ГАЗОВОДЯНАЯ СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ КОЧЕТОВА
GAS-WATER FIRE-EXTINGUISHING SYSTEM OF KOCHETOV

Изобретение относится к противопожарной технике и может быть использовано в промышленных и гражданских объектах с повышенной пожарной опасностью для локализации очагов возгорания.
Наиболее близким объектом к заявленному по технической сущности является система для пожаротушения, содержащая сеть магистральных и распределительных трубопроводов с установленными на них оросителями, обеспечивающими требуемый режим подачи огнетушащей жидкости в очаг пожара (патент РФ №2415689, B05B 1/20 - прототип).
Недостатком прототипа является невозможность создать оптимальную структуру потока.
Технический результат - повышение эффективности пожаротушения за счет введения оросителя, исключающего турбулизацию потока огнетушащей смеси.
Это достигается тем, что в газоводяной системе пожаротушения, содержащей сеть магистральных и распределительных трубопроводов с установленными на них оросителями, магистральный и каждый из распределительных трубопроводов состоит из трубопроводов подачи воды и газа, при этом подача воды в магистральный трубопровод осуществляется из пневматического бака по трубопроводу, а подача газа - по трубопроводу со станции газораспределения, включающей в себя баллоны со сжатым газом и два редуктора, один из которых регулирует давление газа в магистральной сети, а другой - соединен трубопроводом с крышкой пневматического бака для создания давления воды в магистральной сети, а для запуска системы предусмотрена автоматическая микропроцессорная станция, установленная в линии подачи газа между трубопроводом, соединяющим баллоны со сжатым газом, и перед редукторами, которая соединена линией связи с датчиками обнаружения пожара, установленными в помещении.
На фиг.1 изображена схема газоводяной системы пожаротушения, на фиг.2 - схема распылителя.
Газоводяная система пожаротушения (фиг.1) предназначена для местного тушения и локализации очага пожара в помещении и состоит из сети магистральных 1 и распределительных 2 трубопроводов с установленными на них распылителями 5. Магистральный 1 и каждый из распределительных трубопроводов 2 состоит из двух трубопроводов: подачи воды 4 и газа 3, например азота. Подача воды в магистральный трубопровод 1 осуществляется из водонапорного бака 13 (пневматический бак) по трубопроводу 14, а подача газа - по трубопроводу 6 со станции газораспределения, включающей в себя баллоны 7 со сжатым газом и два редуктора 11, один из которых регулирует давление газа в магистральной сети 1, а другой соединен трубопроводом 12 с крышкой пневматического (водонапорного) бака 13 для создания давления воды в магистральной сети 1, в которую, кроме этого, диффундируют молекулы негорючего газа, например азота, увеличивая эффективность тушения пожара. Для запуска системы предусмотрена автоматическая микропроцессорная станция 10, установленная в линии подачи газа между трубопроводом, соединяющим баллоны 7 со сжатым газом, и перед редукторами 11, которая соединена линией связи 9 с датчиками 8 обнаружения пожара, установленными в помещении.
Распылитель выполнен пневматическим (фиг.2-5) и содержит, по крайней мере, два воздушных штуцера 20, соединенных с воздушной камерой 25, образованной основанием 15 и верхней пластиной 16 посредством прокладок 17 и имеющей, по крайней мере, три щелевых сопла 26. В верхней пластине 16 расположены пазы 24, в которых находятся, по крайней мере, три питательные трубки 23, выходные отверстия 27 которых расположены над выходными отверстиями щелевых сопел 26.
Питательные трубки 23 соединены с распределителем 22 рабочей жидкости. Питательные трубки 28 закрыты крышкой 18, зафиксированной на верхней пластине 16 распылителя. Основание 15 и верхняя пластина 16 с крышкой 18 выполнены в виде окружностей. Газоводяная система пожаротушения работает следующим образом.
Для бесперебойной и надежной работы главной питающей магистральной сети 1 в системе предусмотрен водопитатель 13 (пневматический бак или водонапорный бак). Магистральную сеть 1 соединяют с распределительными 2 трубопроводами с установленными на них распылителями 5 для газоводяной смеси. При повышении температуры во время пожара в производственном здании срабатывает извещатель пожара 8 или другое автоматическое устройство обнаружения и оповещения о пожаре (на чертеже не показано), который запускает автоматическую микропроцессорную станцию 10, при этом распылитель 5 срабатывает и огнетушащая, например азотоводяная, смесь поступает на очаг пожара. Возможен запуск из пункта пожарной охраны по сигналу, поступившему по сигнальной системе оповещения.
Пневматический распылитель работает следующим образом.
Подачу газа в пневматический распылитель осуществляют через, по крайней мере, два воздушных штуцера 20 в воздушную камеру 25, а рабочая жидкость поступает через распределитель 22 к питательным трубкам 23. Рабочая жидкость истекает из питательных трубок 23 через отверстия 27 и попадает на плоские воздушные струи, истекающие из выходных отверстий щелевых сопел 26 для диспергирования рабочей жидкости. При этом образуется воздушно-капельная струя, направленная во все стороны. Нормы расхода рабочей жидкости и дисперсность распыла регулируются установкой питательных трубок с различным диаметром выходных отверстий.