Расчет достаточности звукоизоляции переходной железобетонной плиты строящегося высотного здания «Idel’ Tower» в г. Уфе

Расчет достаточности звукоизоляции переходной железобетонной плиты строящегося высотного здания «IDEL' Tower» в г. Уфе

1 2 3*

Кривцов С.И. , Рамазанов Т.А. , Кочанова Е.Ю. 1Ведущий научный сотрудник центра «Стройтехэкспертиза», старший преподаватель кафедры «Строительные конструкции» УГНТУ, Проспект Октября, д. 180, кв. 340, г. Уфа, РФ Магистрант кафедры «Строительные конструкции» УГНТУ,

ул. Менделеева 193/1, комн. 411, г. Уфа, РФ Аспирант кафедры высшей и прикладной математики БГУ, ул. Байкальская, д. 101, г. Уфа, РФ

Аннотация

В статье приведены результаты проведенного акустического расчета переходной железобетонной плиты, разделяющей по вертикали жилую часть (выше 4 этажа) высотного здания от технического этажа (4 этаж), на котором расположен блок вентиляционных камер. Переходная плита предназначена для передачи нагрузки от колонн выше расположенных этажей на колонны нижнего ряда.

Согласно п. 9.14 [1] междуэтажные перекрытия с повышенными требованиями к изоляции воздушного шума (Rw= 57...62 дБ), разделяющие жилые и встроенные шумные помещения, следует проектировать, как правило, с использованием монолитного железобетона достаточной толщины. Достаточность звукоизоляции такой конструкции определяют расчетом.

Ключевые слова: строительная акустика, акустический расчет, индекс звукоизоляции воздушного шума, принцип максимальной звукоизоляции.

The adequacy calculation of acoustic isolation of the transitional reinforced concrete slab in construction of high-rise building "Idel Tower" situated in Ufa

Krivtsov S.I.1, Ramazanov T.A.2, Kochanova E.Y.3

'Senior Researcher Center "Construction and technical expertise", Senior Lecturer of the Department "Building

Structures" USPTU, Russia, Republic Bashkortostan, Ufa, 180 October Prospect, Apt. 340 2Master of the department "Building construction " USPTU Russia, Republic Bashkortostan, Ufa, 193 /1 Mendeleev Street. room 411 3Postgraduate student of the Department of higher and applied mathematics BSU, Russia, Republic Bashkortostan, Ufa, 101 Baykalskaya Street

Abstract

The article presents the results of acoustic calculation of the transitional reinforced concrete slab which separates the residential section vertically (on the 4th floor above) of high-rise building from the technical level (4th floor), where the block offan rooms is located. The approach slab is designed to transfer the load from the upstream floors pillar on the columns of the base course.

In accordance with clause 9.14 [1] the inserted floors with high requirements for airborne sound insulation (RW= 57...62 dB), separating residential and built-in noisy areas, as a rule should be designed by means of monolithic reinforced concrete of sufficient thickness. The adequacy of acoustic insulation of such construction is determined by calculation.

Key words: building acoustics, acoustic calculation, the index of airborne sound insulation, the concept of maximum sound insulation.

*

E-mail: mokimotol@yandex.ru

Переходная плита (плита перекрытия) - массивная армированная железобетонная плоская опорная конструкция, служащая для передачи усилий от железобетонного каркаса жилой части здания (этажи 5-42) на железобетонный каркас части здания, занимаемого общественными и техническими помещениями (этажи минус 3-4). При этом шаг колонн нижней и верхней частей здания не совпадают. Поскольку переходная плита является также разделительным элементом между вентиляционными камерами и жилыми квартирами, необходимо произвести акустический расчет достаточности звукоизоляции переходной плиты для обеспечения уровней шумов в жилых квартирах здания от работающего вентиляционного оборудования, не превышающих нормативных значений.

Исходные данные:

- толщина переходной плиты к1 = 1500 мм;

- объемный вес материала переходной плиты р1 = 2500 кг/м ;

- скорость звука в бетоне с1=3200 м/с;

- акустическое сопротивление бетона 21 = р1 х с1 = 2500 х 3200 = 8х106 кг/м2х;

- объемный вес воздуха р0 = 1,29 кг/м ;

- скорость звука в воздухе с0 = 340 м/с;

- акустическое сопротивление воздуха Z0 = р0 х с0 = 1,29 х 340 = 438,6 кг/м •с;

- нормативный уровень звука в жилой комнате квартиры [1]:

в дневное время (7Ш - 23ш) 40 дБА;

в ночное время (23ш - 7Ш) 30 дБА;

- уровни звуковой мощности вентиляционного оборудования на 4 этаже, приведенные в таблице.

Таблица 1

Уровни звуковой мощности вентиляционного оборудования на 4 этаже

Вентиляционное оборудование Уровень Уровень

звуковой мощности отдельного оборудования, дБА

Наименование помещения Шифр по проекту Марка по каталогу суммарной звуковой мощности в помещении, дБА

Приточно-

вытяжная вентиляция жилых ПВ1-2А ПВ2-2А DV Compact 60 DV Compact 60 63 63 66

помещений

ПД1-2А ВРАН9-112-ПД 98

Противодымная ПД2-2А ВРАН9-112-ПД 98

приточная ПД3-2А ОСА-501-071 83 101

вентиляция ПД4-2А TLP-200/5 53

ПД5-2А ОСА-501-071 83

Противодымная

вытяжная ДУ5-28 ВРАН9-90-ДУ 90 90

вентиляция

Приточно- вытяжная вентиляция общественных помещений П23-2В П21-2В П22В31-2В П20В30-2В DV Compact 15 TA 2000 HW Topvex FR03 Topvex FR06 53 63 65 64 69

Кривцов С.И., Рамазанов Т.А., Кочанова Е.Ю. Расчет достаточности звукоизоляции переходной железобетонной плиты строящегося высотного

здания «IDEL' Tower» в г. Уфе

Взаимное влияние друг на друга звуковой мощности вентоборудования соседних помещений определяется звукоизолирующей способностью кирпичных перегородок, разделяющих венткамеры. Звукоизоляция кирпичных перегородок между венткамерами, равная 49дБ, исключает влияние (усиление) шума смежных помещений.

