СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ С ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫМ РЕЖИМОМ, В ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ ЭТАЖА, С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ТЕПЛОГО ПОЛА, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГОСЛОЙНЫХ ПОТОКОВ ВОДЫ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЦИРКУЛЯЦИИ
HEATING SYSTEM WITH ENERGY-INDEPENDENT MODE FOR TWO, THREE, FOUR STOREYS, WITH CONNECTION OF HEAT-INSULATED FLOOR, USING MULTILAYERED WATER FLOWS FOR CIRCULATION

Область техники
Система отопления в два, три, четыре этажа, с подключением теплого пола, с энергонезависимым режимом, с использованием многослойных потоков воды для осуществления циркуляции - относится к области использования тепловой энергии, для обогрева зданий частных домов, коттеджей, офисов, с индивидуальным котлом. Эта система просто необходима в тех домах, где нет газа, да и там, где есть газ, - то же, т.к. отопление может работать с энергонезависимым режимом, оно может работать как бы с естественной циркуляцией, но циркуляция осуществляется за счет разности потоков в одной трубе - при этом в трубе образуются - два основных течения: подача (горячий - верхний, быстрый поток) и обратка (более холодный - нижний, медленный поток). Мы используем это уникальное открытие и научились развивать этот процесс.
На сегодняшний день - не изучено - официальной наукой и открыто мной новое понятие: о физическом процессе перемещения теплой воды - слоями, о возможности внутренней энергии воды и о физическом сопротивлении при перемещении воды. Эти новые физические процессы дают возможность многое увидеть и применить на практике. На основе этих открытий разработано целое новое направление - большой комплекс новых отопительных систем с индивидуальным котлом. Далее в патентном материале описываем и доказываем - откуда берется заявленная - «энергия», описываем и доказываем - физический процесс перемещения теплой воды в трубах, и описываем, что происходит в мире в области предложенного отопления, т.к. предлагаем - новое направление отопительных систем и поэтому говорим: было одно направление - «с естественной циркуляцией», а через небольшой промежуток времени, с появлением циркуляционных насосов, разработанных на западе - отопление приобрело другой вид и тоже предложено западными разработчиками, которое называется - «западная технология».
В настоящее время есть «западная технология» и только, т.к. население радо бы использовать систему, не зависящую от электричества, но оно устарело - мы предлагаем новую, которая тоже имеет право на жизнь.
Данное изобретение относится к специалистам, работающим в частном секторе и просто с индивидуальным котлом. Специалисты должны четко понимать - после того, как нагретая вода вышла из котла, продолжается наращивание энергии - самой водой, но надо помочь, развить этот процесс.
Одинаковых домов нет, есть похожие.
В данном изобретении я не могу опираться на расчеты ученых в этой области, т.к. все опубликованные расчеты сделаны на другое отопление, а именно: когда вода гонится насосом, с большим давлением (центральное отопление от котельной), а у нас циркуляция осуществляется за счет физического процесса воды - даже если подключим насос, так он «циркуляционный», он давления не создает, но система отопления может быть под давлением. Совершенно разное понятие: когда вода гонится мощным насосом и когда система отопления находится под давлением.
Уровень техники
Система отопления в два, три, четыре этажа, с подключением теплого пола, с энергонезависимым режимом, с использованием многослойных потоков воды для осуществления циркуляции - это совершенно новый подход обогрева зданий.
Для повышения КПД используется «физическая» энергия. В чем заключается изобретение - я открыл и доказал практически и теоретически, что жидкость в трубах движется слоями: горячая вода движется в самом верху с большей скоростью, а похолоднее внизу, с меньшей скоростью. Для осуществления циркуляции в системе отопления используется физическая сила, как бы с естественной циркуляцией, но это совершенно разные понятия, т.к. у нас система отопления - под давлением, потому что расширительный бак находится около котла, мембранного типа - да и к тому же в налитой системе отопления существует водяной столб - вода в трубах всегда под давлением - удельный вес воды практически одинаков: вверху и внизу, как в невесомости, что легко позволяет использовать физическую силу, которую можно получить при правильном проектировании, а соответственно, о естественной циркуляции не может идти речь.
В научной литературе было сказано: «горячая вода из котла поднимается на самую верхнюю точку в расширительный бак открытого вида, связанного с атмосферой, в дальнейшем, вода разливается с верхней точки - естественно, под уклон, в котел». Соответственно - нами предложенная система отопления под давлением и не имеет связи с атмосферой, если сравнить систему отопления с «естественной циркуляцией».
На основе открытий я патентую конкретные проекты схем для обогрева различных вариантов домов - целое новое направление, ранее не применялось в практике - предложено на рассмотрение комиссии, отопление в два, три, четыре этажа, с подключением теплого пола, с энергонезависимым режимом, с использованием многослойных потоков воды - которое больше подходят для частных домов и офисов, это первое, что я прошу запатентовать. Второй пункт: запатентовать - сегодня не изученные наукой, мною открытые: «физические свойства воды - в замкнутом пространстве» - в поданном патентном материале все подробно описано. Это отопление мною широко применяется более 20 лет. Мне кажется, изобретение не представляется возможным рассмотреть отдельно от предложенной на рассмотрение патентной комиссии новой теории физического процесса, на которое опирается изобретение.
Вода в трубе движется слоями: «горячая тонкой струйкой движется в самом верху, с наибольшей скоростью, то есть горячий верхний слой воды может несколько раз прийти в котел, подпитывается (нагревается), а средний слой, не говоря про нижний слой, только первый раз придет в котел».
Мною открыто новое понятие о физическом процессе перемещения теплой воды, о физическом сопротивлении при перемещении теплой воды, о возможности внутренней энергии воды. После выхода воды из котла, процесс образования энергии не заканчивается. Нагретая вода, вышедшая из котла, если создать определенные условия (какие нужно создать условия - описано ниже), внутри себя создает дополнительную энергию, которая создается и одновременно затрачивается на обогрев здания. Это можно сравнить с камнем, брошенным в реку, если правильно кинуть, он может долго скакать по воде, но все же утонет.
К сожалению, энергия, возникшая при физическом процессе, не может быть вечным двигателем, но значительно продлить этот процесс мы можем.
В одной трубе возникает поток горячей воды и поток холодной воды - горячая вода стремится вверх, толкая холодную воду. Наша задача снизить как можно больше сопротивление, которое тормозит, препятствует циркуляции - тем самым как можно больше увеличить в системе отопления перемещения воды. Под скоростным потоком подразумеваем не общую массу воды, которую мы можем заставить перемещаться с помощью насосов, а использовать «физический процесс», приводящий в движение воду. И под убиранием сопротивления: не механическое, гидравлическое, а то сопротивление, которое возникает за счет «физического процесса». Если мы сумеем помочь, развить этот процесс, то можем получить дополнительный источник энергии - приводящий в движение воду, то есть для осуществления циркуляции в системе отопления -весь мир пришел к насосу, а мы к «использованию энергии самой водой» - приводящая в движение воду, которая при правильном проектировании может заменить циркуляционный насос, увеличивает КПД отопления за счет того, что циркуляция очень тонко работает в автоматическом режиме - и без какой-либо автоматики, сделанной человеком, и зависит от величины пламени в котле и от того, как спроектируем.
В «западной технологии» с насосом присутствует тормозящий физический процесс, который мы по возможности убираем.
При помощи проектирования отопления мы можем получить дополнительно к мощности котла - энергию, что позволяет нам расходовать энергию (в данном случае в котле сжигаем: газ, дрова, солярку) - экономно - за счет естественного, автоматического процесса циркуляции - теплоносителя. Ни одна автоматика, сделанная человеком, не в состоянии подойти близко - автоматического естественного процесса циркуляции. Вот по этой причине - один и тот же котел может обогревать разную площадь.
Вода в трубе движется слоями, и самый горячий слой постоянно стремится вверх - выталкивая воду, которая находится впереди и чуть остыла, и что удивительно - вода, которая вышла вверх, по кругу опять возвратилась в ту же точку, но в нижний слой - как вечный двигатель, но нужна подпитка - за счет этого физического процесса происходит циркуляция, это та «энергия», которая приводит в движение воду.
