АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА

Полезная модель относится к области инженерных систем, обеспечивающих санитарно-гигиенические требования в общественных помещениях большого объема к качеству внутреннего воздуха и предназначена для автоматического регулирования работы системы вентиляции, путем учета заполнения помещений людьми по площади и по времени.
2
Известна система вентиляции, которая обеспечивает циклическое поддержание параметров микроклимата в зависимости от заполняемое™ помещения людьми [Кувшинов Ю.Я., Теоретические основы обеспечения микроклимата в помещении, изд. Ассоциация строительных вузов, 2007 г. - 183 с.]. Система содержит датчик СО, устанавливаемый в вытяжном канале, выходы с которого соединены с контроллером, который имеет выход на центральную вентиляционную установку, обслуживающую все помещение, сеть воздуховодов и воздухораспределяющие устройства. Недостатком таких систем является то, что система инерционна и не позволяет отслеживать местоположение людей в помещении большого объема.
2
Известна система вентиляции с переменным расходом воздуха, содержащая вентиляционную установку, обслуживающую все помещение, частотный преобразователь на двигателях, контроллер, приточный и вытяжной воздухораспределители с переменной эффективностью работы и электрическими приводами, соединенными с блоком управления воздухораспределяющими устройствами, датчик СО в вытяжном канале и в наружном воздухе, датчики температуры, и контроллер [Stanke Denis, В библиотеку проектировщика. Технологии DCV в системах вентиляции. Мир климата №43, 2006 г., с.20-28.]. Недостатками такой системы является отсутствие контроля распределения людей в помещении большого объема.
Известна децентрализованная система вентиляции, схема которой показана на фигуре 1. Она состоит из набора зональных приточно-вытяжных вентиляционных агрегатов, каждый из которых автономно обслуживает отдельную зону помещения и состоит, в свою очередь из: приточно-вытяжных вентиляционных агрегатов - 1, воздухораспределяющих устройств с переменной эффективностью работы и электрическим приводом - 3, 4, соединенных с блоками управления воздухораспределяющими устройствами - 6, датчиков температуры - 2, устанавливаемых в воздухораспределителе и в обслуживаемой области помещения, причем выходы с датчиков температуры соединены со входами контроллера - 5, управляющего работой приточно-вытяжных вентиляционных агрегатов - 1 [Вишневский Е.П., Салин М.Ю. Децентрализованные системы вентиляции. Инженерные системы №2, 2009 г., НП «АВОК Северо-Запад», с.10-15]. Недостатком такой системы является то, что управление приточно-вытяжными вентиляционными агрегатами по датчику температуры является инерционным и не всегда объективным индикатором присутствия человека в помещении большого объема.
Предлагаемая полезная модель адаптивной системы вентиляции должна отслеживать наполняемость помещения людьми и их местоположение в нем, тем самым, обеспечивая высокое качество воздушной среды только в зоне нахождения человека, что приводит к повышению энергоэффективности работы системы вентиляции.
2
Полезная модель поясняется чертежом, приведенным на фигуре 2, на которой приведена функциональная схема адаптивной системы вентиляции для отдельной зоны (зональной подсистемы), содержащая: 1 - приточно-вытяжной вентиляционный агрегат, 2, 3 - воздухораспределяющие устройства с постоянными параметрами воздухораспределения, 4 - шторки по периметру обслуживаемой зоны из воздухонепроницаемого материала, 6 -прецизионные датчики СО, 5 - датчик температуры, 7 - контроллер.
2
2
2
Адаптивная система вентиляции, состоит из набора зональных приточно-вытяжных вентиляционных агрегатов (1), воздухораспределяющих устройств (2 и 3), датчиков температуры (5), устанавливаемых в воздухораспределителе, причем выходы с датчиков температуры соединены со входами контроллера (7), управляющего работой приточно-вытяжных вентиляционных агрегатов, воздухораспределяющие устройства обладают постоянными параметрами воздухораспределения, по периметру каждой зоны устанавливаются шторки из воздухонепроницаемого материала (4), в припотолочном пространстве каждой зоны установлен по крайней мере один прецизионный датчик СО (6), причем место установки этого датчика СО находится вне воздухораспределяющих устройств, в обслуживаемой области помещения каждой зоны устанавливают прецизионный датчик СОэ (6), причем выходы с датчиков СО соединены со входами контроллера (7).
2
2
2
2
2
2
2
Адаптивная система вентиляции работает следующим образом. Помещение зонируется исходя из особенностей технологии помещения. В каждой зоне устанавливается приточно-вытяжной вентиляционный агрегат и воздухораспределяющие устройства с постоянными параметрами воздухораспределения, по периметру каждой зоны устанавливаются шторки из воздухонепроницаемого материала толщиной «dX», равной максимальной толщине тепловой подушки. Величина тепловой подушки определяется индивидуально для каждой зоны в зависимости от величины теплоизбытков в ней. [Сырых П.Ю., Исследование изменения концентрации углекислого газа в помещении. Материалы второй международной научно-технической конференции «Теоретические основы теплогазоснабжения и вентиляции» 21-23 ноября 2007 года, МГСУ, Москва, 329 с.] В припотолочном пространстве каждой зоны устанавливается по крайней мере один прецизионный датчик СО, причем место установки этого датчика СО находится вне воздухораспределяющих устройств 2 и 3, в рабочей области помещения каждой зоны устанавливается прецизионный датчик СО для контроля реперной концентрации углекислого газа, причем выходы с датчиков СО соединены со входами контроллера, управляющего работой приточно-вытяжных вентиляционных агрегатов. Количество датчиков определяется исходя из площади зоны обслуживания вентиляционной системой. При вхождении человека или группы людей в зону помещения происходит всплытие выдыхаемого углекислого газа вместе с конвективными потоками в припотолочную зону, где он распространяется в рамках тепловой подушки. Прецизионный датчик СО, установленный в припотолочном пространстве, реагирует на изменение концентрации CO по отношению к реперной концентрации в обслуживаемой зоне помещения. Принято, что порогом включения вентиляции будет величина концентрации СО, равная величине, создаваемой одним человеком находящимся непосредственно под датчиком. Величина данной концентрации определяется пересчетом для каждой высоты помещения. Сигнал с датчика поступает на контроллер, который в свою очередь передает команду на включение приточно-вытяжного вентиляционного агрегата 1. Датчик температуры, устанавливаемый в приточном воздуховоде, соединен с входами контроллера, управляющего работой приточно-вытяжных вентиляционных агрегатов. Воздухообмен принимается исходя из условия расчетного количества людей в обслуживаемой зоне. Время работы системы определяется исходя из среднего времени пребывания людей в рассматриваемой зоне.
Техническим результатом предлагаемой полезной модели является то, что она позволяет управлять работой вентиляционных систем в зависимости от размещения людей в помещении и отключать зональные подсистемы в зонах, где люди отсутствуют.
Применение системы вентиляции с адаптивным способом управления в помещениях большого объема с переменным наполнением людьми может обеспечить энергосбережение по тепло- холодоснабжению до 40%, по электроснабжению до 50% по сравнению с вентиляционными системами - аналогами.