Разработка мероприятий по повышению качества производства ячеек комплексных распределительных устройств

ASSESSMENT OF QUALITY OF STATE (MUNICIPAL) SERVICES Annotation. The article describes the main criteria for assessing the quality of public (municipal) services provided to the population. The article describes the stages of evaluation. As well as the model most often used in assessing the quality of the process of providing public (municipal) services. The author considers the ways of population influence on the quality of these services.

Keywords: standard of living, public services, municipal services, factors of quality of public services, electronic platforms, evaluation criteria, satisfaction with the quality of services, quality assessment model.

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА ЯЧЕЕК КОМПЛЕКСНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ Тимошина Дарья Владимировна, студент

(e-mail: dashatim13@mail.ru), Щербань Павел Сергеевич, к.т.н., доцент (e-mail: URSA-Maior@yandex.ru), Балтийский Федеральный Университет им. И. Канта, г. Калининград, Россия

Качество продукции является одним из наиглавнейших показателей развития предприятия в условиях довольно насыщенного рынка и преобладающей неценовой конкуренции. Ячейки КРУ (комплектные распределительные устройства) - это силовые шкафы, предназначенные для комплектации трансформаторных подстанций и распределительных устройств напряжением 10 кВ трехфазного переменного тока при промышленной частоте питающей сети. Несмотря на то, что на ОАО «Калинин-градгазавтоматика» имеется система менеджмента качества, при производстве ячеек КРУ эпизодически выявляются дефекты. В статье производиться обзор статистики по дефектам производства КРУ, с применением методов управления качества, таких как Диаграмма Исикавы, лепестковая диаграмма, а также метода FMEA. Оценивается эффективность самих средств контроля, исследуются причины возникновения дефектов продукции на производстве.

Ключевые слова: Газовое оборудование; комплексное распределительное устройство; управление качеством продукции; анализ дефектов.

Введение

Ячейки КРУ представляют собой секции из отдельно поставляемых ячеек, соединенных между собой в соответствии с принципиальной электрической схемой электроснабжения объекта. В зависимости от схемы первичных соединений аппаратура одного присоединения может быть расположена в одной или нескольких рядом расположенных ячейках. Ячейки КРУ оборудованы различного типа выкатными элементами, которые уста-

навливаются на тележку, имеющую общую конструктивную основу и принцип управления.

В настоящее время на рынке газового оборудования одним из важнейших показателей является повышение конкурентоспособности и качества производства отечественных ячеек комплексных распределительных устройств (КРУ), что в целом связано с модернизацией и улучшением технологических процессов на крупном машиностроительном предприятии Калининградской области ООО «Калининградгазавтоматика».

ООО Завод «Калининградгазавтоматика» разрабатывает, производит и внедряет на объекты газовой, нефтяной и других отраслей промышленности распределительное и взрывозащищенное электрооборудование, системы автоматики и оборудование для контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА).

Качество продукции является одним из наиглавнейших показателей развития предприятия в условиях довольно насыщенного рынка и преобладающей неценовой конкуренции. Увеличение уровня разработки и качества продукции определяет темпы научно-технического прогресса и повышение эффективности производства в целом, оказывает важное влияние на усиление экономики, конкурентоспособности отечественных товаров и уровень жизни населения.

Без стабильного качества, которое отвечает потребностям и желаниям потребителей, невозможно интегрировать национальную экономику в мировое хозяйство и обеспечить в нем устойчивое положение. Процессы интеграции в нынешних условиях функционирования мирового сообщества необратимы, поэтому современная концепция управления качеством продукции и услуг при достижении всех целей и задач развития предприятий и организаций предполагает ее обязательный приоритет среди других направлений управления.

Безусловно, эти факторы предопределяют необходимость повышение качества производства оборудования на ОАО «Калининградгазавтоматика» и в частности снижение числа брака в ходе сборки ячеек КРУ.