Это достаточно точное определение, за счет чего происходит циркуляция в предложенной системе отопления - и достаточно точное определение работы второго и третьего этажа. Сейчас я попробую вам доказать практически, что «физическая энергия» есть: мы рассматриваем - «энергонезависимое отопление», а расширительный бак может быть в 1 литр - атмосферный (который был в деревнях). Наука говорит: при сгорании топлива образуется энергия, которая толкает воду - только в котле, вода по закону физики - течет по кругу. Получается: если будут встречаться на пути малейшие сопротивления, и возможности - куда уйти воде - вода потечет туда, где есть более легкие возможности, а как можно понимать - если у нас подающий розлив находится посередине здания, то есть под полом или над полом второго этажа, и выше этого розлива находятся радиаторы и к тому же есть еще выше - этаж с батареями, может быть и еще этаж, то есть вода без каких-либо насосов может подниматься выше подающего розлива 11 на 7-8 метров и причем с легкостью и самая горячая, а далее - подающий розлив закольцовывается с обратным розливом - то есть с котлом, практически таким же большим диаметром? Расширительный бак - не имеет значения, он может быть, какой был раньше в деревнях или современный - позволяющий систему отопления поддерживать под давлением. Как мы видим: вода в смонтированной системе может быть просто налита, и если по закону физики у нас источником энергии, который толкает воду, является только котел, а у нас подающий розлив 11 закольцовывается с нижним 12, большим диаметром, то есть с котлом, и находится ниже - по логике зачем вода пойдет выше, если есть короткие пути? Это доказывает, что существует в нагретой воде, вне источника, который нагревает воду, - энергия.
А далее я говорю: «что горячая вода движется в трубе с разными потоками, более горячая вверху, а холодная внизу». Понять, что вода движется слоями - я понял еще в том веке - практически:
почему-то газовая служба часто подключала газ на дом в середине зимы, незамерзающих жидкостей тогда не было, во время запуска отопительной системы - в мороз, если прислонить руку к трубе, то отчетливо видно, как тонкой струйкой движется горячая вода в верхней части трубы, а в нижней части трубы - вода, возможно, уже замерзла. Сейчас проверить это не составляет труда, существуют приборы, которые могут измерять лазером температуру - в заданной точке, с большой точностью.
Из вышесказанного: т.к. в трубе теплая вода движется с разными потоками, происходит, в теплотехнике называют: «подача и обратка», а далее доказали, что сама вода в нагретом виде, чем выше температура, тем большей энергией вода обладает - пока не остынет. Мы доказали - убедившись практически с помощью современных проборов (не надо смотреть в устаревшие учебники, а поверить приборам), что вода движется слоями и имеет большую силу, и в замкнутом пространстве - не переходит в турбулентное состояние, а т.к. внутри трубы много чего происходит (много разных течений с разными скоростями) - у нас есть подающий розлив 11, который находится посередине здания, который рассылает на все приборы энергию, без всяких цепочек - его задача пропустить через себя, как можно больший водяной поток, который называется «подача», и как можно больше выбросить в котел, поток - «обратка». Становится понятно - если все это происходит в одной трубе, между разными потоками будет происходить физическое сопротивление. Радиаторы, отдавая тепло, охлаждают воду, в системе отопления и соответственно - более холодная вода заполняет подающий 11 и обратный розлив 12 - может произойти: холодные потоки - забьют, задавят циркуляцию - наша задача понять происходящий физический процесс и помочь выводить холодные потоки в котел, тем самым увеличивается циркуляция.
Вышеизложенное дает понять: спроектированное отопление - это целостный организм, состоящий из множества узлов, которые надо правильно расставить, и также я поясняю, что подразумевается под сказанным: «это - та энергия, которая может возникнуть - когда создадут определенные условия». Вот и давайте создадим определенные условия, которые подробно описаны в материале «Осуществление изобретения». Все настолько просто - можно подключить циркуляционный насос - он расширяет возможности отопления в непростых, многоуровневых домах (чисто практически хозяин его будет редко включать, а если выключат свет - отопление будет продолжать работать). На основе этих открытий разработан большой комплекс отоплений с индивидуальным котлом.
В мире существует 3 вида направлений - отопительных систем с индивидуальным котлом.
1. «С естественной циркуляцией» - все подается на чердак, потом разливается сверху по цепочке вниз. Эта схема почти не применяется в практике, КПД очень низкий. К тому же сейчас дома строятся без чердака, с утепленной крышей.
2. «Западная технология» - с появлением циркуляционных насосов, разработанных на западе - отопление приобрело другой вид, и тоже предложенное западными разработчиками - новое направление, которое называется «западная технология». Это самое распространенное на сегодняшний день отопление. Эта технология принесла циркуляционные насосы, новые материалы - думать, как сделать отопление, не надо, дошло до того, что на каждый радиатор - по насосу. Эта технология принесла и импортные котлы: зимой в морозы котел работает на пределе, нет света - нет отопления. А если отключают электроэнергию надолго - слить невозможно. Большой расход материала. Западная технология отопления незаменима на больших площадях - 400 кв.м и выше.
3. Наша новая система отопления (мы разработали это направление - большой комплекс отопительных систем - 20 лет тому назад и столько же ее применяем на практике). Предложенное отопление с энергонезависимым режимом  может применяться в любых районах, а особенно - где нет электричества и нет газового снабжения и там, где есть газ - тоже, т.к. могут быть проблемы с электрической энергией - зимой. Отапливаемая площадь - достаточно большая - приблизительно 400 кв.м - в 4 этажа и с теплым полом, хотя у нас работают дома по 600 кв.м. В предложенной системе отопления  предусмотрен и другой режим: отопление может работать с принудительной циркуляцией. Оно основано на старой технологии - «с естественной циркуляцией», наше новое отопление имеет отличие от старого отопления: подающий розлив 11 у нас не на чердаке, а под полом или над полом второго этажа, то есть посередине здания. Подаем одновременно: на первый этаж, на второй этаж и на третий этаж - в котел придет более горячая вода, а значит - меньше времени ее нужно греть, а в подвал - подаем с обратного розлива, первого этажа 12. Теплый пол - должны постараться сделать без насоса или чтоб был теплый пол и он не помешал отоплению - с энергонезависимым режимом, а еще - добиться так, чтоб работающий теплый пол помогал, увеличивал циркуляцию всего отопления, но при том, если выключат электричество - отопление всего дома продолжало работать и при отключении электричества не требовало бы для переключения никаких механических действий, т.к. в этот промежуток времени - зимой нас может не быть дома, и о том, что отключили электроэнергию, можем не знать - или что делает привлекательным наш проект: работа теплого пола помогает, ускоряет циркуляцию всего отопления - несмотря на то, что теплый пол работает в принудительном режиме, с насосом. Из вышесказанного - в котел придет более горячая вода, а значит, затраты на подогрев будут меньше. К тому же на втором и на третьем этаже должны постараться развить физический процесс, где энергия будет одновременно вырабатываться и тратиться за счет отдачи тепла. Все трубы могут прятаться в стены и полы. Так же, как в западной технологии, можем сделать теплый пол - полностью весь первый этаж и/или подвал. При монтаже в 4 этажа предусмотрено 2 циркуляционных насоса, которые не нарушают естественную циркуляцию: один на котле - узел 25 УНК-1-40, УНК-1-50, который может обеспечить циркуляцию в принудительном или энергонезависимом режиме - автоматически, второй в подвале 24. У заказчика будет возможность присмотреться к возможности отопления - при каких вариантах, погодных условиях нужен насос. Налицо экономия ресурса насоса и электроэнергии, и при отключении или отсутствии электроэнергии не надо ломать голову - все переключится автоматически, и не надо устанавливать дорогостоящее оборудование: генератор и автоматику, которая может запустить генератор в отсутствие хозяина дома.
И еще преимущество, которое дает большие возможности - в одном здании, получаем два независимых отопления: верхняя часть в три этажа и независимая работа подвала, с разными возможностями установки котлов и разными возможностями подключения теплого пола.
В нашей новой системе отопления циркулируемый объем воды меняется автоматически, он может меняться от 10 до 80%, из-за чего на совершенно холодном доме в зимнее время система отопления разгоняется за 20-30 минут до сильно горячих радиаторов и без всяких насосов.
Возможности работы отопления
Когда дом большой, а газа нет (такое часто встречается), а электроэнергия ограничена по мощности - данное изобретение позволяет пережить холодный зимний промежуток времени:
а) можно отключить циркуляционный насос в подвале и у нас не будет топиться цокольный этаж, то есть он будет работать тихонько, почти не потребляя энергию - так мы будем делать в летний, осенний, весенний промежуток времени, можно и вовсе закрыть краны в подвале;
б) можно закрыть краны на радиаторах на третьем этаже, и у нас не будет работать самый верхний этаж;
в) можно закрыть на любом этаже любые радиаторы, оставить одну или несколько комнат и благополучно перезимовать.
2) В летний промежуток не надо топить весь дом, но надо подтапливать подвал (цокольный этаж) даже в сильную жару - иначе будет сырость. Для этого закрываем все краны на верхних этажах, оставляем только открытыми в подвале.
3) Отопление прекрасно работает в 4 этажа с энергонезависимым режимом, на малых режимах 25-40 градусов на выходе из котла. Так мы будем пользоваться: в летний, осенний и весенний периоды времени.
