ПОМЕЩЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ IT-СИСТЕМ "МОДУЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ"

Полезная модель относится к строительным сооружениям сборно-разборного типа, предназначенным для комплексной физической защиты аппаратных средств и телекоммуникационного оборудования, находящихся в помещении.
Известно защитное технологическое помещение (ЕР 1804565, кл. Н05К 9/00, Е04В 1/94, E04F 13/08, Е04Н 1/12, 07.04.2007), включающее жесткое основание на котором установлен силовой металлический каркас. На каркасе закреплены заземленный металлический защитный экран от электромагнитного излучения и термоизолирующий экран. Силовой каркас выполнен из сборных панелей (стены, пол и потолок), к которым крепятся с внутренней стороны с помощью сквозного крепления (винтов и болтов) термоизолирующий экран на основе минерального наполнителя.
Однако из-за технологии сборки известного защитного помещения требуется увеличенное монтажное расстояние (до 30 см) от стен и потолка, что значительно уменьшает полезный объем самого помещения. Кроме того, конструкция сложна в изготовлении и при монтаже.
Задачей полезной модели является упрощение конструкции в изготовлении и при монтаже и снижение себестоимости.
Техническим результатом полезной модели является минимизация потерь полезного объема защищаемого помещения, из-за возможности сборки конструкции изнутри и уменьшение материалоемкости.
Поставленная задача и, как следствие указанный технический результат достигаются тем, что в помещении физической защиты IT-систем, включающем жесткое основание на котором установлен силовой металлический каркас, содержащий стены и потолок которые выполнены из стоек и балок с закрепленными на них внутреннего и внешнего термоизолирующих экранов и металлического защитного экрана от электромагнитного излучения, согласно полезной модели стойки и балки каркаса выполнены из труб прямоугольного сечения, на внутренних и внешних гранях которых вдоль всей их длины закреплены термоизолирующие накладки из огнестойкого материала, при этом к внешним накладкам снаружи прикреплены дополнительные монтажные накладки, также из огнестойкого материала, превосходящие по ширине элементы каркаса, внутренний и внешний термоизолирующие экраны выполнены из огнестойких плит, при этом к монтажным накладкам прикреплены внешние огнестойкие плиты, а к внутренним накладкам - внутренние огнестойкие плиты, а между внешними и внутренними огнестойкими плитами расположены теплоизоляционные плиты из минеральной ваты. Внутренние и внешние накладки выполнены в виде полос, шириной равной ширине стойки и/или балки, а монтажные накладки выполнены шириной, составляющей 1,1-2,0 ширины стойки и/или балки. Термоизолирующие накладки, а также внутренние и внешние огнестойкие плиты целесообразно выполнять из материала Promatect-H. При этом, внешние накладки, дополнительные монтажные накладки и внешние термоизолирующие плиты преимущественно выполняют толщиной 10-30 мм, а внутренние накладки и внутренние термоизолирующие плиты - толщиной 6-20 мм. Как правило, теплоизоляционные плиты выполняют из базальтового материала, а металлический защитный экран от электромагнитного излучения - из оцинкованного листа толщиной 1,5-2,5 мм. Металлический защитный экран прикрепляют к термоизолирующему экрану с внутренней стороны. Крепление внутренних и внешних накладок к стойкам и балкам, а также монтажных накладок к внешним накладкам, осуществляется с помощью саморезов, на которые сверху установлены термошайбы. Термоизолирующие огнестойкие плиты крепятся к внутренним и к монтажным накладкам также с помощью саморезов, на которые сверху установлены термошайбы.
Выполнение стоек и балок каркаса из труб прямоугольного сечения позволяет упростить монтаж помещения физической защиты, из-за того, что на плоских поверхностях труб удобнее закреплять термоизолирующие накладки, которые необходимы для предохранения металлической конструкции от перегрева. Учитывая, что при возникновении высокой температуры, металлические конструкции, имея высокую теплопроводность, являются хорошими передатчиками тепла. Поэтому для снижения теплопроводности конструкции и повышения защиты помещения к балкам и стойкам каркаса с внутренней и внешней стороны прикрепляют с помощью саморезов термоизолирующие накладки. Эти накладки, выполненные из материала Promatect-H, с одной стороны хорошо предохраняют элементы конструкции от перегрева, а с другой стороны к ним удобно присоединять термоизолирующие экраны, за счет плоской поверхности. Наличие термоизолирующих монтажных накладок, выполненных в виде полос, ширина которых превышает ширину стоек и балок каркаса на 1,1-2,0 ширины стоек и/или балок обеспечивает надежное присоединение внешнего термоизолирующего экрана и, следовательно, повышенную защиту металлических стоек и балок с внешней стороны. Уменьшение ширины монтажных накладок меньше 1,1 ширины стоек создаст неудобство при монтаже каркаса, а увеличение монтажной накладки свыше двойной ширины стоек - нецелесообразно и поведет к лишнему расходованию материала. Монтажные накладки обеспечивают возможность производить монтаж помещения физической защиты изнутри, позволяя располагать данную конструкцию в непосредственной близости к внутренним стенам здания, минимизируя тем самым потерю свободного объема модуля безопасности. Выполнение накладок в виде полос экономит материала Promatect-H, с одновременным обеспечением высокой защиты каркаса от перегревания.
