго силового трансформатора, вход блока комбинированного пуска по напряжению первого силового трансформатора соединен с выходом трансформатора напряжения среднего напряжения первого силового трансформатора, вход блока комбинированного пуска по напряжению второго силового трансформатора соединен с выходом трансформатора напряжения среднего напряжения второго силового трансформатора, отличающееся тем, что для унификация технических средств и повышения надежности работы, в устройство введены ремонтная перемычка со стороны линий, два трансформатора тока ремонтной перемычки, трансформаторы напряжения первой и второй секции шин высшего напряжения, трансформаторы тока высшего напряжения первого и второго силового трансформаторов, блоки дифференциально-фазной защиты первой и второй линий, блоки дистанционной защиты первой и второй линий, блоки токовой направленной защиты нулевой последовательности первой и второй линий, блоки между фазовой токовой отсечки первой и второй линий, блоки определения места повреждения, блоки резервирования отказа выключателя среднего напряжения, блоки резервирования отказа выключателя низшего напряжения, блокировки при неисправностях в цепях напряжения первой и второй секции шин высшего напряжения и шестнадцать программируемых переключателей, причем вход блока дифференциально-фазной защиты первой линии через первый программируемый переключатель соединен с выходом трансформатора тока первой линии и с выходом первого трансформатора тока ремонтной перемычки, вход блока дифференциально-фазной защиты второй линии через второй программируемый переключатель соединен с выходом трансформатора тока второй линии и с выходом второго трансформатора тока ремонтной перемычки, первый вход блока дистанционной защиты первой линии через третий программируемый переключатель соединен с выходом трансформатора тока первой линии и с выходом первого трансформатора тока ремонтной перемычки, а второй вход блока дистанционной защиты первой линии соединен с выходом трансформатора напряжения первой секции шин высшего напряжения, первый вход блока дистанционной защиты второй линии через четвертый программируемый переключатель соединен с выходом трансформатора тока второй линии и с выходом второго трансформатора тока ремонтной перемычки, а второй вход блока дистанционной защиты второй линии соединен с выходом трансформатора напряжения второй секции шин высшего напряжения, первый вход блока токовой направленной защиты нулевой последовательности первой линии через пятый программируемый переключатель соединен с выходом трансформатора тока первой линии и с выходом первого трансформатора тока ремонтной перемычки, а второй вход блока токовой направленной защиты нулевой последовательности первой линии соединен с выходом трансформатора напряжения первой секции шин высшего напряжения, первый вход блока токовой направленной защиты нулевой последовательности второй линии через шестой программируемый переключатель соединен с выходом трансформатора тока второй линии и с выходом второго трансформатора тока ремонтной перемычки, а второй вход блока токовой направленной защиты нулевой последовательности второй линии соединен с выходом трансформатора напряжения второй секции шин высшего напряжения, вход блока междуфазовой токовой отсечки первой линии через седьмой программируемый переключатель соединен с выходом трансформатора тока первой линии и с выходом первого трансформатора тока ремонтной перемычки, вход блока междуфазовой токовой отсечки второй линии через восьмой программируемый переключатель соединен с выходом трансформатора тока второй линий и с выходом второго трансформатора тока ремонтной перемычки, первый вход блока дифференциальной защиты первой секции шин высшего напряжения через девятый программируемый переключатель соединен с выходом трансформатора тока первой линии, второй вход - соединен с выходом трансформатора тока высшего напряжения первого силового трансформатора, а третий вход - соединен с выходом первого трансформатора тока секционного выключателя, первый вход блока дифференциальной защиты второй секции шин высшего напряжения через десятый программируемый переключатель соединен с выходом трансформатора тока второй линии, второй вход - соединен с выходом трансформатора тока высшего напряжения второго силового трансформатора, а третий вход - соединен с выходом второго трансформатора тока секционного выключателя вход блока резервирования отказа выключателя первой линии через одиннадцатый программируемый переключатель соединен с выходом трансформатора тока первой линии, вход блока резервирования отказа выключателя второй линии через двенадцатый программируемый переключатель соединен с выходом трансформатора тока второй линии, вход первого блока резервирования отказа секционного выключателя через тринадцатый программируемый переключатель соединен с выходом первого трансформатора тока секционного выключателей, вход второго блока резервирования отказа секционного выключателя через четырнадцатый программируемый переключатель соединен с выходом второго трансформатора тока секционного выключателя, первый вход блока максимальной токовой защиты высшего напряжения первого силового трансформатора соединен с выходом трансформатора тока высшего напряжения первого силового трансформатора, а второй - с выходом трансформатора напряжения низшего напряжения первого силового трансформатора, первый вход блока максимальной токовой защиты высшего напряжения второго силового трансформатора соединен с выходом трансформатора тока высшего напряжения второго силового трансформатора, а второй - с выходом трансформатора напряжения низшего напряжения второго силового трансформатора, вход блока резервирования отказа выключателя среднего напряжения первого силового трансформатора соединен с выходом трансформатора тока среднего напряжения первого силового трансформатора, вход блока резервирования отказа выключателя среднего напряжения второго силового трансформатора соединен с выходом трансформатора тока среднего напряжения второго силового трансформатора, вход блока резервирования отказа выключателя низшего напряжения первого силового трансформатора соединен с выходом трансформатора тока низшего напряжения первого силового трансформатора, вход блока резервирования отказа выключателя низшего напряжения второго силового трансформатора соединен с выходом трансформатора тока низшего напряжения второго силового трансформатора, вход блокировки при неисправностях в цепях напряжения первой секции шин высшего напряжения соединен с выходом трансформатора напряжения первой секции шин высшего напряжения, вход блокировки при неисправностях в цепях напряжения второй секции шин высшего напряжения соединен с выходом трансформатора напряжения второй секции шин высшего напряжения, первый вход блока определения места повреждения первой линии через пятнадцатый программируемый переключатель соединен с выходом трансформатора тока первой линии и с выходом первого трансформатора тока ремонтной перемычки, а второй вход блока определения места повреждения первой линии соединен с выходом трансформатора напряжения первой секции шин высшего напряжения, первый вход блока определения места повреждения второй линии через шестнадцатый программируемый переключатель соединен с выходом трансформатора тока второй линии и с выходом второго трансформатора тока ремонтной перемычки, а второй вход блока определения места повреждения второй линии соединен с выходом трансформатора напряжения второй секции шин высшего напряжения, первый вход блока автоматики управления выключателем первой линии соединен с выходом трансформатора напряжения первой секции шин высшего напряжения, а второй - с конденсатором связи первой линии, первый вход блока автоматики управления выключателем второй линии соединен с выходом трансформатора напряжения второй секции шин высшего напряжения, а второй - с конденсатором связи второй линии, первый вход первого блока автоматики управления секционным выключателем соединен с выходом трансформатора напряжения первой секции шин высшего напряжения, а второй - с выходом трансформатора напряжения второй секции шин высшего напряжения, первый вход второго блока автоматики управления секционным выключателем соединен с выходом трансформатора напряжения второй секции шин высшего напряжения, а второй - с выходом трансформатора напряжения первой секции шин высшего напряжения.
Сущность предложенной полезной модели поясняется чертежом, где изображено централизованное устройство релейной защиты и управления подстанции с распределительным устройством высшего напряжения, выполненным по схеме мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий.