4) На котле устанавливаем узел 25, который может обеспечить циркуляцию в принудительном или энергонезависимом режиме - автоматически. Это устройство просто необходимо, когда топим дровяной котел (если выключат свет, а мы разожгли котел, а система у нас может работать, только с насосом) - предложенная система отопления позволяет обеспечить циркуляцию в энергонезависимом режиме - автоматически.
5) Можно параллельно дровяному котлу (газовому - жидкий привозной газ, дизельному), установить электрический - днем топим дровяной, все здание, а ночью электрическим котлом не все здание - т.к. в одном здании получаем два независимых отопления.
6) Можно основной котел установить в подвале, а электрический котел - этажом выше. У нас получится два отопления - какой хочешь - тот и включай, а можно включить сразу два котла.
В системе отопления применяем узел 25 УНК-1-40, УНК-1-50 - это устройство мы не патентуем, но рекомендуем использовать - оно может дополнительно приносить комфорт к нашему отоплению.
Понятия «однотрубная» и «двухтрубная» система отопления с индивидуальным котлом не существует, за исключением «западной технологии». Эта формулировка отопления относится только к многоэтажным домам с центральным отоплением, где гонится вода с большим давлением, а в отоплении с индивидуальным котлом все по-другому, даже если ставится насос - так он «циркуляционный» - давления он не создает. Но вся система отопления под давлением, а как тогда можно сказать про наше отопление, если у нас вообще все в одной трубе - «подача» и «обратка», и никто ранее не знал, что в верхней части трубы течет «подача», а в нижней части трубы течет «обратка».
Новая система отопления изобретена мною двадцать лет назад. Впервые применена в 1991 году. На протяжении времени дорабатывалась. С применением данного изобретения я на дом стал ставить не два котла, как того требовали технические условия горгаза, а один котел. За двадцать лет применения нового отопления стал известен технический результат, что подтверждают опубликованные газеты: «Совет» N 17 от 2008 года, автор статьи Ася Гринкевич и газета «Ока-Инфо» от 21.02.2011 года, автор статьи Максим Баль.
Насколько мне известно, наше новое отопление - единственное в мире энергонезависимое, которое может отопить достаточно большую площадь, не считая старых разработок, которое устарело. Наше отопление универсальное, можно подключать циркуляционный насос.
Раскрытие изобретения
Система отопления в два, три, четыре этажа, с подключением теплого пола, с энергонезависимым режимом, с использованием многослойных потоков воды - для осуществления циркуляции - это совершенно новый подход обогрева зданий - для частных домов и офисов - рассчитано на простого человека, который строит дом или загородную дачу. Обычно строят дома площадью 120-350 кв.м мансардного типа (нет чердака). При таких маленьких площадях нет смысла делать отопление по «западной технологии», основная причина - могут быть перебои с электроэнергией или аварии. Сейчас на всех домах делают отопление только по «западной технологии». Потому что ранее было отопление, которое называлось «с естественной циркуляцией» - оно была рассчитано на один этаж. Сейчас - сколько специалистов и все будут делать по-разному, но с насосом или с несколькими насосами. И естественно - нет света и нет отопления. Все это «западная технология». Конечно, можно купить генератор, но это лишние затраты.
В чем преимущество нашего нового отопления:
1. В системе отопления предусмотрен простой, недорогой - широко не известный узел 25 - который может обеспечить циркуляцию в принудительном или энергонезависимом режиме - автоматически УНК-1-40, УНК-1-50, и предусмотрен циркуляционный насос в подвале 24, который при включенном или отключенном состоянии позволяет обеспечить много режимов. Представлено 14 различных вариантов - подключения теплого пола на домах в два, три, четыре этажа, с работой теплого пола в энергонезависимом режиме, или теплый пол, работая в своем замкнутом контуре, со своим циркуляционным насосом, помогает, увеличивает циркуляцию всего дома.
2. Трубы могут убираться в стены и полы.
3. Затраты по материалу на нашем отоплении в 2 раза меньше по отношению к «западной технологии» - для сравнения, в настоящее время самое распространенное: «двухтрубная система отопления» - монтируется в две трубы: подача и обратка - мы используем возможности многослойного потока воды - у нас все в одной трубе: подача и обратка. Дорогостоящая автоматика не нужна, т.к. система отопления работает в естественном, физическом, автоматическом режиме, которая тонко чувствует - автоматический процесс циркуляции, но автоматика, которая применяется в «западной технологии», можем поставить.
4. В нашей новой системе отопления - КПД значительно выше, если сравнить с существующими отопительными системами: мы берем весь дом за 100% обогреваемую площадь, то распределение затрачиваемой мощности котла будет: 3 этаж - 15%, 2 этаж - 35%, 1 этаж - 50%. Почему на втором и на третьем этаже такие маленькие цифры, потому что на этих этажах мы используем «физический процесс». На верхних этажах при правильном проектировании мощность производимая котлом мало расходуется. Система отопления позволяет обогреть дом с энергонезависимым режимом до 500 кв. метров - но мы советуем, с запасом комфорта и мощности - до 400 кв.м. Сказано - если проектируем с энергонезависимым режимом, в принудительном режиме - не ограничено.
5. В «западной технологии» циркулируется весь объем воды. В нашей новой системе отопления циркулируемый объем воды меняется автоматически, он может меняться от 10% до 80%. Нетрудно понять - чем меньше воды, которую нужно греть, тем меньше будут затраты на подогрев. Вот по этой причине еще дополнительное КПД.
Для того чтобы понять, каким образом получаем дополнительное КПД - нужно рассмотреть физический процесс движения воды.
Много открыто и сказано в газете «Совет» от 2008 г. N 17 - «что вода в трубе движется слоями, вверху с большей скоростью, а более холодная с меньшей скоростью - внизу, а иная вода может и вовсе стоять, и соответственно, в одной и той же трубе вверху по отношению к низу имеет разную температуру».
Что происходит с водой после выхода из котла, как вода в трубе движется на самом деле:
процесс воды - то есть легкие и тяжелые течения в трубе продолжаются постоянно, пока снова не попадут в котел, а далее процесс продолжается. Вода движется слоями, горячая вода в трубе тонкой струйкой движется в самом верху, с наибольшей скоростью, то есть горячий верхний слой воды может несколько раз прийти в котел, подпитывается (нагревается), а средний слой, не говоря про нижний слой, только первый раз придет в котел. И так по законам теплотехники получаем в одном цилиндре (трубе) подачу и обратку. С подключением нескольких радиаторов на ту же трубу увеличивается тормозящий момент холодной воды. Так как вода движется с разными скоростями, может произойти так, что поток холодной воды создаст такое сопротивление, что забьет - задавит циркуляцию. Наша задача - как можно больше снизить сопротивление. Такой вид сопротивления ранее наукой не рассматривался, а практически это выглядит так: радиатор выпускает снова в розлив поток более холодной воды и создает сопротивление - намного большее, чем гидравлическое, динамическое. Вот здесь наступает авторский опыт многолетними практическими наблюдениями с полным пониманием физического процесса.
Рассмотрим, как при выходе из котла вода работает.
Если строго вертикально смонтирована труба, выходящая из котла, то по стенкам происходит движение воды, а весь основной водяной стержень внутри стоит или очень медленно движется. Как только через 0.5 м или 1 м наклонили трубу под углом 45 градусов, происходит: тот поток воды, который движется, смещается наверх и у нас возникает разница по температуре между верхом и низом в 10 градусов, независимо, какая температура выходит из котла 50-60-70 градусов. В дальнейшем поток воды переходит в горизонтальное положение, в верхний розлив и разница по температуре в трубе между верхом и низом возрастает до 15 градусов. Как только вода приобрела горизонтальное положение, она может работать как дополнительный источник энергии: подходя к радиатору или узлу, если создать определенные условия, может работать - как мини-насос, об этом описано выше в разделе «уровень техники».
Когда вода движется по горизонту, так как вода движется с разными потоками, в трубе создается «обратка» и «подача». При всем вышесказанном получается, что вода циркулирует в неполном объеме, то есть при залитой системе, к примеру, 200 литров - вращается добрая половина, примерно 100 литров.
В данном случае рассматриваем систему отопления с энергонезависимым режимом - получается: от величины пламени в котле - меняется объем жидкости, который циркулирует - получается, как в автоматическом режиме - но никакой автоматики нет: когда затопили котел - малая циркуляция, к примеру: в системе 200 литров воды - двигается тонкой струйкой 10-20 литров, с возрастанием температуры котла циркулируемый объем воды увеличивается. Под объемом будем считать то количество воды, которое вышло из котла и снова вернулось. А если подключить циркуляционный насос, как ранее было сказано, вращается не весь объем воды, да и к тому же у нас нет никакой автоматики - а система отопления работает как бы в автоматическом режиме, она сама в зависимости от величины пламени в котле будет оптимально подбирать, каким объемом воды вращаться.
Прошу обратить внимание - описана физическая работа воды, в идеале - можем вообще не получить никакого результата - все зависит от того, как спроектируем систему отопления.
