СУХОЙ ОГНЕПРЕГРАДИТЕЛЬ
DRY FIRE-RESISTANT DEVICE

Огнепреградители предназначены для установки их на оборудовании: на трубах для выброса горючих газов в атмосферу или на факел (сбросные огнепреградители); на межаппаратурных и межцеховых коммуникациях (коммуникационные огнепреградители) и перед горелками. Они предназначены также для защиты резервуаров с нефтепродуктами от проникновения пламени извне и для защиты различных технологических аппаратов химической промышленности.
Известен огнепреградитель, содержащий корпус, выполненный из основания и крышки, между которыми расположен огнепреграждающий элемент кассетного типа. Стрижевский И.И., Заказнов В.Ф. Промышленные огнепреградители, Москва, Химия, 1974, с.80.
Недостатком известного технического решения является сравнительно невысокая эффективность подавления пламени из-за того, что пламя может распространяться на всю высоту огнепреграждающих элементов.
Технический результат - повышение эффективности подавления пламени - обеспечивается тем, что в сухом огнепреградителе, содержащем корпус, выполненный из основания и крышки, между которыми расположен огнепреграждающий элемент кассетного типа, основание и крышка соединены между собой посредством, по крайней мере, трех крепежных элементов, причем крышка с основанием выполнены в виде опорных фланцев, соединенных с усеченными конусами, расширяющимися к месту их соединения, а огнепреграждающая кассета расположена на фиксирующей решетке, выполненной в виде взаимно перпендикулярных стержней, расположенных в верхней части основания параллельно опорным фланцам, и прикреплена к основанию и крышке посредством двух упругих лент, стягиваемых между собой посредством крепежных элементов, при этом кассета выполнена в виде пакета из плоскопараллельных металлических пластин, установленных на расстоянии одна от другой.
Металлические пластины могут быть собраны в пакет в виде сеток-пластин, параллельных опорным фланцам основания и крышки.
На фиг.1 показана схема сухого огнепреградителя, на фиг.2 - вид сверху на огнепреграждающий элемент.
Сухой огнепреградитель (фиг.1-2) состоит из корпуса, выполненного из основания 2 и крышки 1, соединенных между собой посредством, по крайней мере, трех крепежных элементов 3. Причем крышка с основанием выполнены в виде опорных фланцев, соединенных с усеченными конусами, расширяющимися к месту их соединения. Между основанием 2 и крышкой 1 находится огнепреграждающий элемент кассетного типа - кассета 4, которая расположена на фиксирующей решетке 5, выполненной в виде взаимно перпендикулярных стержней, расположенных в верхней части основания 2 параллельно опорным фланцам основания 2 и крышки 1.
Огнепреграждающая кассета 4 является быстросъемной и крепится к основанию и крышке посредством двух упругих лент 6, стягиваемых между собой посредством крепежных элементов 7.
Огнепреграждающая кассета 4 выполнена из пакета, состоящего из плоскопараллельных металлических пластин, установленных на расстоянии одна от другой (фиг.1).
Огнепреграждающая кассета 4 может быть выполнена из металлических пластин, собранных в пакет в виде параллельных опорным фланцам основания и крышки сеток-пластин.
Сетчатые огнепреградители просты в изготовлении и обладают сопротивлением газовому потоку.
Сухой огнепреградитель работает следующим образом.
Огнепреграждающая кассета 4 выполнена из плоскопараллельных металлических пластин таким образом, что в ней образуются узкие каналы, через которые свободно проходит горючая смесь, а пламя распространяться не может.
Кассетные огнепреградители могут также устанавливаться последовательно с дыхательными и предохранительными клапанами, чтобы предотвратить проникновение пламени внутрь резервуара с горючими жидкостями.