СПОСОБ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРОНИКАНИЮ ЗАПАХА ТАБАКА ИЗ ОДНОЙ КВАРТИРЫ МКД В ДРУГУЮ КВАРТИРУ МКД ЧЕРЕЗ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, РАЗДЕЛЯЮЩИЕ ЭТИ КВАРТИРЫ
METHOD FOR PREVENTING THE ENTRY OF TOBACCO SCENT FROM ONE APARTMENT OF AN APARTMENT BUILDING TO ANOTHER APARTMENT OF THE APARTMENT BUILDING THROUGH BUILDING STRUCTURES SEPARATING THE APARTMENTS

Изобретение относится к области эксплуатации систем естественной вентиляции в квартирах многоквартирного дома (МКД).
Известен способ использования естественной вентиляции МКД (индивидуальной или общедомовой) для удаления из квартиры запаха табака (см. ссылку: https://ventmart.ru/blog/ventilyatsiya-v-kvartire/estestvennaya-ventilyaciya-v-mnogokvartirnom-dome/). При этом каналы естественной вытяжной вентиляции работают на удаление воздуха при обеспечении притоком через форточки в окнах или через окна, приоткрытые или переведенные в режим микропроветривания (МП).
Известен способ, выбранный в качестве прототипа (см. ссылку: https://stroidvor.ru/ventilyaciya/elementy-sistem/kak-vybrat-ventilyator-dlya-vannoj-komnaty-i-tualeta/), заключающийся в установке устройства механической вентиляции (далее - вентилятора) на вытяжном отверстии вентканала в том помещении квартиры, где курят (например в ванной комнате или в санузле), обеспечивающий более эффективное удаление из квартиры запаха табака.
Недостаток указанных способов заключается в том, что они не в полной мере противодействуют прониканию запаха табака в соседние квартиры через неплотности в строительных конструкциях, т.к. работа естественной вентиляции в квартире с источником запаха табака (даже при наличии на вытяжном отверстии в вентканале включенного вентилятора) не всегда создает требуемое разрежение воздуха по отношению к фактическому атмосферному давлению воздуха в соседних квартирах. Требуемое разрежение может отсутствовать, если:
- в квартире с источником запаха табака и даже включенным вентилятором (имеющимся на одном из вентканалов), имеется другой вентканал, через который поступает в квартиру наружный воздух при закрытых окнах;
- в том помещении квартиры, где находится источник запаха табака, имеются окна с наветренной стороны;
- в смежных квартирах, куда могут через строительные конструкции проникать запахи табака, на вытяжных отверстиях вентканалов имеются и находятся во включенном положении вентиляторы (в данном случае имеет место парадоксальная ситуация: если эти вентиляторы выключить, то затруднится удаление из квартир проникнувшего туда запаха табака; если эти вентиляторы не выключать, то в этих квартирах будет поддерживаться разрежение, способствующее прониканию в эти квартиры через строительные конструкции запаха табака).
К тому же, если в квартире с источником запаха табака на вытяжном отверстии вентканала включают вентилятор и при этом достигают нужного разрежения для предотвращения проникания в другие (соседние) квартиры запаха табака, то при общедомовой системе вентиляции может иметь место задувание в другие квартиры через вентканал воздуха с тем же запахом содержащегося в нем табака.
Техническая задача: обеспечить в квартире с источником запаха табака требуемое разрежение по отношению к фактическому атмосферному давлению воздуха в соседних квартирах на весь период с момента появления в этой квартире запаха табака до момента полного удаления оттуда запаха табака. Одновременно также обеспечить отсутствие задувания воздуха с тем же запахом содержащегося в нем табака из этой квартиры в другие квартиры через вентканалы (при общедомовой системе вентиляции). При этом меры по обеспечению требуемого разрежения и отсутствия задувания не должны предполагать каких-либо конкретных действий от собственников квартир, в которые может проникать запах табака из квартиры с источником запаха табака.
Технический результат: запах табака не проникает из квартиры с источником запаха табака через возможные неплотности в строительных конструкциях (или через вентканалы) в смежные (соседние) квартиры МКД.
Поставленная техническая задача решается следующим образом: в квартире (квартирах) с источником запаха табака (курящим собственником) на вытяжных отверстиях всех вентканалов естественной вентиляции обеспечивают наличие вентиляторов (или обратных клапанов с наличием вентилятора хотя бы на одном из вытяжных отверстий вентканалов естественной вентиляции). При этом неважно, эта вентиляция индивидуальная или общедомовая.