Если подключим циркуляционный насос:
1) будет вращаться полный объем воды, но чем дальше от насоса, тем больше будет физическая работа воды.
2) вода будет пролетать через котел, не успев нагреться - будет перерасход топлива - не надо ставить сильно мощный насос или ставим на самую маленькую скорость.
3) убирается естественный автоматический процесс, при котором вода сама знает, сколько времени ей надо находиться в котле, чтобы нагреться, и вода сама знает, с какой скоростью надо двигаться на данном участке, тонко чувствуя сопротивления, и каким объемом выходить из котла и каким объемом вращаться на данном участке.
Нетрудно понять, что при подключении насоса КПД будет низким. Но я и не отвергаю применение насоса в системе отопления - при грамотном подходе он даже необходим.
При проектировании отопления мы должны по возможности пытаться сознательно убирать сопротивление - «физическое», не полагаться на насос. Если подключим в нашу отработанную систему циркуляционный насос, у нас разница между «подачей и обраткой» будет 2-4 градуса. Это достигается тем, что будет очень большая циркуляция, где сама вода будет работать, но не всегда хорошо, т.к. вода должна проскочить через объем котла и успеть нагреться.
Область применения
Система отопления в два, три, четыре этажа, с подключением теплого пола, с энергонезависимым режимом, с использованием многослойных потоков воды для осуществления циркуляции - это совершенно новый подход обогрева зданий - для частных домов и офисов. Может применяться для обогрева любых зданий не более 400-500 кв.м - с возможным энергонезависимым режимом, а если поставить котельную - спроектировать в принудительном режиме, по предложенным проектам - то отапливаемая площадь не ограничена. Если приобретается электрический котел - любого вида, это значит, нет газа, а таких домов 80% в России. Это означает, параллельно электрическому или дизельному котлу ставится дровяной котел. А вот здесь нужно задуматься, какую сделать систему отопления? Дровяной котел ставится на случай, когда не будет света, или с целью экономии топлива - попробуйте представить, что будет, если разожгли дровяной котел и включат свет, а у нас циркуляция - может работать только от насосов - взорвется - в практики, такие случаи часто встречаются, да и при газифицированном варианте - нет света и нет тепла? На сегодняшний день ни одна проектная организация не может предоставить проект энергонезависимого отопления или с энергонезависимым режимом к проектируемому коттеджному дому, и по этой причине почти все проектные организации не рисуют проект отопления. Сейчас почти все частные дома - мансардного типа - это значит: утепленная крыша и нет чердака. Все человечество ломает голову, как отопить, ведь хочется, чтоб отопление не зависело от электричества - его может просто не быть или часто происходят аварии.
На сегодняшний день нет четкого, грамотного понятия, как сделать отопление, а как сделать энергонезависимое отопление? Это изобретение - единственное, которое решает эту проблему.
Очень больной вопрос в правительственной структуре - предотвратить затопление городов, населенных поселков государство не может, а восстанавливать в чрезвычайных ситуациях приходится - заново строить целые населенные города - прошу предложить в МЧС РОССИИ - мои проекты отопительных систем - в дальнейшем нет гарантии - если не затопит, а будет ли  электроэнергия?
В торговой сети продается электродный котел ГАЛАН. Это самый мощный из всех электрических котлов за счет сверхреактивного нагрева. Но этот котел пользуется плохой репутацией, так как он не может работать на случайном проекте отопления.
Этот котел устанавливают в такое отопление, где он вообще не работает, в частности на «западном» проекте отопления.
Я хотел бы заводу-изготовителю предложить свою помощь. Этот котел может работать на моем проекте отопления и обогреть значительно большую площадь, чем заявленную заводом-изготовителем. При продаже этого котла должна даваться инструкция, указывающая, какое нужно монтировать отопление. Рассмотрено 2 варианта применения нового отопления:
1) в первом варианте - потребитель хотел бы купить полный пакет документов, в том числе и грамотный проект отопления.
2) во втором варианте - потребитель покупает котел, монтирует, а после выбрасывает на свалку?
Наше новое отопление подходит под российский климат. Многие не понимают: на западе резко континентальный климат, день от ночи отличается в 20 градусов, поэтому там западная технология - сильно оправдывает свое предназначение - все в автоматическом режиме (экономия топлива - уловить нужный отопительный момент - в основном, топим ночью). К тому же днем большой плюс, а ночью минус. В нашей средней полосе температурные колебания происходят плавно, достаточно присмотреться на погоду и вручную регулировать температуру на котле или поставить датчик по воздуху в какой-нибудь комнате, который будет регулировать температуру на котле, и к тому же можно отстроить краны на радиаторах. Не надо забывать в нашей средней полосе минус 30 может быть две-три недели, маломощная западная технология не справится, ежели к примеру: на дом в 150 кв.м ставить 100 к.в. котел - в моей практике такое встречалось.
Иногда из-за большого количества вновь построенных домов в районах, когда газификация была очень давно, где трубопроводы и станция были рассчитаны на то количество домов, а в последующем на ту же трубу вдруг выросли дома многократно, они не были рассчитаны - в сильные морозы - из-за большого расхода газа газовая служба не может подать нужное давление газа - в связи с чем котел работает на 40-50% от своей мощности из-за недостаточного давления газа, да и к тому же при малом давлении газа западные котлы не работают. Данная система отопления позволяет скомпенсировать эти потери и обогреть дом за счет большого КПД. Сейчас дом построили, а его не газифицируют из-за нехватки мощности?
При признании и широком применении - отопительной системы - с энергонезависимым режимом - станут пользоваться спросом наши Росийские котлы, а особенно АОГВ-29.
Описание чертежей
Фиг.1(а) план отопительной системы в два этажа с энергонезависимым режимом.
Фиг.1(б) план отопительной системы в два этажа с узлом, который может обеспечить циркуляцию как в принудительном, так и в энергонезависимом режиме.
Фиг.2(а) план отопительной системы в три этажа с энергонезависимым режимом.
Фиг.2(б) план отопительной системы в три этажа с узлом, который может обеспечить циркуляцию как в принудительном, так и в энергонезависимом режиме.
Фиг.3(а) план отопительной системы в четыре этажа, с одним котлом на первом этаже.
Фиг.3(б) план отопительной системы в четыре этажа, с двумя котлами на первом этаже.
Фиг.3(в) план отопительной системы в четыре этажа, с двумя котлами на разных этажах - на первом этаже и в подвале.
Фиг.4(а) план отопительной системы в два этажа - с подключением контура теплого пола, в обратный розлив.
Фиг.4(б) план отопительной системы в два этажа - с подключением узла теплого пола, где запитывается подача и обратка узла теплого пола - в обратный розлив отопительной системы.
Фиг.5(а) план отопительной системы в три этажа - с подключением контура тёплого пола в обратный розлив, на первом этаже.
Фиг.5(б) план отопительной системы в три этажа - с подключением гребенки теплого пола, на первом этаже - обратным стояком с третьего этажа.
Фиг.5(в) план отопительной системы в три этажа - с подключением узла теплого пола, где запитывается подача и обратка узла теплого пола, в обратку, опускающуюся с третьего этажа.
Фиг.5(г) план отопительной системы в три этажа - с подключением узла теплого пола, где запитывается подача и обратка узла теплого пола - в обратный розлив отопительной системы.
Фиг.6(а) план отопительной системы в четыре этажа - с подключением контура тёплого пола, в подвальный розлив.
Фиг.6(б) план отопительной системы в четыре этажа - с подключением контура тёплого пола, в обратный розлив - первого этажа.
Фиг.6(в) план отопительной системы в четыре этажа - с подключением гребенки теплого пола в подвале, в подвальный розлив - а запитываем от обратки с третьего этажа.
Фиг.6(г) план отопительной системы в четыре этажа - с подключением гребенки теплого пола на первом этаже, в обратный розлив, от обратки с третьего этажа.
Фиг.6(д) план отопительной системы в четыре этажа - с подключением узла теплого пола, на первом этаже, где запитывается подача и обратка узла
теплого пола, в обратку, опускающуюся с третьего этажа.
Фиг.6(е) план отопительной системы в четыре этажа - с подключением узла теплого пола в подвале, где запитывается подача и обратка узла теплого пола, в обратку, опускающуюся с третьего этажа.
Фиг.6(ж) план отопительной системы в четыре этажа - с подключением узла теплого пола на первом этаже, где запитывается подача и обратка узла теплого пола, в обратный розлив отопительной системы на первом этаже.
Фиг.6(з) план отопительной системы в четыре этажа - с подключением узла теплого пола, в подвале, где запитывается подача и обратка узла теплого пола, в подвальный розлив отопительной системы - в подвале.
Фиг. 7 показан принцип соединения радиатора 1, на втором этаже и третьем этаже.
Фиг.8 показан принцип соединения концевых радиаторов 2 и радиаторов 9.