1. Исследование особенностей процесса производства ячеек комплексных распределительных устройств

В Калининградской области производятся ячейки комплексных распределительных устройств трех видов:

1) ячейки КРУ серии «MCset»;

2) ячейки КРУ серии «Nexima»;

3) ячейки КРУ серии «Запад».

Значительная потребность в КРУ обуславливается тем, что перерывов в процессе подкачки газа в трубопроводе быть не должно, остановка технологического процесса грозит миллионными убытками.

Внутренние, незначительные конструктивные отличия ячеек зависят от устанавливаемого в ячейках оборудования. Ячейки одного типоисполне-

ния имеют одинаковые габаритные и установочные размеры и обеспечивают взаимозаменяемость выкатных элементов и запасных частей. [9]

Представим основные конструктивные элементы ячейки комплексных распределительных устройств на рисунке 1. Каркас ячеек выполнен из боковых стенок и перегородок, изготовленных из оцинкованной стали, соединенных в единый корпус посредством заклепок. Панель отсека кабельной сборки - съемная, на болтовых соединениях.

С задней стороны и с торцов ячеек имеются съемные панели, крепящиеся болтами к каркасу по всему периметру прилегания стенок, также обеспечивающих соответствующую степень защиты оболочек. Для визуальной проверки положения и технического состояния выкатного элемента и за-землителя двери отсеков кабельной сборки и выкатного элемента выполнены со смотровыми окнами из прозрачного термостойкого пластика.

распределительных устройств 1 - сборные шины; 2 - верхние неподвижные контакты; 3 - нижние неподвижные контакты; 4 - трансформатор тока; 5 - место подключения кабеля; 6 - ограничители перенапряжений; 7 - низковольтный отсек; 8 - микропроцессорная защита РЗА; 9 - выключатель ББ/ТБЬ; 10 - привод выключателя; 11 - выкатная тележка

Подвижные контакты вакуумной дугогасительной камеры связаны механически с приводами через тяговые изоляторы, а электрическая связь обеспечивается с помощью гибких токосъемов, которые подсоединяются к нижним терминалам каждого полюса коммутационного модуля. Верхний и нижний терминалы закреплены на опорном изоляторе, а сам изолятор - на металлическом П-образном основании. [6]

При двустороннем обслуживании задняя съемная панель отсека кабельной сборки имеет блокировку. Снятие этой панели возможно только при включенном положении заземлителя.

Конструктивно отсек выкатного элемента отделен от отсека сборных шин и отсека кабельной сборки - вертикальной металлической стенкой, в которой выполнены сквозные отверстия для установки и крепления проходных изоляторов кассеты.

В отсеке кабельной сборки ячейки предусмотрено место для кабельных разделок и подключения трансформаторов тока нулевой последовательности. С целью исключения нагрева, пол ячейки выполнен комбинированным, изготовленным из трех металлических листов, устанавливаемых встык друг к другу, два из которых выполнены из стали, а средний из алюминия или немагнитной нержавеющей стали. [8]

По результатам исследования статистических данных об отказах и сбоях в работе ячеек комплексных распределительных устройств у целого ряда потребителей можно утверждать, что процесс производства данного оборудования на заводе «Калининградгазавтоматика» не является в достаточной мере отрегулированным. В результате необходимо путем применения комплекса мер по повышению качества производства снизить частоту возникновения отказов в оборудовании.

2. Оценка степени влияния внешних и внутренних факторов на качество производства ячеек КРУ Первоначально для определения основных факторов, воздействующих на процесс производства ячеек комплексных распределительных устройств, была использована диаграмма Исикавы.

