ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ

Полезная модель относится к кабельной технике, а именно к электрическим кабелям, которые могут быть предназначены в частности, для сетей силового питания зданий и сооружений, для цепей питания различных электрической аппаратуры и приборов. установок управления, сигнализации и блокировки, приборов пожарной сигнализации, систем оповещения и т.п.
Известен электрический кабель с медными жилами класса 1 и 2, с изоляцией из ПВХ композиции пониженной пожароопастности с защитным покровом типа БбШв со шлангом из ПВХ композиции пониженной пожароопастности. (Изделия кабельные. Информационно - технический сборник. М., ОАО ВНИИКП, 2005, т.3, ч.1., с 48-49.)
Данное техническое решение является наиболее близким из числа известных к предлагаемому по совокупности признаков.
К недостаткам известного кабеля следует отнести те характеристики, что он не удовлетворяют требованиям нераспространения горения и огнестойкости при длительном воздействии открытого пламени и иных источников высоких температур в том числе при тлении, что приводит к авариям в сетях силового питания зданий и сооружений, сетей передачи информации, к выходу из строя различных приборов, отказам сетей обеспечения жизнедеятельности различных объектов, в том числе социальных объектов и объектов с массовым пребыванием людей.
Поставленная задача заключалась в разработке конструкции электрического кабеля, имеющего пониженное выделение дыма и газа в условиях пожара при сохранении высокой степени огнестойкости при прокладке кабеля одиночно и в пучках, т.е. сохранении длительной работоспособности кабеля при воздействии открытого огня.
Технический результат достигается тем, что в электрическом кабеле. содержащем по меньше мере одну пару токопроводящих жил с полимерной изоляцией и общую полимерную оболочку, токопроводящие жилы покрыты оплеткой из неорганических нитей либо обмотаны той же неорганической ниткой, а в качестве материала изоляции и оболочки применены полиолефиновая композиция, не содержащая галогенов, или поливинилхлоридный пластикат пониженной пожароопастности с температурой хрупкости - 30 С и кислородным индексом не ниже 35%.
Токопроводящая жила может быть выполнена в одно - и многопроволочном исполнении.
Поверх оболочки по любому из вариантов для прокладки в условиях канализации кабель может быть снабжен броней с укладкой под броню водоблокирующего материала, а поверх брони накладывается внешняя влагозащитная оболочка из полиолефина.
Выполнение брони выполняется традиционным для кабельных изделий способом, т.е. в виде металлических лент, наложенных с перекрытием либо в виде оплетки из металлических проволочек.
Полезная модель иллюстрируется чертежом, на котором показан предлагаемый кабель в разрезе.
Электрический кабель содержит токопроводящие жилы 1, покрытые оплеткой или обмоткой из неорганической нити 2, полимерной изоляцией 3, оболочку 4, слой водоблокирующего материала 5, броню 6, внешнюю влагозащитную оболочку 7.
При изготовлении кабеля используются известные материалы, выпускаемые промышленностью и соответствующие нормативно-технической документацией на них.
Поливинилхлоридный пластикат - ТУ 2246-475-05751784-2004 «Пластикат поливинилхлоридный Элигран пониженной пожароопастности типа ПП».
В качестве неорганических нитей могут применятся кремнеземные нити марок, базальтовые нити и др.
Кабель изготавливается по традиционной технологии кабельного производства, которая сводится к следующему.
Проволоку для изготовления токопроводящих жил 1 изготавливают методом волочения. Многопроволочные жилы 1 изготавливают скручиванием из отдельных цельных проволок на машинах сигарного или рамочного типа.
Наложение оплетки неорганической ниткой 2 на токопроводящие жилы производится на оплеточных машинах либо обмотка ниткой 2 на обмоточном станке.
Далее на экструзионных линиях осуществляется наложение изоляции 3…
Наложение оболочки 4 производится на экструзионных линиях.
.При необходимости на оболочку 4 на обмоточном станке может накладываться броня 6 с одновременным подпусканием под броню 6 водоблокирующего материала 5. Поверх брони 6 на экструзионной линии накладывается дополнительная внешняя влагозащитная оболочка 7 из полиолефинов.
Образцы предлагаемого кабеля были испытаны на соответствие их требованиям пожарной безопасности по следующим характеристикам:
1. Нераспространения горения по ГОСТ Р МЭК 60332-3-23-2005.
На предоставленных 5 образцах предоставленного кабеля длина выгоревшего участка составила не более 2,5 метров
2. Дымовыделение при горении и тлении по ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005
При испытании предоставленных 5 образцов предоставленного кабеля сохранение светопроницаемости не более 60%.
3. Огнестойкость по ГОСТ Р МЭК 60331-23-2003.
Испытанные 5 образцов предоставленного кабеля сохраняли работоспособность в условиях воздействия открытого пламени в течении не менее 180 мин.
Предлагаемый кабель имеет белее высокие характеристики по пожарной безопасности, чем известный кабель и удовлетворяет техническим требованиям предъявляемым к нему по вышеуказанным показателям.