Фиг. 9 радиатор 5 и 7 - таким соединением мы пользуемся на втором и третьем этаже, если розлив от радиатора в стороне.
Фиг.10 радиатор 4 и 10 - так соединяем радиаторы, которые расположены
около котла, в разрыв стояка.
Фиг.11 показано, как движутся водяные потоки, на радиаторах 2, 3 и 9.
Фиг.12 показано соединение радиаторов с перемычкой - влияние на физическое сопротивление - от того, как соединим радиатор.
Фиг.13 показано соединение радиаторов в разрыв стояка - влияние на физическое сопротивление - от того, как соединим радиатор.
Фиг.14 показано соединение радиатора по диагонали - влияние на физическое сопротивление - от того, как соединим радиатор.
Фиг.15 узел, 25 УНК-1-40,УНК-1-50, который может обеспечить:
принудительную или энергонезависимую циркуляцию, в автоматическом режиме.
Фиг.16 показан, более крупный план узла теплого пола 32.
Фиг.17 показан, более крупный план узла теплого пола 34.
Фиг.18 показано соединение узла теплого пола 34 в «обратный собирающий розлив» 35.
1 - 10 - радиаторы.
11 - подающий розлив.
12 - обратный розлив.
13 - концевой стояк на первом этаже - к которому соединяем, радиатор 2.
14 - стояк на первом этаже, к которому соединяем радиатор 3.
15 - стояк на первом этаже, к которому соединяем радиатор 4.
16 - труба соединяющая радиатор 2.
17 - подающая труба, соединяющая радиаторы 5 и 7.
18 - обратная труба, соединяющая радиатор 5 и 7.
19 - подающая труба розлива на третьем этаже.
20 - обратная труба розлива на третьем этаже.
21 - расширительный бак.
22 - основной котел.
23 - подвальный обратный розлив.
24 - циркуляционный насос - в подвале.
25 - узел, который может обеспечить: принудительную и энергонезависимую циркуляцию, в автоматическом режиме.
26 - оконечные стояки в подвале, к которым соединяются радиаторы 9.
27 - стояки в подвале, к которым соединяются радиаторы 10.
28 - подающий стояк, который питает подающие розливы 11 от котла.
29 - электрический котел.
30 - контур теплого пола.
31 - гребенка теплого пола.
32 - узел теплого пола, соединенный: подача и обратка - без разрыва, в одну обратную трубу, идущую с третьего этажа.
33 - контур теплого пола.
34 - узел теплого пола, соединенный: подача и обратка - без разрыва, в одну трубу, в обратный розлив и/или подвальный розлив.
35 - обратный собирающий розлив.
Осуществление изобретения
Система отопления в два, три, четыре этажа, с подключением теплого пола, с энергонезависимым режимом, с использованием многослойных потоков воды для осуществления циркуляции, это совершенно новый подход обогрева зданий - для частных домов и офисов.
При помощи проектирования отопления мы можем получить дополнительно к мощности котла - энергию. Это та энергия, которая может возникнуть, когда создадут определенные условия, т.к. в патентном материале заявлено: запатентовать - представленные в чертежах различные варианты проектов отопительных систем: в два, три, четыре этажа - с энергонезависимым режимом - представлено: 14 вариантов подключения теплого пола.
В этом материале попытаемся объяснить, каким образом можем получить физические возможности воды, двигаясь многослойным потоком - отопление состоит из множества узлов, если что-то изменить или удалить, то всё отопление в целом не будет или хуже будет работать: 1. Предоставленная система отопления может работать с энергонезависимым режимом, то есть для циркуляции воды в системе отопления не нужна механическая сила, которую толкает с помощью электрической энергии насос. Для этого в выходящую трубу из котла (подающий стояк 28) врезаем узел 25 (УНК-1-40, УНК-1-50), который может обеспечить как принудительную циркуляцию, так и работу в энергонезависимом режиме - автоматически. Основной котел 22 приобретаем и устанавливаем, желательно - энергонезависимый, т.к. автоматика в котле не требует электрической энергии, система отопления - универсальная. Можно приобрести и/или дополнительно установить электрический котел 29, т.к. электрические котлы могут работать только с принудительной циркуляцией - у некоторых котлов циркуляционный насос встроен в котел или монтируем дополнительный насосный узел, который широко известен.
Предложенная система отопления дополнительно увеличит заявленную заводом изготовителем котла обогреваемую площадь.
2. Подающий розлив 11 делаем как можно ниже (котлу нужно затратить энергию на подъем). Монтируем подающий розлив 11 над полом второго этажа или прячем в пол второго этажа - даже если есть третий и четвертый этаж. Подающий розлив 11 закольцовываем стояком 13 с обратным розливом 12, большим диаметром - почти во всех вариантах диаметр 32.
3. Проектируем отопление так, чтобы у нас было минимум два и более выходящих из котла через тройники - независимых, со своими розливами - закольцовок : подающий розлив 11, стояк 13, обратный розлив 12 - закольцовка, у нас на чертеже - две закольцовки. Очень важно достичь балансировки - рассчитать по физическому сопротивлению, иначе сильное крыло забьет слабое, даже если система отопления с насосом, все равно надо придерживаться и пытаться сбалансировать. Это достигается за счет уменьшения диаметров труб на розливах относительно подающего стояка 28,
который выходит из котла и соединяется с розливами: подающий и обратный 11 и 12 - начальный диаметр подающего розлива 11 и конец обратного розлива 12 зависит от степени загруженности по физическому сопротивлению данной закольцовки. Чем больше независимых закольцовок - сокращается протяженность вышедшей воды из котла, и убираем по возможности физическое сопротивление.
4. Котёл соединен с подающими розливами 11 - подающим стояком 28 - в который при необходимости врезаем узел 25. Если используем энергонезависимый котел - диаметр подающего стояка 28 - известен - соответствует диаметру в котле, или ставим энергозависимый котел, тогда выходящая труба из котла и входящая в котел - диаметр 45-57 мм.
5. На втором этаже, т.к. подающий розлив 11 расположен над полом второго этажа или спрятан в пол второго этажа - то есть радиаторы 1 находятся выше подающего розлива: соединяем радиаторы 1 в подающий розлив 11 - через шаровые краны: подачу и обрату радиатора преимущественно сверху, как показано на фиг.1(а), фиг.1(б), фиг.7. Изобретение заключается в комплексном подходе. Для того, чтобы радиаторы 1 хорошо работали, т.к. у нас отопление с энергонезависимым режимом, нам очень важно создать и увеличить циркуляцию на подающем розливе 11, тем самым увеличиваем КПД системы отопления - это основопологающее значение всего отопления, а это влечет к увеличению циркуляции на радиаторах 1, 5, радиаторов третьего этажа, радиаторов первого этажа и подвала - нужно сделать следующее:
а). Перед всеми радиаторами обязательно ставим краны - шаровые. Нельзя ставить вентиля и автоматические вентили, т.к. в этих кранах заведомо заложено задавливание диаметра.
б). Замыкающий радиатор 2 на первом этаже врезаем через шаровые краны: подающую и обратную трубу радиатора, врезаем в концевой стояк 13 - без разрыва стояка, как показано на фиг.1(а), фиг.1(б) и фиг.8, который - почти во всех вариантах - диаметр 32.
Объясняю физический процесс, как при таком соединении (радиатор 2, фиг.8) движется вода:
водяной поток движется сверху вниз, естественно подталкивается водяным потоком со 2 и 3 этажа, понятно - движение сверху вниз для горячей воды противоестественно. Как только поток воды встречает возможность уйти по горизонту (по наименьшему сопротивлению) - вода с легкостью это делает. Первоначально водяной поток вообще не пойдет в перемычку - которая получилась, т.к. мы врезали в цельный стояк 13 радиатор 2, Фиг.8, Фиг.11, а в последующем - в радиатор будет заходить воды столько, сколько необходимо, а весь основной поток воды будет с легкостью бежать в котел. Этот узел будет работать как бы в автоматическом режиме. Тем самым увеличиваем циркуляцию на подающем розливе 11 и таким образом увеличиваем водяной поток на радиаторах 1. Практически это выглядит так: как только мы запустили отопление - радиатор и трубы холодные, положите руку на трубу 16 и перемычку фиг.11 и увидите, куда пойдет вода - перемычка будет холодная, а труба 16 будет теплая. В этом узле остановимся более подробно: в том месте, где соединяется радиатор 2, фиг. 1(а), фиг.1(б), фиг.8, фиг.11 - подающий розлив 11 закольцовывается с обратным 12, довольно-таки большим диаметром - в месте соединения с радиатором не имеет сужений, я хотел бы рассмотреть это соединение (радиатор 2) на фиг.11, как ранее было сказано: «вода движется разными потоками, более горячая быстрее, а холодная может и вовсе стоять» - видим на фиг.11 - водяной поток горячей воды 1 заходит в радиатор, а поток 2 может стоять или медленно двигаться, но в радиатор поток 2 не будет заходить, далее при выходе из радиатора поток 3 будет встречаться с потоком 4 - вот здесь будет создаваться какое-то сопротивление - физическое. Из всего сказанного: самая горячая вода - поступающая сверху, будет проходить через радиатор, а более холодная вода - через перемычку в котел.