Наиболее значимыми факторами в возникновении брака ячеек комплексных распределительных устройств являются дефекты при производстве. Основные причины их появления схематически представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Причинно-следственная диаграмма дефектов ячеек КРУ

на этапе производства 1 - неточность пробивания отверстий в металлических деталях; 1-1 -ошибки операторов; 1-2 - сбой в системе; 1-3 - неправильная сборка резака; 1-4 - резка металла на слишком большой или слишком малой скорости; 1-5 - механическое повреждение или поломка резака; 2 - ошибки при изготовлении металлических деталей ; 2-1 - неправильное закрепление заготовки в тисках; 2-2 - размеры изогнутой детали не соответствуют заданным; 2-2-1 - неточный расчет развертки; 2-2-2 - неправильно выбрана оп-

равка; 2-3 - неправильная длина заготовки; 3 - неправильный изгиб медных шин; 3-1 - некачественный материал; 3-2 - перепады напряжения в электросети; 3-3 - неправильная разметка мест гибки; 3-4 - небрежный зажим заготовки в тисках; 3-5 - применение неправильных по размеру оправок; 4 - ошибки при вводе данных в оборудование; 4-1- сбои в программном обеспечении оборудования; 4-2 - невнимательность работников; 4-2-1 - наличие посторонних шумов; 4-2-2 - усталостный фактор; 4-3 - недостаточная квалификация работников; 5 - ослабление изоляции в ячейке комплексных распределительных устройств; 5-1 - нарушение процесса пайки; 5-2 - неисправности силовых трансформаторов; 5-2-1 - витковое замыкание, явившееся следствием естественного старения изоляции, систематических перегрузок или динамических усилий при коротких замыканиях; 52-2 - пробой на корпус вводов трансформатора, перекрытие между фазами вследствие наброса или других причин; 5-2-3 - междуфазное короткое замыкание; 5-3 - низкое качество используемого для изоляции каучука; 5-4 -нарушение условий внешней среды (повышенная влажность); 5-5 - повреждение изоляторов при оперировании с аппаратами

При построении причинно-следственной диаграммы дефектов и причин их возникновения ячеек КРУ на этапе производства было установлено, что наиболее важным дефектом, влияющим на правильное функционирование ячейки, является ослабление изоляции.

Дальнейший анализ данных статистики позволил сформировать лепестковые диаграммы, показывающие более подробную типологию дефектов ослабления изоляции и причин их возникновения по различным типам ячеек КРУ (Рисунок 3.).

КРУ серии МСбй

КРУ серии №х1ша

КРУ серии Запапад

Рисунок 3. Лепестковые диаграммы анализа дефектов изоляции различных типов ячеек КРУ 1 - низкое качество каучука; 2 - повреждение изоляторов при оперировании с аппаратами; 3 - неисправности силовых трансформаторов; 4 - недостаточная квалификация рабочих; 5 - неверная настройка станков при сборке; 6 - дефектные контактные соединения; 7 - нарушение условий внешней среды (повышенная влажность); 8 - недостаточная точность приемочного контроля используемых для проводов материалов

1

1

1

7

3

7

3

7

3

5

5

5

Для КРУ серии МСбй наиболее весомыми причинами возникновения дефектов являются неисправности силовых трансформаторов, дефектные контактные соединения и нарушение условий внешней среды. Для КРУ серии №х1ша - неисправности силовых трансформаторов и нарушение условий внешней среды. Для КРУ серии Запад - неисправности силовых трансформаторов.

По итогам построения диаграмм Исикавы и лепестковых диаграмм было принято решение использовать метод БМЕЛ, позволяющий в полной мере отобразить частоту и причинность возникновения тех или иных дефектов в различных ячейках и их допустимость для дальнейшей реализации продукции. [2]

В результате проведенного анализа причин и последствий отказов был получен следующий график, показывающий частотность возникновения дефектов (Рисунок 4.).

R

Q О

GO

.............. с-,

........................ <N СМ

................ЗС..........................

_

СМ с- -+

......................

.............. X 4 -

_In.

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Номер ячейки с подсчитанным Яфакт

Рисунок 4. Результат построения сводной диаграммы БМЕЛ для партии

ячеек КРУ

На этапе количественного анализа в баллах оценивается критичность отказа с учетом вероятности его возникновения, вероятности его выявления и оценки тяжести возможных последствий. Риск отказа (приоритетное число риска) может быть найден по формуле:

R = SOD,

где значение О определяется в баллах в зависимости от вероятности отказа, D - от вероятности выявления (обнаружения) отказа, S зависит от тяжести последствий отказа.