В устройстве
вход блока 1 дифференциально-фазной защиты первой линии через первый программируемый переключатель 2 соединен с выходом трансформатора 3 тока первой линии и с выходом первого трансформатора 4 тока ремонтной перемычки,
вход блока 5 дифференциально-фазной защиты второй линии через второй программируемый переключатель 6 соединен с выходом трансформатора 7 тока второй линии и с выходом второго трансформатора 8 тока ремонтной перемычки,
первый вход блока 9 дистанционной защиты первой линии через третий программируемый переключатель 10 соединен с выходом трансформатора 3 тока первой линии и с выходом первого трансформатора 4 тока ремонтной перемычки, а второй вход блока 9 дистанционной защиты первой линии соединен с выходом трансформатора 11 напряжения первой секции шин высшего напряжения,
первый вход блока 12 дистанционной защиты второй линии через четвертый программируемый переключатель 13 соединен с выходом трансформатора 7 тока второй линии и с выходом второго трансформатора 8 тока ремонтной перемычки, а второй вход блока 12 дистанционной защиты второй линии соединен с выходом трансформатора 14 напряжения второй секции шин высшего напряжения,
первый вход блока 15 токовой направленной защиты нулевой последовательности первой линии через пятый программируемый переключатель 16 соединен с выходом трансформатора тока 3 первой линии и с выходом первого трансформатора 4 тока ремонтной перемычки, а второй вход блока 15 токовой направленной защиты нулевой последовательности первой линии соединен с выходом трансформатора 11 напряжения первой секции шин высшего напряжения,
первый вход блока 17 токовой направленной защиты нулевой последовательности второй линии через шестой программируемый переключатель 18 соединен с выходом трансформатора 7 тока второй линии и с выходом второго трансформатора 8 тока ремонтной перемычки, а второй вход блока 17 токовой направленной защиты нулевой последовательности второй линии соединен с выходом трансформатора 14 напряжения второй секции шин высшего напряжения,
вход блока 19 междуфазовой токовой отсечки первой линии через седьмой программируемый переключатель 20 соединен с выходом трансформатора тока 3 первой линии и с выходом первого трансформатора 4 тока ремонтной перемычки,
вход блока 21 междуфазовой токовой отсечки второй линии через восьмой программируемый переключатель 22 соединен с выходом трансформатора 7 тока второй линий и с выходом второго трансформатора тока 8 ремонтной перемычки,
первый вход блока 23 дифференциальной защиты первой секции шин высшего напряжения через девятый программируемый переключатель 24 соединен с выходом трансформатора 3 тока первой линии, второй вход - соединен с выходом трансформатора 25 тока высшего напряжения первого силового трансформатора, а третий вход - соединен с выходом первого трансформатора 26 тока секционного выключателя QB,
первый вход блока 27 дифференциальной защиты второй секции шин высшего напряжения через десятый программируемый переключатель 28 соединен с выходом трансформатора 7 тока второй линии, второй вход - соединен с выходом трансформатора 29 тока высшего напряжения второго силового трансформатора, а третий вход - соединен с выходом второго трансформатора 30 тока секционного выключателя QB,
первый вход блока 31 дифференциальной защиты первого силового трансформатора (Т1) соединен с выходом трансформатора 3 тока первой линии, второй вход - с выходом трансформатора 32 тока среднего напряжения (СН) первого силового трансформатора (Т1), а третий - с выходом трансформатора 33 тока низшего напряжения (НН) первого силового трансформатора (Т1),
первый вход блока 34 дифференциальной защиты второго силового трансформатора (Т2) соединен с выходом трансформатора 7 тока второй линии, второй вход - с выходом трансформатора 35 тока среднего напряжения (СН) второго силового трансформатора (Т2), а третий - с выходом трансформатора 36 тока низшего напряжения (НН) второго силового трансформатора (Т2),
первый вход блока 37 максимальной токовой защиты высшего напряжения первого силового трансформатора (Т1) соединен с выходом трансформатора 25 тока высшего напряжения первого силового трансформатора (Т1), а второй - с выходом трансформатора 38 напряжения низшего напряжения (НН) первого силового трансформатора (Т1),
первый вход блока 39 максимальной токовой защиты высшего напряжения второго силового трансформатора (Т2) соединен с выходом трансформатора 29 тока высшего напряжения второго силового трансформатора (Т2), а второй - с выходом трансформатора 40 напряжения низшего напряжения (НН) второго силового трансформатора (Т2),
первый вход блока 41 максимальной токовой защиты среднего напряжения (СН) первого силового трансформатора (Т1) соединен с выходом трансформатора 32 тока среднего напряжения (СН) первого силового трансформатора (T1), а второй - с выходом трансформатора 42 напряжения среднего напряжения (СН) первого силового трансформатора (Т1),