в). Предпоследние радиаторы 3 тоже соединяем по тому же принципу, как соединяли радиатор 2, так же закольцовываем - подающий розлив 11с обратным 12 - стояком 14, куда врезаем радиатор 3 - без разрыва, но только диаметр стояка 14 - меньшим (диаметром 25), по отношению к стояку 13.
г). Самый первый радиатор от котла или два первых мы соединяем в разрыв стояка 15, через шаровые краны в радиатор 4 - как показано на фиг. 1(а), фиг.1(б) и фиг.10. При таком соединении создается большое физическое сопротивление, что дает возможность горячей воде дойти по подающему розливу 11 как можно дальше к радиатору 2.
Т.к. все авторы в опубликованных книгах не рассматривают и не знают, что такое физическое сопротивление, при работе отопления - рассмотрим варианты с разными соединениями радиаторов на чертеже - Фиг.12, Фиг.13 и Фиг.14.
Фиг.12 - радиаторы 2, 3 врезаем в стояки 13,14, которые закольцовывают подающий розлив 11 с обратным розливом 12, без разрыва - самая горячая вода, поступающая сверху, будет проходить через радиатор, а более холодная вода - по стояку в котел, потоки 3 и 4 фиг.11 будут встречаться, сопротивление будет малое.
Фиг.13 - радиатор 4 врезаем через шаровые краны, в разрыв стояка 15, при таком соединении создается большое сопротивление, т.к. в радиаторе большой объем воды, радиатор отдает тепло - происходит остывание воды и постоянное перестроение слоев, т.к. более горячая вода заполняет верхнюю часть радиатора - нужно приложить усилие, чтоб вытолкнуть более холодную воду из радиатора в котел, что создает большое физическое сопротивление для циркуляции.
Фиг.14 - радиатор врезаем, в разрыв - по диагонали в стояк или обратку радиатора в обратный розлив по диагонали - происходит еще большее физическое сопротивление - можем использовать и этот вариант: горячие и холодные потоки пойдут через радиатор - только по диагонали, что увеличит физическое сопротивление в разы.
существует один закон в теплотехнике: «температура радиатора зависит от скорости перемещаемой жидкости»,
Казалось, какая разница, как соединить радиатор - «лучше, по диагонали» - так считают все авторы в опубликованных книгах - а следовательно, зависит, какое будет КПД отопления - при малой циркуляции: верх радиатора горячий, а низ холодный.
д). Т.к. мы рассматриваем отопление с энергонезависимым режимом, работа без циркуляционного насоса, понятно - концевые радиаторы будут холоднее первых. Для того чтобы сократить эту разницу, нужно увеличить циркуляцию - весь мир пришел к «насосу», а мы к убиранию физического сопротивления и использованию энергии самой водой - пусть она не такая большая, но все же есть - обязательно делаем много стояков, которые питают радиаторы на первом этаже: из подающего розлива 11 опускаем на первый этаж стояки 13, 14, 15, через которые выводим со второго и третьего этажа в котел - холодные потоки, тем самым убираем физическое сопротивление, увеличиваем циркуляцию.
е). Радиатор 5 соединяем, если радиатор расположен в стороне, от подающего розлива 11 на втором и/или третьем этаже: врезаем подающую 17 и обратную 18 через шаровые краны - преимущественно сверху, в подающий розлив 11, в 5-10 см друг от друга фиг.1(а), фиг.1(б), фиг.9.
Тонкость этого изобретения состоит в следующем: подающую трубу 17 и обратную трубу 18 соединяем строго сверху в подающий розлив 11. Почему в розливе в самом верху движется самая горячая вода, с самой большой скоростью, если соединим сбоку, как обычно требует дизайн, хочется спрятать трубу и т.д. - радиатор работать не будет, а если будет, то будет еле теплый, потому что подключаем в другой скоростной поток - используем «многослойные потоки воды», т.к. в самом верху движется вода, с самой большой скоростью и самая горячая.
ё). На втором этаже - подающий розлив 11, можно делать идеально ровно, местами с направлением к радиатору для выведения воздуха.
ж).  На котле, т.е. на подающем стояке 28, можем установить узел 25 (УНК-1-40,УНК-1-50), который может обеспечить: принудительную циркуляцию и работу в энергонезависимом режиме - если выключат свет - автоматически фиг.1(а), фиг.1(б).
Третий этаж
1. Тонкость изобретения при подключении третьего этажа заключается в следующем - у нас подающий розлив 11 под полом или над полом второго этажа: монтируем и поднимаем свой отдельный розлив на третий этаж одним и тем же диаметром -32, без разрывов (он хоть и выше, но не подающий розлив, т.к. отопление - это целостный организм, состоящий из множества узлов, а подающий розлив выполняет функцию распределения всей энергии на все узлы), протаскиваем трубы: подача 19 и обратка 20, прокладываем под полом или над полом третьего этажа, т.е. под батареями на третьем
этаже, и опять соединяем в тот же подающий розлив 11 - где нам удобно, далее радиатор 6 соединяем, как было описано при подключении радиаторов 1, то есть сверху в розлив фиг.2(а), фиг.2(б).
2. Дома все бывают разные - обычно третий этаж меньше по площади, чем второй этаж, за счет ломаной крыши, и не всегда возможно протащить свой отдельный розлив по третьему этажу, как показано в 1 варианте. Предлагается очень интересный вариант: врезаем в подающий розлив 11 трубу 19, поднимаем свой отдельный розлив на третий этаж - без разрывов, одним и тем же диаметром - 32, под полом или над полом третьего этажа и врезаем рядом в тот же подающий розлив 11, расположенный на втором этаже - трубой 20, в зависимости от планировки здания, возможно минимально: в 5-10 см друг от друга или более. Сказано - возможное минимальное расстояние: подающая 19 от обратной 20. Радиатор 7 соединяем, как было описано при подключении радиатора 5: фиг.1 (а), фиг. 1(б), фиг. 9, радиаторы 8 соединяем так же, как было описано при подключении радиаторов 1: фиг. 1(а), фиг.1(б), фиг.7.
Таких отдельных, независимых, на третьем этаже розливов может быть от 1 до 4.
Важно при прокладке труб 19, 20 на третий этаж делать небольшой уклон в направлении к радиатору или к радиаторам с обеих сторон для выведения воздуха, и обязательно на радиаторах второго и третьего этажа ставятся спустники воздуха.
На котле, т.е. на подающем стояке 28, можем установить узел 25 (УНК-1-40, УНК-1-50), который может обеспечить как принудительную циркуляцию, так и работу в энергонезависимом режиме - автоматически фиг.2(а), фиг.2(б).
Подвальный или цокольный этаж
Так как все дома конструктивно разные - предлагается три варианта подключения цокольного этажа.
Фиг.3(а)
- опускаем с обратного розлива 12 стояки 26, 27, в подвал или полу подвал, диаметр аналогичен стоякам 14, 15. Оконечные стояки 26 - дальние от котла - закольцовываем: обратный розлив 12, с подвальным розливом 23, без разрывов - стояком 26, врезаем в цельный стояк радиаторы 9, соединяем аналогично, как соединяли радиаторы 2, 3, а стояки 27, которые ближе к котлу - соединяем радиаторы 10 в разрыв - аналогично соединению радиаторов 4. Все радиаторы в подвале соединяем в подвальный розлив 23. Расчитываем по тому же принципу, как на первом этаже - чем ближе радиатор к котлу, тем больше нужно создать физическое сопротивление для достижения более горячих - конечных радиаторов. Далее врезаем в подвальный розлив 23 циркуляционный насос 24 для выведения в котел отработанного потока воды из радиаторов 9, 10 и подвального розлива 23 - для этого врезаем циркуляционный насос 24 в подающий розлив 28 на первом этаже - выше узла 25 УНК-1-40, УНК-1-50.
а). При включенном циркуляционном насосе 24 Фиг.3(а) узел 25 тоже включен: отработанная жидкость с подвального розлива 23 поступает в подающий стояк 28, далее - в подающий розлив 11, через стояки 13, 14, 15, в обратный розлив 12 и в котел 22.
б). Если выключат электроэнергию - насос 24 и насос в узле 25 не будет работать - отопление в здании будет работать: узел 25 автоматически переключит на энергонезависимый режим - за счет физического процесса воды - будет работать: отопление во всем здании - будет работать подвал - только слабо (работа отопления описана в этом материале с энергонезависимым режимом) - если будет установлен энергонезависимый котел.