Далее, в квартире с источником запаха табака перед началом курения все окна или часть окон переводят в режим МП, т.е. щелевого проветривания, или приоткрывают на нужную величину их створки, чтобы расход удаляемого вентилятором (вентиляторами) воздуха через имеющиеся в этой квартире вентканалы в первом приближении не более чем в полтора-два раза превышал расход воздуха через вентканалы этой квартиры при естественной тяге этих вентканалов. При этом, если источник запаха табака находится в том помещении квартиры, где отсутствует вентканал, то в режим МП переводят только окна в этом помещении квартиры. Не выставленные в режим МП окна должны быть закрыты. Далее включают имеющиеся в этой квартире на вытяжных отверстиях вентканалов вентиляторы. Допускается включение не всех вентиляторов, если у выключенных вентиляторов (или на вентканалах, где отсутствуют вентиляторы) будут предусмотрены обратные клапаны. Также допускается и отсутствие обратных клапанов (как у вентиляторов, так и на не оснащенных вентиляторами вытяжных отверстиях вентканалов), если при включении вентилятора (вентиляторов) будут достаточно плотно прикрыты двери в те помещения квартиры, где (у выключенных вентиляторов или на вытяжных отверстиях вентканалов) не установлены требуемые обратные клапаны.
Критерием правильности перевода окон в нужный режим МП (т.е. их оптимального положения в режиме МП) будет достаточный уровень создаваемого в этой квартире разрежения и в то же время наличие определенного воздухообмена (чем больше открывать окна, тем больше будет воздухообмен, но тем меньше будет создаваемое при этом в квартире с источником запаха табака разрежение). И если при переведенных в режим МП окнах запах табака будет продолжать поступать в соседние квартиры, то надо будет уменьшить степень открывания этих окон. Степень открывания окон может также ограничиваться (при общедомовой системе вентиляции) максимальным расходом нагнетаемого в вентканалы (вентиляторами) воздуха, при котором через общие участки вентканалов не будет происходить задувание воздуха в другие квартиры.
При выполнении этих условий расход воздуха, удаляемого через вентканалы квартиры с источником запаха табака включенными там вентиляторами (вентилятором) будет значительно меньше, чем при работе этих вентиляторов (вентилятора) с открытыми в квартире с запахом табака окнами или форточками. Задувание в другие квартиры при этом маловероятно ввиду сравнительно небольшого расхода удаляемого воздуха. После окончания курения вышеописанный режим работы вентиляторов (вентилятора) продолжают до окончательного проветривания от запаха табака квартиры с источником запаха табака (курящим собственником). После этого вентиляторы (вентилятор) в этой квартире могут быть выключены, а окна приведены в любое положение (открыты, закрыты или оставлены в том же режиме МП). Необходимо отметить, что вышеописанный режим работы вентиляторов (вентилятора) при выставленных в режим МП окнах актуален для любого времени года, неважно, зима это или лето, т.к. именно в этом режиме в квартире с источником запаха табака обеспечивается необходимое разрежение по отношению к фактическому атмосферному давлению воздуха в соседних квартирах.
Примечание: в соответствии с п. 5.7.8 утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда «… в кухнях и санитарных узлах верхних этажей жилого дома допускается вместо вытяжной решетки установка бытового электровентилятора». Следовательно, на остальных этажах жилого дома на вытяжных отверстиях вентканалов установка вентиляторов не допускается. Выполнение этого условия позволяет избежать задувания воздуха из вентканалов в другие квартиры при общедомовой системе естественной вентиляции, которое возможно в случае работы установленного на вытяжном отверстии вентканала в одной из квартир МКД вентилятора, но одновременно затрудняет решение проблемы с прониканием из этой квартиры в другие квартиры запаха табака через строительные конструкции. Но проблему задувания можно решить и по-другому, а именно вышеописанным образом (не запрещая установку в жилых квартирах вентиляторов). Предлагаемая альтернатива особенно логична в ситуации (а такие ситуации - обычное явление), когда при общедомовой системе естественной вентиляции в большинстве жилых квартир МКД на вытяжных отверстиях вентканалов установлены взаимно задувающие друг друга вентиляторы. Главное то, что при вышеописанной системе эксплуатации систем естественной вентиляции практически исключена вероятность взаимного задувания. А периодическое (непродолжительное) уменьшение тяги вентканалов (при работе вентилятора или даже более чем одного вентилятора в других квартирах) в достаточной степени компенсируется возможностью собственника каждой из квартир МКД использовать в своей квартире вентиляторы (на вытяжных отверстиях вентканалов) для некоторого увеличения тяги естественной вентиляции в своей квартире в периоды, когда в этом есть потребность.
Таким образом, при использовании заявляемого способа происходит достижение технического результата: запах табака не поступает из квартиры с источником запаха табака через возможные неплотности в строительных конструкциях (или через вентканалы) в смежные (соседние) квартиры МКД.