первый вход блока 43 максимальной токовой защиты среднего напряжения (СН) второго силового трансформатора (Т2) соединен с выходом трансформатора 35 тока среднего напряжения (СН) второго силового трансформатора (Т2), а второй - с выходом трансформатора 44 напряжения среднего напряжения (СН) второго силового трансформатора (Т2),
вход блока 45 максимальной токовой защиты низшего напряжения (НН) первого силового трансформатора (Т1) соединен с выходом трансформатора 33 тока низшего напряжения (НН) первого силового трансформатора (Т1),
вход блока 46 максимальной токовой защиты низшего напряжения (НН) второго силового трансформатора (Т2) соединен с выходом трансформатора 36 тока низшего напряжения (НН) второго силового трансформатора (Т2),
вход блока 47 комбинированного пуска по напряжению первого силового трансформатора (Т1) соединен с выходом трансформатора 42 напряжения среднего напряжения (СН) первого силового трансформатора (Т1),
вход блока 48 комбинированного пуска по напряжению второго силового трансформатора (Т2) соединен с выходом трансформатора 44 напряжения среднего напряжения (СН) второго силового трансформатора (Т2),
вход блока 49 резервирования отказа выключателя Q1 первой линии через одиннадцатый программируемый переключатель 50 соединен с выходом трансформатора 3 тока первой линии,
вход блока 51 резервирования отказа выключателя Q2 второй линии через двенадцатый программируемый переключатель 52 соединен с выходом трансформатора 7 тока второй линии,
вход первого блока 53 резервирования отказа секционного выключателя QB через тринадцатый программируемый переключатель 54 соединен с выходом первого трансформатора 26 тока секционного выключателя QB,
вход второго блока 55 резервирования отказа секционного выключателя QB через четырнадцатый программируемый переключатель 56 соединен с выходом второго трансформатора 30 тока секционного выключателя QB,
вход блока 57 резервирования отказа выключателя Q3 среднего напряжения (СН) первого силового трансформатора (Т1) соединен с выходом трансформатора 32 тока среднего напряжения (СН) первого силового трансформатора (Т1),
вход блока 58 резервирования отказа выключателя Q5 среднего напряжения второго силового трансформатора (Т2) соединен с выходом трансформатора 35 тока среднего напряжения (СН) второго силового трансформатора (Т2),
вход блока 59 резервирования отказа выключателя Q4 низшего напряжения (НН) первого силового трансформатора (Т1) соединен с выходом трансформатора 33 тока низшего напряжения (НН) первого силового трансформатора (Т1),
вход блока 60 резервирования отказа выключателя Q6 низшего напряжения (НН) второго силового трансформатора (Т2) соединен с выходом трансформатора 36 тока низшего напряжения (НН) второго силового трансформатора (Т2),
вход блокировки 61 при неисправностях в цепях напряжения первой секции шин высшего напряжения соединен с выходом трансформатора 11 напряжения первой секции шин высшего напряжения,
вход блокировки 62 при неисправностях в цепях напряжения второй секции шин высшего напряжения соединен с выходом трансформатора 14 напряжения второй секции шин высшего напряжения,
первый вход блока 63 определения места повреждения первой линии через пятнадцатый программируемый переключатель 64 соединен с выходом трансформатора 3 тока первой линии и с выходом первого трансформатора 4 тока ремонтной перемычки, а второй вход определителя 63 места повреждения первой линии соединен с выходом трансформатора 11 напряжения первой секции шин высшего напряжения,
первый вход блока 65 определения места повреждения второй линии через шестнадцатый программируемый переключатель 66 соединен с выходом трансформатора 7 тока второй линии и с выходом второго трансформатора 8 тока ремонтной перемычки, а второй вход определителя 65 места повреждения второй линии соединен с выходом трансформатора 14 напряжения второй секции шин высшего напряжения,
первый вход блока 67 автоматики управления выключателем первой линии соединен с выходом трансформатора 11 напряжения первой секции шин высшего напряжения, а второй - с конденсатором 68 связи первой линии,
первый вход блока 69 автоматики управления выключателем второй линии соединен с выходом трансформатора 14 напряжения второй секции шин высшего напряжения, а второй - с конденсатором 70 связи второй линии,
первый вход первого блока 71 автоматики управления секционным выключателем QB соединен с выходом трансформатора 11 напряжения первой секции шин высшего напряжения, а второй - с выходом трансформатора 14 напряжения второй секции шин высшего напряжения,
первый вход второго блока 72 автоматики управления секционным выключателем QB соединен с выходом трансформатора 14 напряжения второй секции шин высшего напряжения, а второй - с выходом трансформатора 11 напряжения первой секции шин высшего напряжения.