в). Или мы сами выключим в подвале циркуляционный насос 24, а насос на узле 25 оставим включенным - циркуляция в подвале будет работать наоборот: от врезки подающего стояка 28, через насос 24, в подвальный розлив 23, далее через радиаторы 9, 10, в обратный розлив 12 и в котел 22 Фиг.3(а).
г). При выключенном циркуляционном насосе 25 Фиг.3(а), а циркуляционный насос в подвале 24 оставим включенным - циркуляция в здании осуществляется за счет физического процесса воды: отработанная жидкость с подвального розлива 23 поступает через насос 24 в подающий стояк 28 - циркуляция в подвале будет с большей интенсивностью, только насос 24 по мощности должен быть не сильно большой и на самой маленькой скорости.
Фиг.3(б)
- все то же самое, что и в Фиг.3(а), только параллельно основному котлу 22 устанавливаем электрический котел 29: обратку электрического котла врезаем в обратный розлив 12, а подачу в подающий розлив 28 выше узла 25 (УНК-1-40, УНК-1-50). Так как электрический котел может работать только с принудительной циркуляцией - электрические котлы могут быть со встроенным насосом или монтируем дополнительный насосный узел, который широко известен. Преимущество такого соединения:
а) в отсутствие хозяев можно систему отопления поставить на дежурный режим: выключить котел 22, выключить насос на узле 25, выключить насос в подвале 24, а котел 29 оставить включенным: будет малое потребление электроэнергии, но подвал будет работать, но слабо - достаточно, чтобы поддерживать в зимнее время, а если включим насос 24 - будет большее потребление электроэнергии на котле 29, т.к. будем топить все здание, в полном объеме,
б) или днем топим основной котел 22, а ночью электрический 29, да и к тому же ночной тариф дешевле.
Фиг.3(в)
- электрический котел 29 оставляем на прежнем месте, то есть на первом этаже, а основной котел 22 и узел 25 (УНК-1-40, УНК-1-50) опускаем в подвал. Обратку котла 22 соединяем в подвальный розлив 23, в то место, куда врезали циркуляционный насос 24 (насос 24 убираем из схемы отопления) - подачу котла 22 соединяем в узел 25 (УНК-1-40, УНК-1-50), далее врезаем в подающий стояк 28 выше электрического котла 29.
а). Когда топим основной котел в подвале 22 - работа отопления вся та же самая, как вариант Фиг.3(а), только котел более нагружен на все здание - в четыре этажа, если сравнить с тем, когда котел 22 стоял на первом этаже.
б). Если выключат электроэнергию - отопление будет продолжать работать, отапливать четыре этажа - циркуляция осуществляется за счет физического процесса, если установлен энергонезависимый котел 22.
в).  Можем отапливать, так же как и при варианте Фиг.3(б) - подтапливать электрическим котлом 29, который установлен на первом этаже: выключим основной котел 22, выключим узел 25, а котел 29 оставим включенным - основная работа котла 29 будет на верхние три этажа, а система отопления в подвале будет работать - все наоборот по отношению, когда топим основной котел 22: теплоноситель со стояка 28, через узел 25, через котел 22 (котел имеет хорошую изоляцию, чтоб не отдавать тепло), в подвальный розлив 23, далее через радиаторы 9, 10 в обратный розлив 12 и в котел 29 - при таком варианте циркуляция в подвале не настолько быстра, но достаточна, чтоб отопить в зимнее время подвал и затратить минимальное количество топлива.
г). Можем включить оба котла 22 и 29 - если надо быстро обогреть дом.
Во всех трёх вариантах получаем два отдельных, независимых
отопления: отдельная работа в три этажа и отдельная работа подвала.
Предложенное отопление - с большими режимами, с хорошим КПД.
Если на домах в два и три этажа - можем исключить из схемы узел 25, но на доме в четыре этажа его желательно использовать.
При отключении электроэнергии отопление продолжает работать: все переключается автоматически, т.к. используем узел 25 УНК-1-40, УНК-1-50.
Второй и третий этаж работают полностью за счет физического процесса.
Циркуляция настолько быстра, что не требует насосов.
Расширительный бак - не имеет значения какой, на работу отопления он не влияет, он выполняет функцию - компенсирует при расширении жидкости и выведении воздуха из системы, а если будем использовать современный, позволяющий систему отопления поддерживать под давлением, на самом верхнем радиаторе нужно поставить автоматический спусткник воздуха,
и еще преимущество: радиаторы на третьем этаже могут выполнять роль расширительного бака - если закончилась жидкость, не будет работать верхний этаж, а отопление на всем здании будет работать. Как мы видим, вода (теплоноситель) в смонтированной системе может быть просто налита.
Подключение теплого пола
При подключении теплого пола - т.к. все дома конструктивно разные, существует много вариантов подключения теплого пола, но при предложенном данном новом отоплении нельзя пользоваться схемами подключения теплого пола - по западной технологии, там все очень просто: от котла идет отдельный контур, на узел теплого пола и без разницы, т.к. то отопление может работать только с насосом и так же теплый пол - с насосом, а у нас намного сложнее - мы должны постараться сделать теплый пол вообще без насоса, далее мы должны постараться, чтобы был теплый пол и он не помешал отоплению с энергонезависимым режимом, а еще - добиться, чтобы работающий теплый пол помогал, увеличивал циркуляцию всего отопления, но при том, если выключат электричество, отопление продолжало работать и при отключении электричества не требовало бы никаких механических действий, т.к. в этот промежуток времени нас может не быть дома - можно обойтись и без теплого пола. Т.к. все дома конструктивно разные - одинаковых домов нет, есть похожие, предлагаем 15 вариантов подключения теплого пола на домах в два, три и четыре этажа.
Фиг.4(а).
Подключаем теплый пол в отопительную систему, в два этажа, в обратный розлив 12 на первом этаже - с использованием энергонезависимого режима циркуляции теплого пола за счет правильно уложенного обратного розлива 12, к которой присоединяется веером уложенные трубы 30 - образовывающие в теплый пол: врезаются веером трубы в обратный розлив 12 и опять соединяются в этот же розлив, ровно, с небольшим уклоном, для выведения воздуха, по направлению от начала движения воды - получаем контур теплого пола 30.
Обратный розлив 12 выполнен в обычном режиме, без сужений, при том же диаметре трубы - просто параллельно розливу 12 врезаются ровные трубы маленького диаметра - если обратный розлив 12 не так далеко от желаемого теплого пола. На фиг.4(а) указан узел 25 (УНК-1-40, УНК-1-50), который может обеспечить как принудительную циркуляцию, так и работу в энергонезависимом режиме - автоматически. При подключении узла 25 расширяется возможность теплого пола, если отключим узел 25, получим работу всего отопления - в энергонезависимом режиме, можем исключить из схемы узел 25 - отопление будет прекрасно работать и теплый пол - тоже.
Фиг.4(б).
Подключаем теплый пол, в отопительную систему, в два этажа.
Устанавливаем узел теплого пола 34, который работает принудительно в своем замкнутом контуре, т.е. с насосом - на первом этаже, запитываем от обратного розлива 12 - подачу и обратку узла теплого пола: врезаем в одну трубу - в обратный розлив 12, расположенный горизонтально на первом этаже - узел теплого пола 34, без разрывов, где нам удобно - врезаем подачу от обратки на расстоянии 10-20 см (возможное минимальное расстояние) - при таком подключении обязательно подключаем два узла теплого пола 34 - для балансировки, и очень важно: водяной поток, выходящий из узла 34, т.к. теплый пол работает с насосом - входит в обратный розлив 12 - вовлекает за собой массу воды из отопления, тем самым увеличивает циркуляцию всего отопления, а для этого мы должны подать поток воды из узла 34 теплого пола - направленно - врезать обратку узла 34 в розливы 12 под углом в 45 градусов. Врезать под углом в 90 градусов - будут завихрения - будет происходить тормозящий момент. Т.к. в природе, если монтаж делаем из полипропиленовых труб, - тройников под 45 градусов не существует, а зря - при движении жидкости в трубах сокращается динамическое и гидравлическое сопротивление. Придуман выход - берем полипропиленовый фильтр, выбрасываем внутренности - вот и тройник.
Можем исключить из схемы узел 25 или его выключить, а насос на узле теплого пола 34 оставим включенным - будет прекрасно работать отопление, а работающий с насосом теплый пол - в своем замкнутом контуре - будет помогать циркуляции всего отопления. А если выключат электроэнергию - отопление будет работать, теплый пол - нет.
Фиг.5(а).
Подключаем теплый пол, в отопительную систему, в три этажа, в обратный розлив 12 на первом этаже - с использованием энергонезависимого режима циркуляции контура теплого пола 30. В этом варианте подключение теплого пола аналогично, описанному в варианте Фиг.4(а) - все тоже самое - теплый пол, так же на первом этаже, только добавлен третий этаж. Можем включить в схему узел 25.
