ПРОВОД МОНТАЖНЫЙ

Полезная модель относится к области электротехники, а именно к конструкциям проводов монтажных, предназначенных для подвижного или фиксированного внутриприборного и межприборного монтажа электрических устройств и выводных концов электроаппаратуры для передачи электрической энергии при напряжении до 500 В переменного тока частотой до 1000 Гц или 750 В постоянного тока.
Известен провод монтажный, содержащий одну многопроволочную токопроводящую жилу, поверх которой последовательно наложены обмотка, по меньшей мере, из одного слоя стекловолокна и изоляция из сшитой полиолефиновой композиции. (Перечень выпускаемых изделий ЗАОр "НП "Подольсккабель", г.Подольск, 2003 г.).
Данное техническое решение является наиболее близким к предлагаемому по совокупности признаков.
К недостаткам известного провода следует отнести то, что он не удовлетворяют требованиям по не распространению горения при одиночной прокладке, по дымовыделению при горении и тлении.
Поставленная задача заключалась в разработке конструкции провода монтажного, имеющего пониженное выделение дыма при сохранении высокой степени нераспространения горения при одиночной прокладке провода.
Технический результат достигается тем, что провод монтажный, содержащий одну многопроволочную токопроводящую жилу, последовательно наложенные поверх нее обмотку, по меньшей мере, из одного слоя стекловолокна и изоляцию из сшитой полиолефиновой композиции, содержит изоляцию, выполненную из сшитой полиолефиновой композиции, не содержащей галогенов.
Провод может содержать дополнительно экран в виде оплетки из медных проволок поверх изоляции.
Полезная модель поясняется чертежом, на котором показан провод монтажный в разрезе.
Провод содержит токопроводящую жилу 1, обмотку 2, по меньшей мере, из одного слоя стекловолокна, изоляцию 3 из сшитой полиолефиновой композиции, не содержащей галогенов, экран 4, выполненный в виде оплетки из медной луженой проволоки.
Далее приводятся сведения, подтверждающие возможность осуществления полезной модели.
Провод изготавливается из известных промышленно выпускаемых материалов. Технология изготовления провода является традиционной и сводится к следующему. Проволока для изготовления токопроводящей жилы 1 изготавливается методом волочения. Многопроволочная жила 1 скручиваются из отдельных проволок на машинах сигарного или рамочного типа.
Обмотку 2 накладывают на обмоточной машине.
Наложение изоляции 3 осуществляют методом экструзии с последующей сшивкой. Экран 4 из медных луженых проволок изготавливают из мягкой медной проволоки и накладывают на оплеточной машине.
Образцы предлагаемого монтажного провода были испытаны на нераспространение горения одиночного образца по ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007, на дымообразование по ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005.
Результаты приведены в таблице.
Характеристики провода
Наименование характеристики
Технические требования
Кабельное изделие
Известный кабель
Предлагаемый кабель
Соответствие кабелей требованиям пожарной безопасности:
- нераспространение горения по ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007
Расстояние от нижнего края верхнего зажима до верхней границы поврежденной части образца не менее 50 мм
Выгорел полностью. Не соответствует
150 мм Соответствует
- дымовыделение при горении и тлении по ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005
Сохранение светопроницаемости не менее 60%
45-50% не соответствует
90-96% соответствует