Устройство работает следующим образом.
Блоки 1 и 5 дифференциально-фазной защиты (ДФЗ) соответственно первой и второй линии содержат функции пуска приемопередатчика, подготовки цепей отключения соответственно выключателя Q1 первой и Q2 второй линии, пуска защиты, разрешения сравнения фаз и отключения линии при наличии достаточной паузы в высокочастотном канале. В состав функций блоков входит контроль междуфазных контуров сопротивления линии.
Блоки 9 и 12 дистанционной защиты (ДЗ) соответственно первой и второй линии дистанционной защиты содержат функцию трехступенчатой дистанционной защиты с контролем направления и тока, а также с блокировкой при качаниях. Блоки 9 и 12 селективно срабатывают при всех коротких замыканиях (КЗ) на защищаемой линии и на резервируемых элементах, не срабатывают при всех внешних КЗ, качаниях, асинхронном режиме, несинхронных включениях и при оперативных переключениях, а также правильно функционирует в режиме опробования линии. Защита срабатывает при снижении сопротивления сети, т.е. по принципу действия является минимальной.
Блоки 15 и 17 токовой направленной защиты нулевой последовательности (ТНЗНП) соответственно первой и второй линии, подключаемые на ток и на напряжение нулевой последовательности, используются для защиты от замыкания на землю и содержат функции четырехступенчатой токовой направленной защиты нулевой последовательности с контролем направления и тока, а также с блокировкой при броске намагничивающего тока силового трансформатора. Блоки 15 или 17 защиты работают при превышении током нулевой последовательности заданного значения и фиксации направления аварийной мощности от защищаемого объекта к шинам подстанции. Селективность ТНЗНП обеспечивается применением ступенчатых выдержек времени. Основным измерительным органом ступени ТНЗНП является реле тока нулевой последовательности. Любая ступень может выполняться с прямо-, обратно- и необратно - направленными или ненаправленными характеристиками по времени. Для обеспечения направленности в ТНЗНП используются две функции направления мощности нулевой последовательности - разрешающая, которая реагирует при направлении мощности нулевой последовательности от защищаемого объекта к шинам, и блокирующая, которая действует при обратном направлении мощности нулевой последовательности. Для быстрого устранения повреждений, которые произошли на той части линии, которая не охвачена зоной действия первой ступени ТНЗНП, предусмотрена дополнительная логика с использованием каналов связи.
Блоки 19 и 21 междуфазовой токовой отсечки (МФТО) соответственно первой и второй линии реагируют на междуфазные замыкания вблизи подстанции.
Блоки 23 и 27 дифференциальной защиты соответственно первой и второй секции шин высшего напряжения действуют на отключение выключателя Q1 первой и - Q2 второй линии и секционного выключателя QB, а также выключателей Q3 - Q6 среднего и низшего напряжения трансформаторов при КЗ в зоне защиты.
Блоки 31 и 34 дифференциальной защиты соответственно первого (Т1) и второго (Т2) силовых трансформаторов (ДЗТ) выполнены с торможением от максимального из токов плеч трансформаторов, а также с функцией дифференциальной токовой отсечки без торможения. Для отстройки от бросков тока намагничивания предусмотрена блокировка по второй гармонике. Для отстройки от режимов перевозбуждения трансформатора предусмотрена блокировка по пятой гармонике. Блоки 31 и 34 ДЗТ селективно срабатывают при внутренних повреждениях в защищаемом трансформаторе и при всех видах КЗ на его выводах и не срабатывают при внешних замыканиях, бросках тока намагничивания, неполнофазных режимах, качаниях, асинхронном режиме, несинхронных включениях и при оперативных переключениях. Предусмотрена возможность и цифрового выравнивания токов плеч трансформатора.
