УПРАВЛЯЕМЫЙ ШУНТИРУЮЩИЙ РЕАКТОР
CONTROLLED SHUNTING REACTOR

Изобретение относится к электротехнике и используется в электроэнергетических системах.
Широко известная [1, 2] схема управляемого шунтирующего реактора (далее УШР) содержит в каждой фазе две обмотки, которые первыми выводами попарно объединены с обмотками других фаз в две звезды, а вторыми выводами обмотки в каждой фазе объединены и также содержат обмотку подмагничивания, к которой подключен возбудитель. Недостаток такого устройства состоит в большой сложности, обусловленной необходимостью наличия независимой обмотки подмагничивания.
Наиболее близким по технической сути и достигаемым результатам является [3] управляемый шунтирующий реактор, содержащий в каждой из трех фаз две обмотки, которые первыми выводами объединены между собой, а вторыми выводами соединены с обмотками других фаз в две звезды, между нулевыми выводами которых включен полюсами через сглаживающие дроссели возбудитель, два заземляющих дросселя, каждый из которых подключен к нулевым выводам звезд, и заземление. Недостаток такого УШР проявляется в относительно больших потерях энергии в заземляющих дросселях.
Технический результат - повышение надежности и снижение потерь электроэнергии.
Технический результат достигается за счет того, что между вторыми выводами заземляющих дросселей и заземлением включены диоды в направлении, встречном направлению протекания тока возбудителя.
На чертеже приведена схема УШР. Одна фаза 1 УШР содержит две обмотки 2 и 3. Аналогично две другие фазы 4, 5 составлены из двух обмоток. Обмотки соединены так, что образуют две звезды, между нулевыми точками которых включены два конденсатора 6 и 7. К этим же точкам подключен возбудитель 8. Имеется заземление 9, которое связано с нулевыми точками звезд через заземляющие дроссели 10 и 11, в цепь которых последовательно включены диоды 12 и 13.
УШР работает следующим образом. Он является плавно регулируемой трехфазной индуктивностью и подключается к высоковольтным линиям электропередач и сетям. Изменяя постоянный ток подмагничивания, подаваемый возбудителем 8, изменяют индуктивность УШР, а следовательно, и реактивную мощность, потребляемую им из сети. В установившемся симметричном режиме в дросселях 10, 11 переменного тока нет. Однако в случае отсутствия диодов 12, 13 (как это и есть в прототипе) через дроссели 10, 11 протекает постоянный ток от возбудителя 8, что приводит к излишним потерям электроэнергии. В предложенной здесь схеме протекание постоянного тока от возбудителя 8 исключено.
Источники информации
1. Журнал «Новости электротехники», 2011, №3 (72), рис. 1а.
2. www.leg.co.ua>Подстанции…reactory.html.
3. Журнал «Электро», 2012, №6, стр. 24, рис. 7.