Приоритетное число риска установлено отделом контроля качества продукции ООО «Калининградгазавтоматика» Rn4p = 82.

Таким образом, при проведении всех представленных методов для определения наиболее важной причины, влияющей на возникновение дефектов в работе ячеек комплексных распределительных устройств, можно сделать вывод, что что в настоящее время наиболее значимой для руководства

ООО «Калининградгазавтоматика» является проблема ослабления изоляции в ячейке комплексных распределительных устройств за счет использования трансформаторов тока недостаточного качества, нарушения условий внешней среды.

3. Разработка комплексного подхода по повышению качества производства ячеек КРУ

По итогам проведенного исследования были выдвинуты предложения по повышению качества работы ячеек КРУ.

Для повышения надежности работы изоляции КРУ могут быть применены следующие способы.

1. Уплотнение оболочки КРУ. Нарушение уплотнения крыши КРУ может привести к прямому попаданию влаги на изоляцию, а плохое уплотнение днищ и стенок - к усилению конденсации влаги за счет проникновения влажного воздуха, к загрязнению изоляции пылью, к проникновению в отсеки мелких животных.

Для повышения надежности работы изоляции рекомендуется уплотнять внешнюю оболочку КРУ следующими способами:

а) стыки шкафов уплотняются резиновой трубкой, войлоком, пеньковой веревкой с последующей замазкой влагостойкой шпатлевкой ПФ-00-2, ХВ-00-5 и покраской;

б) отверстия в крыше и по сварным швам при установке проходных изоляторов на патрубках (в старых конструкциях КРУ) завариваются и прокрашиваются;

в) проверяются и уплотняются проходные изоляторы наружной установки. При нарушении уплотнения проходной шины производится замазка его цементом с добавлением глифталевого лака ГФ-95. Армированные швы изоляторов прокрашиваются краской или эмалью ПФ-115 или ХВ-125;

г) с целью предотвращения попадания в КРУ снега, пыли, насекомых и мелких животных днища шкафов, проходы кабелей уплотняются с последующей заливкой щелей кровельным битумом или эпоксидной смолой;

д) двери и люки уплотняются войлоком, резиной, закрепляемыми лаком или клеем. [10]

2. Предотвращение конденсации влаги в КРУ. В сочетании с уплотнением оболочки эффективным средством для предотвращения конденсации влаги в КРУ наружной установки является подогрев воздуха, осуществляемый с помощью различных нагревательных устройств, управляемых автоматически или вручную. [2]

3. Усиление ослабленных изоляционных промежутков. В некоторых случаях изоляционные промежутки могут быть увеличены, например, путем регулирования хода заземляющих ножей, что соответственно повысит их электрическую прочность. В других случаях, когда ослабленные промежутки не выдерживают испытательных напряжений, они могут быть усилены путем установки изоляционных барьеров из водостойких мате-

риалов (гетинакса, стеклотекстолита и др.) либо изолировкой токоведущих шин полихлорвиниловой лентой.

Заключение

В настоящее время функционирование значительного числа электроустановок, осуществляющих производство, распределение и потребление электроэнергии в значительной степени обеспечивается комплексными распределительными устройствами. [5] Одним из крупных производителей данного вида оборудования в Российской Федерации является ООО «Ка-лининградгазавтоматика».

По внутризаводскому контролю качества продукции произведенных КРУ статистическими данными зафиксировано периодическое возникновение дефектов различного рода. Для выявления причин возникновения дефектов КРУ был проведен комплексный анализ статистических данных, произведено исследование факторов, оказывающих влияние на процесс производства КРУ, а также оценена эффективность и точность итогового контроля.

В ходе чего было установлено, что основным из фиксируемых дефектов при производстве ячеек комплексных распределительных устройств является нарушение изоляции внутренних элементов. На этапе производства комплексных распределительных устройств наибольшее влияние оказывает такой фактор, как неисправность силовых трансформаторов.