Блоки 37 и 39 максимальной токовой защиты высшего напряжения соответственно первого (Т1) и второго (Т2) силового трансформатора (МТЗ ВН) предназначены для защиты трансформатора от длительного протекания токов при внешних КЗ, а также для резервирования защит при внутренних КЗ. МТЗ ВН трансформатора содержит функцию пуска по напряжению ВН.
Блоки 41 и 43 максимальной токовой защиты соответственно среднего напряжения (СН) первого (Т1) и второго (Т2) силового трансформатора (МТЗ СН), выполненные с пуском по напряжению, предназначены для защиты трансформатора от длительного протекания токов при внешних КЗ, а также для резервирования защит при внутренних КЗ. Блоки 41 и 43 МТЗ СН содержат три ступени. Первая ступень выполнена с автоматическим ускорением, вторая и третья - с пуском по среднему напряжению. Первая ступень действует на отключение выключателя Q3 или Q5 среднего напряжения (СН) с запретом автоматического повторного включения (АПВ), вторая и третья ступени действуют на отключение выключателя Q3 или Q5 с последующим АПВ.
Блоки 45 и 46 максимальной токовой защиты низшего напряжения (НН) соответственно первого (Т1) и второго (Т2) силового трансформатора (МТЗ НН), выполненные с пуском по напряжению, предназначены для защиты трансформатора от длительного протекания токов при внешних КЗ, а также для резервирования защит при внутренних КЗ. Блоки 45 и 46 МТЗ НН трансформатора содержат три ступени. Первая ступень выполнена с автоматическим ускорением, вторая и третья - с пуском по низшему напряжению. Первая ступень действует на отключение выключателя Q4 или Q6 низшего напряжения с запретом АПВ, вторая и третья ступени действуют на отключение выключателя Q4 или Q6 с последующим АПВ.
Блоки 47 и 48 комбинированного пуска по напряжению соответственно первого (Т1) и второго (Т2) силового трансформатора (КПН) предназначены для пуска по напряжению МТЗ СН с целью повышения ее чувствительности. Функция пуска по напряжению включает контроль минимального линейного напряжения и максимального напряжения обратной последовательности.
Блоки 49 и 51 резервирования отказа выключателя соответственно Q1 и Q2 первой и второй линии (РОВ ЛВ) предназначены для отключения смежных выключателей при отказе выключателей линий при КЗ. Выходной сигнал срабатывания РОВ ЛВ действует на отключение секционного выключателя QB с запретом АПВ, на отключение выключателя среднего напряжения с действием на автоматическое включение резерва (АВР) и на отключение выключателя низшего напряжения с АВР.
Блоки 53 и 55 резервирования отказа секционного выключателя (РОВ СВ) QB предназначены для отключения смежных выключателей при отказе секционного выключателя QB и действии защит. Выходной сигнал срабатывания РОВ СВ действует на отключение выключателя Q1 и Q2 первой и второй линии с запретом АПВ, на отключение выключателя Q3 и Q5 среднего напряжения с АВР и на отключение выключателя Q4 и Q6 низшего напряжения с АВР.
Блоки 57 и 58 резервирования отказа выключателя соответственно Q3 и Q5 среднего напряжения (РОВ СН) первого (Т1) и второго (Т2) силового трансформатора предназначены для отключения смежных выключателей при отказе этого выключателя и действии защит. Выходной сигнал срабатывания РОВ СН действует на отключение выключателя Q1 и Q2 первой и второй линии с запретом АПВ, на отключение секционного выключателя QB с запретом АПВ, и на отключение выключателя Q4 и Q6 низшего напряжения с АВР.
Блоки 59 и 60 резервирования отказа выключателя соответственно Q4 и Q6 низшего напряжения (РОВ НН) предназначены для отключения смежных выключателей при отказе выключателя и действии защит. Выходной сигнал срабатывания РОВ НН действует на отключение выключателя Q1 и Q2 первой и второй линии с запретом АПВ, на отключение секционного выключателя QB с запретом АПВ, на отключение выключателей Q4 или Q6 низшего напряжения с запретом АПВ и АВР и на отключение выключателя Q3 или Q5 среднего напряжения с АВР.
