КОРОБКА ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ТЕПЛОВОГО ДАТЧИКА

Область применения.
Разработанная полезная модель относится к электротехнике, а именно к взрывозащищенному оборудованию. Полезная модель предназначена для использования во взрывоопасных зонах второй группы. При этом конструкция коробки обеспечивает защиту теплового датчика DETECT-А-FIRE (12-Х27121-000). Цель создания полезной модели направлена на повышение требований уровня эксплуатации электротехнического оборудования соединенного с кабелем в защитной полости коробки.
Уровень техники.
Наиболее близким, к заявляемому уровню техники можно отнести устройство электрического соединителя. Авторское свидетельство СССР №1224875 А, класс Н 01 R 4/50, разработанная Вильнюсским отделением Всесоюзного научно-Исследовательского, Проектного - конструкторского, Технологического Института электрического оборудования. Ранее известный электрический соединитель отличается конструктивными элементами и использовался в частности, для быстрого и надежного присоединения электрического кабеля. Цель ранее известного изобретения - повышенная надежность крепления кабеля. При этом формула ранее заявленного изобретения представлена так, что: электрический соединитель состоящий из двух частей одна из которых не подвижна, в полости корпуса которой расположена изолирующая пластина и плоский контактный элемент с
отверстием, а другая часть соединителя подвижная, в полости корпуса которой, предназначенной для размещения кабеля установлен конический расширитель, элемент и контактный элемент, выполненный в виде отбортованной втулки, в контактном элементе расположенном в корпусе подвижной части, размещен полый элемент, на поверхности которого выполнена резьба, а контактный элемент неподвижной части корпуса выполнен с расположенными по винтовой линиями выступами, взаимодействующими с резьбой на полом элементе.
Характерные отличия.
Коробка взрывозащищенная теплового датчика выполняется конструктивно в виде цилиндрического полого стакана 1, (смотри рисунок №1), и содержит подвижный элемент крышку 2, размещенная во внутренней полости стакана 3, предпочтительно на резьбовом соединении, при этом в цилиндрический корпус стакана на внутреннюю поверхность донышка 4, уложена диэлектрическая пластина 5, оснащенная контактными элементами 6, кабель на рисунке не обозначен, в свою очередь упомянутый кабель размещен в кабельных вводах 7, 8, расположенных на одной оси в боковой стенке 9, на резьбовых соединениях, таким образом, что посредством размещения кабеля устанавливается герметичная защита внутренней полости стакана 3, путем обжатия кабеля упруго деформируемым материалом, а с целью полной герметизации внутренней полости коробки выполненной в виде полого стакана 1, подвижный элемент крышка 2, сопрягается с цилиндрически стаканам через уплотнительное кольцо 10, обеспечиваем тем самым взрывозащиту теплового датчика, DETECT-А-FIRE (12-X27121-000), встроенного в полость коробки на пересечении по центру отверстия кабельных вводов 7, 8.
Применение полезной модели.
Коробка взрывозащищенная датчика применяется во взрывоопасных зонах второго класса по ГОСТ. Р 5133.9-99 и ГОСТ. 51330.13-99 в соответствии с классификацией о пожароопасных зонах кроме BI и ВЦ в соответствии с правилами устройства электрического оборудования, кроме подземных рудников и их наземных строений. Установка коробки допустима в местах где при нормальных условиях эксплуатации исключаются механические нагрузки на подводимые кабеля. Монтаж коробки осуществляется с кабелем цилиндрической формы уложенным в резиновую изоляцию. Таким образом, что коробка взрывозащищенная теплового датчика
предназначена для эксплуатации в рабочем режиме при температуре от -55 до +150 градусов С. электрическое сопротивление изоляции между корпусом и отдельными изолирующими элементами не менее 20 мОм. Поэтому коробка взрывозащищенная теплового датчика представляет собой конструкцию состоящую из цилиндрического корпуса, крышки, диэлектрической пластины, кабельных контактов, кабельных вводов, заглушки которая в данном описании не упомянута, так что каждый кабельный ввод коробки позволяет вводить кабель с наружным диаметром от семи до 16 мм.