Частотная характеристика изоляции воздушного шума однослойной плоской ограждающей конструкцией сплошного сечения с поверхностной плотностью от 100 до 800 кг/м2 из бетона, железобетона, кирпича и тому подобных материалов определяется согласно п. 3.2 [2]. Переходная плита имеет поверхностную плотность

т = р . Их = 2500 -1,5 = 3750 кг/м2

гораздо большую, чем поверхностная плотность ограждающих конструкций, обычно применяемых в строительстве. Поэтому, для расчета плиты авторы применили принцип максимальности звукоизоляции [3]:

R

max

= 20lg

По табл. 5.1 [3] определяется максимальная толщина бетонной плиты, обеспечивающая максимально возможную звукоизоляцию Ишах = 783 мм. При увеличении толщины бетонной плиты, звукоизоляция не увеличивается, оставаясь величиной постоянной. Таким образом, звукоизоляция воздушного шума переходной плитой толщиной равной 1500 мм остается неизменной и составляет 79 дБ.

Требуемую изоляцию воздушного шума Лгр, дБ, ограждающей конструкции, через которую проникает шум, следует определять при распространении шума в жилое помещение, защищаемое от шума, из смежного помещения с источниками шума (венткамера) по п.1.4 [2]:

Яр = ¿Лш -10№ + 10]£У -1018* - ¿Лдоп,

где Ьаш - уровень звука в помещении с источником шума, дБА, Ьаш = 101 дБА; Ви -

акустическая постоянная изолируемого помещения, м2; Я - площадь разделяющего

ограждения (переходной плиты) между жилой комнатой на 5 этаже и наиболее шумной

2 2

венткамерой (101дБА), м , Я = 15,1 м ; Ьлдоп - допустимый уровень звука в жилой комнате в ночное время, дБА, Ьадоп = 30 дБА; к - коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля, принимается по табл. 3 [2] в зависимости от среднего коэффициента звукопоглощения аср в изолируемом помещении, к = 1,25. Акустическая постоянная изолируемого помещения:

Бш = Л/1- а ср

где А - эквивалентная площадь звукопоглощения помещения, м ; аср - средний коэффициент звукопоглощения помещения (для оштукатуренных и бетонных поверхностей аср < 0,02).

Параметр А вычисляется:

A = 0,163К/Г

где Т - время реверберации малых помещения, и определяется по графику рисунка [4].

Обггм помещены

Рис 1. График зависимости времени реверберации от объема помещения

Тогда:

V = Б  Н = 15,1-3,0 = 45,3 м3;

Т = 0,81 с;

А = 0,163  45,3 / 0,81 = 9,12 м2;

Ви = А/1- аср = 9,12 /1 - 0,02 = 9,3 м2.

И требуемая изоляция воздушного шума по формуле (3) составит:

Я^ = 101 -101^,3 +101§15,1 -10^1,25 -30 = 72,1 < Ятах = 79 дБ.

Заключение

Проведенные авторами расчеты свидетельствуют о том, что требование по звукоизоляции переходной плитой выполняется. Шумовые характеристики в жилой комнате, расположенной над наиболее шумным помещением (противодымная приточная вентиляция), не превышают нормативных значений как в дневное, так и в ночное время суток.

Список литературы

1. СП 51.13330.2011. Свод правил. СП 51.13330.2011. Защита от шума. Актуализированная редакция. СНиП 23-03-2003. - Введ. 2011-05-20. - М.: Минрегион России, 2011. - 42 с.

2. СП 23-103-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий. - Введ. 2003.12.25. - М.: Госстрой России, 2003. - 30 с.

Кривцов С.И., Рамазанов Т.А., Кочанова Е.Ю. Расчет достаточности звукоизоляции переходной железобетонной плиты строящегося высотного

здания «IDEL' Tower» в г. Уфе

3. И.И.Боголепов. Строительная акустика - СПб.: Издательство политехнического университета, 2006. - 323 с.

4. М.М.Эфрусси. Громкоговорители и их применение, М.,Энергия, 1971.

References

1. SP 51.13330.2011. Set of rules. SP 51.13330.2011. Noise protection. The updated edition. SNIP23-03-2003. - Enter. 2011-05-20. - M .: Ministry of Regional Development of Russia, 2011 - 42 p.

2. SP 23-103-2003. Code of practice for design and construction. Designing acoustic walling residential and public buildings. - Enter. 2003.12.25. - M .: State Construction Committee of Russia, 2003 - 30 p.

3. I.I.Bogolepov. Building acoustics - St. Petersburg.: Publisher Polytechnic University, 2006. - 323 p.

4. M.M.Efrussi. Loudspeakers and their applications, M., Energy, 1971.