ТЕПЛОВОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Полезная модель относится к устройствам сигнализации о пожаре.
Известен тепловой линейный пожарный извещатель, выполненный в виде термокабеля, который представляет собой единый датчик непрерывного действия, состоящий из двух или трех стальных проводников, каждый из которых покрыт термопластичным материалом. Проводники скручены вместе для создания механического напряжения между ними и дополнительно покрыты внешней защитной оболочкой. Через термокабель постоянно проходит контрольный ток от интерфейсного модуля. При температуре срабатывания термопластичный материал продавливается из-за механической напряженности проводников и они замыкаются (RU 2283674 C1, Кл. А62С 3/00, 2006).
Наиболее близким по технической сущности является тепловой пожарный извещатель, содержащий термокабель, соединенный с оконечным резистором и подключенный к приемно-контрольному прибору, измеряющему электрическое сопротивление, и формирующему сигнал «Пожар» и «Повреждение» (Пожарный извещатель фирмы Protecwre, см. Интернет: www.firepro.ru. найдено 07.06.2008).
Задачей полезной модели является повышение надежности сигнализации и возможность точного определения места возгорания по длине термокабеля.
Поставленная задача достигается за счет того, что в заявляемом тепловом пожарном извещателе, содержащем термокабель, соединенный с оконечным резистором и подключенный к приемно-контрольному прибору, измеряющему электрическое сопротивление и формирующему сигнал «Пожар» и «Повреждение», термокабель разделен на контролируемые зоны, на границах контролируемых зон в разрыв термокабеля включены сигнальные резисторы, образуя с ним и оконечным резистором последовательную электрическую цепь.
Сущность полезной модели поясняется чертежом, на котором представлен общий вид теплового пожарного извещателя, который содержит термокабель, выполненный из двух скрученных стальных проводников, каждый из которых имеет изолирующее покрытие. Термокабель 1 подключен к приемно-контрольному прибору (ПКП) 2 и снабжен оконечным
K
1
n
резистором R. Термокабель по длине разделен на зоны (0...n). На границе каждой зоны в разрыв термокабеля включен сигнальный резистор R...R.
K
1...
n
Приемно-контрольный прибор (ПКП) 2 контролирует состояние термокабеля 1 посредством постоянного измерения его электрического сопротивления. В дежурном режиме по термокабелю 1 протекает контрольный ток, величина которого определяется оконечным резистором R и суммарным значением последовательно соединенных сигнальных резисторов RR. При обрыве термокабеля на любом его участке контрольный ток пропадает и ПКП формирует сигнал «Повреждение». При возникновении возгорания в какой-либо контролируемой зоне упругие проводники термокабеля замыкаются и шунтируют общую трассу термокабеля от контролируемой зоны. Адрес этой зоны определяется суммарным значением электрического сопротивления сигнальных резисторов контролируемо го участка, обтекаемых контрольным током. При этом ПКП 2 формирует сигнал «Пожар», а на цифровом индикаторе прибора 2 высвечивается адрес зоны, в которой произошло возгорание.
Таким образом, заявленный пожарный извещатель позволяет точно определить место очага возгорания.