Расположение между внешними и внутренними огнестойкими плитами теплоизоляционных плит из минеральной ваты дополнительно повысит термоизоляцию защитного помещения. Использование в качестве материала Promatеct-H для термоизолирующих экранов и накладок обеспечивает высокую и надежную защиту от огня и высоких температур. При этом для внешних термоизолирующих плит и накладок выбрана толщина Promatect-H 10-30 мм, позволяющая выдерживать более высокие температуры и в течение более длительного времени, а толщина внутренних накладок и внутренних термоизолирующих плит достаточна 6-20 мм, т.к. изнутри температура будет ниже. Для защиты от электромагнитного излучения выполнение металлического защитного экрана из оцинкованного листа толщиной 1,5-2,5 мм достаточно, при этом при толщине листа меньше 1,5 мм, защита будет неэффективной, а превышение толщины свыше 2,5 мм - нецелесообразно. Выполнение стоек и балок термозащищенными, к которым изнутри определенным образом последовательно крепятся элементы защитных экранов, в совокупности выполняют термоизолирующие и парогидроизолирующие функции. Крепление внутренних и внешних накладок к стойкам и балкам, а также монтажных накладок к внешним накладкам и термоизолирующих огнестойких плит с помощью саморезов, на которые сверху установлены термошайбы не допускает создания «мостиков холодам, создавая повышенную термоизоляцию.
Помещение физической защиты IT-систем «Модуль безопасности» иллюстрируется следующими чертежами, где на фиг.1 представлен общий вид модуля безопастности в аксонометрии; на фиг.2 - крепление термоизолирующих экранов и накладок к каркасу, поперечный разрез, на фиг.3 - увеличенный разрез элемента крепления.
Помещение физической защиты IT-систем «Модуль безопасности» включает жесткое основание 1, на котором установлен силовой металлический каркас, содержащий стены и потолок, которые собраны из стоек 2 и балок 3. К стойкам 2 и балкам 3, выполненных из труб прямоугольного сечения, прикреплены внутренний термоизолирующий экран 4 и внешний термоизолирующий экран 5 в виде огнестойких плит из материала Promatect-H. При этом на внутреннем экране 4 изнутри крепится металлический защитный экран 6 от электромагнитного излучения из оцинкованного листа толщиной 1,5-2,5 мм. На внутренних гранях стоек 2 и балок 3 вдоль всей их длины закреплены с помощью саморезов 7 внутренние термоизолирующие накладки 8 из огнестойкого материала Promatect-H, толщина которых составляет 6-20 мм, а на внешних гранях - внешние термоизолирующие накладки 9 также выполненные из огнестойкого материала Promatect-H, толщиной 10-30 мм. К внешним накладкам 9 снаружи прикреплены монтажные накладки 10, также из огнестойкого материала Promatect-H. Монтажные накладки 10 выполнены шириной, превосходящей ширину стоек 2 и балок 3. Внутренний и внешний термоизолирующие экраны 4 и 5 выполнены из огнестойких плит из материала Promatect-H. К монтажным накладкам 10 прикреплены внешние огнестойкие плиты 11, а к внутренним накладкам 8 - внутренние огнестойкие плиты 12. Между внешними и внутренними огнестойкими плитами 11 и 12 расположены теплоизоляционные плиты 13 из минеральной ваты, как правило, из базальтового материала. Саморезы 7 с помощью которых термоизолирующие элементы прикрепляют к стойкам 2 и балкам 3 каркаса сверху снабжены термошайбами.
Помещение физической защиты IT- систем «Модуль безопасности» монтируют следующим образом.
По периметру помещения физической защиты на жестком основании 1 собирают опору каркаса, на которой устанавливают коробку противопожарной двери и тамбура (на фиг. не показано) и приступают к сборке каркаса. Для чего с шагом, соответствующим ширине внешней огнестойкой плите 11 устанавливают стойки 2, на которых предварительно с помощью саморезов 7 закреплены внутренние 8, внешние 9 и монтажные накладки 10. Затем к стойкам 2 с помощью соединительных элементов прикрепляют балки 3 потолка, на которых также с помощью саморезов 7 закреплены внутренние 8, внешние 9 и монтажные накладки 10. Между стенами здания и стойками 2 каркаса заносят внешние огнестойкие плиты 11, которые затем прикрепляют саморезами 7 изнутри помещения к монтажным накладкам 10. Между собой плиты 11 скрепляют огнестойкой шпатлевкой (на фиг. не показано). Далее, между стойками 2 каркаса устанавливают теплоизоляционные плиты 13 из минеральной ваты, которые закрывают изнутри внутренними огнестойкими плитами 12 из материала Promatect-H, присоединяя их саморезами 7 к внутренним термоизолирующим накладкам 8. Порядок сборки потолка аналогичен. Изнутри, к образованному внутреннему термоизолирующему экрану 4 прикрепляют металлический защитный экран 6. Все саморезы 7 снабжены термошайбами, обеспечивающих исключения «мостиков хлода». Помещение физической защиты IT-систем «Модуль безопасности» готово к эксплуатации.
2
За счет того, что к стойкам 2 и балкам 3 предварительно прикреплены монтажные накладки 10, сборку помещения возможно производить изнутри, что в свою очередь, позволяет располагать данное помещение в непосредственной близости от наружных стен здания, увеличивая тем самым, площадь помещение физической защиты IT-систем, не снижая основных характеристик «Модуля безопасности». Одновременно, данная конструкция позволяет значительно снизить ее себестоимость на 11-13 тыс. руб/м из-за экономии материалов. Возможность монтажа помещения изнутри повышает удобство сборки.
Полезная модель в настоящее время находится на стадии конструкторской разработки. Готовится опытный образец.