Блокировки 61 и 62 при неисправностях в цепях напряжения первой и второй секции шин высшего напряжения (БНН), реагирующие на все виды обрывов и замыканий в цепях трансформаторов соответственно 11 и 14 напряжения (ТН) при получении сигнала об их неисправности от блок-контактов автоматов ТН или от защиты ТН.
Блоки 63 и 65 определения места повреждения (ОМП) соответственно первой и второй линии обладают функциями измерения параметров предаварийного и аварийного режимов, на основе которых выполняется определение вида и места повреждения.
В процессе КЗ сигнал «Пуск ОМП» находится в сработавшем состоянии. Если функция ОМП фиксирует отключение КЗ, сигнал сбрасывается. Если отключения КЗ нет, то сигнал автоматически сбрасывается через 10 секунд после срабатывания блока ОМП.
Блоки 67 и 69 автоматики управления выключателем соответственно Q1 и Q2 первой и второй линии (АУВ ЛВ) реализует функцию трехфазного автоматического повторного включения (ТАПВ). Работа ТАПВ разрешается после нахождения выключателя во включенном положении в течение времени готовности привода выключателя к следующему включению. Предусмотрена функция блокировки ТАПВ при подключении силовых трансформаторов (Т1) или (Т2) к шинам подстанции со схемой «мостик» через разъединители. В этом случае при работе защиты трансформатора происходит отключение линейного и секционного выключателей. ТАПВ данных выключателей должно блокироваться до момента отключения разъединителя. При снятии входных сигналов блокирования происходит пуск АПВ.
Блоки 71 и 72 автоматики управления секционным выключателем (АУВ СН) QB реализует функцию (ТАПВ). Работа ТАПВ разрешается после нахождения выключателя во включенном положении в течение времени готовности привода выключателя к следующему включению.
При работе распределительного устройства 110 или 220 кВ подстанции с включенным секционным выключателем QB и отключенной ремонтной перемычкой программируемые переключатели 2, 10, 16, 20, 24, 50 и 64 соединяют соответственно блоки 1, 9, 15, 19, 23, 49, и 63 с трансформатором 3 тока первой линии, а программируемые переключатели 6, 13, 18, 22, 28, 52 и 66 соединяют соответственно блоки 5, 12, 17, 21, 27, 51, и 65 с трансформатором 7 тока второй линии.
При работе распределительного устройства 110 или 220 кВ подстанции с отключенным секционным выключателем QB или отключенным выключателем Q1 первой линии и включенной ремонтной перемычкой программируемые переключатели 2, 10, 16, 20, 50 и 64 соединяют соответственно блоки 1, 9, 15, 19, 49, и 63 с трансформатором 4 тока ремонтной перемычки.
При работе распределительного устройства 110 или 220 кВ подстанции с отключенным секционным выключателем QB или отключенным выключателем Q2 второй линии и включенной ремонтной перемычкой программируемые переключатели 6, 13, 18, 22, 52 и 66 соединяют соответственно блоки 5, 12, 17, 21, 51, и 65 с трансформатором 8 тока ремонтной перемычки.
При любом режиме работы распределительного устройства 110 или 220 кВ подстанции с секционным выключателем QB и ремонтной перемычкой трансформатор 25 тока высшего напряжения первого (Т1) силового трансформатора, трансформатор 26 тока секционного выключателя QB, трансформатор 29 тока высшего напряжения второго силового трансформатора (Т2), трансформатор 30 тока секционного выключателя QB, трансформатор 32 тока среднего напряжения первого (Т1) силового трансформатора, трансформатор 33 тока низшего напряжения первого (Т1) силового трансформатора, трансформатор 35 тока среднего напряжения второго (Т2) силового трансформатора, трансформатор 36 тока низшего напряжения второго (Т2) силового трансформатора, трансформатор 38 напряжения низшего напряжения первого (Т1) силового трансформатора, трансформатор 40 напряжения низшего напряжения второго (Т2) силового трансформатора, трансформатор 42 напряжения среднего напряжения первого (Т1) силового трансформатора, трансформатор 44 напряжения среднего напряжения второго (Т2) силового трансформатора, программируемый переключатель 54, программируемый переключатель 56, конденсатор 68 связи первой линии и конденсатор 70 связи второй линии не изменяют состояния своих связей с другими элементами устройства.