Выявленные на этапе производства дефекты были рассмотрены с использованием анализа отказов (FMEA). Была исследована и эффективность самих средств контроля, что позволило проиллюстрировать выявляемость различных дефектов. По итогам исследования установлена взаимосвязь между качеством используемых материалов и точностью технологических процессов сборки КРУ, и эпизодическими дефектами производства.

Список литературы

1. Афанасьев В.В. Трансформаторы тока. - М.: Энергоатомиздат, 1989. - 416 с.

2. Барабанова О. А. и др. Семь инструментов контроля качества. М.: ИЦ «Мати» -РГТУ им. Циолковского, 2001. - 78 с.

3. Брюханов О.Н. Плужников А.И. Основы эксплуатации оборудования и систем газоснабжения: Учебник, 2010. - 238 с.

4. Быстрицкий Г.Ф. Кудрин Б.И. Выбор и эксплуатация силовых трансформаторов -М.: Академия, 2003. - 176 с.

5. Гаджинский А. М. Логистика: Учебник. — М.: Дашков и К°, 2004. — 432 с.

6. ГОСТ Р 54828-2011. Комплектные распределительные устройства в металлической оболочке с элегазовой изоляцией (КРУЭ) на номинальные напряжения 110 кВ и выше. Общие технические условия. - М.: Стандартинформ, 2012. - 42 с.

7. Лифиц И.М. Конкурентоспособность товаров и услуг. - М.: Дрофа, 2009. - 464 с.

8. ООО «Калининградгазавтоматика». Руководство по монтажу и эксплуатации 3414-022 РЭ, 2004. - 166 с.

Timoshina Darya Vladimirovna, student

Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russia

Shcherban Pavel Sergeevich, Cand.Tech.Sci., associate professor

(e-mail: URSA-Maior@yandex.ru

Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russia

DEVELOPMENT OF MEASURES TO IMPROVE THE QUALITY OF THE PRODUCTION CELLS INTEGRATED SWITCHGEAR

Abstract. Quality of production is one of the most important indicators of development of the enterprise in the conditions of quite saturated market and the prevailing non-price competition. CRU cells (complete switchgears) are power cabinets designed to complete transformer substations and switchgears with a voltage of 10 kV of three-phase alternating current at the industrial frequency of the supply network. In spite of the fact that at the LLC «Kaliningradgazavtomatika» there is a quality management system, at production of CRU cells defects are possible. In article these defects were examined using seven different quality management methods, such as the Ishikawa Diagram, the radar diagram, and the FMEA method. The effectiveness of the controls themselves was estimated. Reasons of defects are observed and examined.

Keywords: Gas equipment; Complete switchgear; Production Quality Management; Defect Analysis

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ РОССИЙСКОЙ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ЕЁ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ Трибушный Игорь Юрьевич, к.э.н., доцент, ведущий юрисконсульт Филиал «ЖКУ № 826» ФГУП «гвсу №8» Трибушная Милана Игоревна, студентка Трибушная Валентина Харлампиевна, к.э.н., доцент, доцент Ижевский государственный технический университет имени М. Т.Калашникова

Представлены сущностные свойства российской цифровой экономики и её нормативного регулирования - главного направления Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Показано, что отсутствие нормативно-правовой базы по цифровой экономике сдерживает её развитие. Определены ключевые аспекты нормативного регулирования цифровой экономики на законодательном уровне: структура и иерархия вновь разрабатываемых нормативных правовых актов.

Современный мир, включая Россию, вошел в цифровую эпоху, когда традиционные подходы к управлению экономикой и социальной сферой заменяются компьютерными информационными технологиями. В России наступила эра высоких технологий и коммуникаций, «цифровая эра», открывающая новые возможности для использования инновационного потенциала и формирования новых направлений стратегического развития общества. Государство, бизнес, социальная сфера, население нашей страны всё активнее переходят к «цифре». Широкое распространение Интернета, информатизации, мобильной связи и информационно-компьютерных технологий служит основой цифровизации, цифровой трансформации процессов и решений, создания цифровой экономики.