Фиг.5(б).
Подключаем теплый пол, в отопительную систему, в три этажа, в гребенки теплого пола 31, на первом этаже. Для увеличения напорного давления на теплый пол мы используем отработанную воду с третьего этажа: в обратную трубу с третьего этажа 20 врезаем, не как ранее в тот же - подающий розлив 11, а обратку 20 с третьего этажа - опускаем и соединяем в гребенки 31, далее врезаем гребенки, в обратный розлив 12 на первом этаже. Гребенку 31 делаем ровной трубой, небольшого диаметра, к направлению начала движения воды, то есть к врезке трубы 20 - опускающуюся с третьего этажа для выведения воздуха из гребенки.
Можем использовать такое подключение теплого пола в энергонезависимом режиме - исключив из схемы узел 25 или установить его и можем выключить.
Фиг.5(в).
Подключаем теплый пол в отопительную систему в три этажа. Узел теплого пола 32, который работает принудительно в своем замкнутом контуре, т.е. с насосом, и устанавливаем на первом этаже: запитываем от обратного стояка 20, опускающегося с третьего этажа. Для увеличения напорного давления на теплый пол мы используем отработанную воду с третьего этажа: опускаем с третьего этажа прямой цельной трубой обратный стояк 20 и врезаем его в обратный розлив 12 на первом этаже - куда врезаем узел теплого пола 32, без разрывов: подачу и обратку узла 32 врезаем на первом этаже в обратный стояк 20 - опускающийся с третьего этажа. Узел 32 через контур теплого пола 33 осуществляет циркуляцию жидкости в своем замкнутом контуре, с принудительной циркуляцией.
Можем подключить узел 25 или исключить его из схемы - система отопления может работать в энергонезависимом режиме, теплый пол работает в своем замкнутом контуре - не будет электричества - отопление будет работать, теплый пол - нет.
Фиг.5(г).
Подключаем теплый пол в отопительную систему в три этажа. Узел теплого пола 34 устанавливаем на первом этаже, запитываем от обратного розлива 12: подачу и обратку теплого пола врезаем в одну трубу в обратный розлив 12, расположенный горизонтально на первом этаже. В этом варианте подключение теплого пола аналогично описанному в варианте Фиг.4(б) - все то же самое - узел теплого пола 34 подключен в обратный розлив 12 - на первом этаже, только добавлен третий этаж.
Фиг.6(а).
Подключаем теплый пол в отопительную систему в четыре этажа, в подвальный розлив 23 в подвале - с использованием энергонезависимого режима циркуляции теплого пола за счет правильно уложенного подвального розлива 23, к которой присоединяются веером уложенные трубы 30 - образующие теплый пол. В этом варианте подключение теплого пола аналогично описанному в варианте Фиг.4(а) и Фиг.5(а), все то же самое - только контур теплого пола 30 подключен в подвальный розлив 23, то есть в подвале, и добавлен еще этаж. Можем подключить контур теплого пола 30 и в подвале, и на первом этаже (и/или).
Фиг.6(б).
Подключаем теплый пол в отопительную систему в четыре этажа, в обратный розлив 12 на первом этаже - с использованием энергонезависимого режима циркуляции теплого пола за счет правильно уложенного обратного розлива 12, к которой присоединяются веером уложенные трубы 30 - образующие теплый пол. В этом варианте подключение теплого пола аналогично описанному в варианте Фиг.4(а), Фиг.5(а) и Фиг.6(а), все то же самое - только контур теплого пола 30 подключен в обратный розлив 12 на первом этаже и добавлен еще этаж. Можем подключить контур теплого пола 30 и в подвале и на первом этаже и/или.
Фиг.6(в).
Подключаем теплый пол в отопительную систему в четыре этажа, в гребенки теплого пола 31, в подвале. Для увеличения напорного давления на теплый пол мы используем отработанную воду с третьего этажа: обратную трубу с третьего этажа 20 врезаем, не как ранее в тот же - подающий розлив 11, а обратку 20 с третьего этажа опускаем и соединяем в гребенку 31, находящуюся в подвале, далее врезаем гребенку в подвальный розлив 23. Гребенку 31 делаем ровной трубой небольшого диаметра, к направлению начала движения воды, то есть к врезке трубы 20 - опускающейся с третьего этажа для выведения воздуха из гребенки. В этом варианте подключение теплого пола аналогично описанному в варианте Фиг.5(б), все то же самое - только гребенка теплого пола 31 подключена в подвале. Можем подключить гребенку теплого пола 31 и в подвале, и на первом этаже и/или и при таком подключении теплого пола - теплый пол может работать в энергонезависимом режиме.
Фиг.6(г).
Подключаем теплый пол в отопительную систему в четыре этажа в гребенки теплого пола 31 на первом этаже. В этом варианте подключение теплого пола аналогично описанному в варианте Фиг.5(б) и Фиг.6(в) - все то же самое - только гребенки теплого пола 31 подключены на первом этаже. Можем подключить гребенки теплого пола 31 и в подвале, и на первом этаже и/или - при таком подключении теплого пола теплый пол может работать в энергонезависимом режиме.
Фиг.
6(д). Подключаем теплый пол в отопительную систему в четыре этажа: обратный стояк 20, опускающийся с третьего этажа, врезаем на первом этаже - в обратный розлив 12, в который врезаем, без разрыва - узел теплого пола 32. В этом варианте подключение теплого пола аналогично описанному в варианте Фиг.5(в) - все то же самое, узел теплого пола 32 врезан в обратный стояк 20 - на первом этаже, опускающийся с третьего этажа - а только добавлен подвальный этаж. Можем подключить узел теплого пола 32, в подвале и на первом этаже, и/или, а контур теплого пола 33 - разложить где угодно - на любом этаже.
Фиг.6(е).
Подключаем теплый пол в отопительную систему в четыре этажа: обратный стояк 20, опускающийся с третьего этажа, врезаем в подвальный розлив 23, в который врезаем, без разрыва - узел теплого пола 32. В этом варианте подключение теплого пола аналогично описанному в варианте Фиг.5(в) и Фиг.6(д) - все то же самое - только узел теплого пола 32 подключен в подвале - в обратный стояк 20, опустившийся с третьего этажа, и врезан в подвальный розлив 23 и добавлен подвальный этаж. Можем подключить узел теплого пола 32 и в подвале, и на первом этаже, и/или, а контур теплого пола 33 можно разложить где угодно - на любом этаже.
Фиг.6(ж).
Подключаем теплый пол в отопительную систему в четыре этажа: узел теплого пола 34 на первом этаже, запитываем от обратного розлива 12 - расположенного на первом этаже: подачу и обратку теплого пола, врезаем в одну трубу - в обратный розлив 12, расположенный горизонтально на первом этаже. В этом варианте подключение теплого пола аналогично описанному в варианте Фиг.4(б), Фиг.5(г) - все то же самое - узел теплого пола 34 также подключен в обратный розлив 12 - на первом этаже, а добавлен третий этаж и подвал. Можем подключить узел теплого пола 34 и в подвале, и на первом этаже, и/или, а контур теплого пола 33 разложить где угодно - на любом этаже.
Фиг.6
(з). Подключаем теплый пол в отопительную систему в четыре этажа - узел теплого пола 34 в подвале запитываем от подвального розлива 23: подачу и обратку теплого пола врезаем в одну трубу - в подвальный розлив 23, расположенный горизонтально в подвале. В этом варианте подключение теплого пола аналогично описанному в варианте: Фиг.4(б), Фиг.5(г), Фиг.6(ж) - все то же самое - только узел теплого пола 34 подключен не на первом этаже, а в подвале и врезан в подвальный розлив 23 и добавлен третий этаж и подвал.
Можем подключить узел теплого пола 34 и в подвале, и на первом этаже, и/или, а контур теплого пола 33 разложить где угодно - на любом этаже.
Фиг.18.
Ранее был представлен вариант подключения узла теплого пола 34 под чертежами Фиг. 4(б), Фиг. 6(ж), Фиг. 6(з) - в этих предложенных вариантах узел теплого пола 34 врезается в «обратный розлив» 12 или
«подвальный розлив» 23 - обязательное условие: монтируем два узла для балансировки. В этом пункте предлагаем расширяющие возможности подключения этого узла 34, т.к. не всегда удобно подключать, а в иных случаях нет такой возможности и необходимости - подключать два узла теплого пола 34. В отопительной системе может быть несколько - минимум два «обратные розлива», далее они собираются в одну трубу, которую мы называем «обратный собирающий розлив», который соединяется с котлом. Подключаем точно так же, как ранее было описано соединение узла теплого пола 34, но только врезаем узел теплого пола 34 в «обратный собирающий розлив» 35, см. Фиг.18. При этом варианте подключаем один узел теплого пола 34.