МАСЛОУКАЗАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ТИПА ЭМС У1

Полезная модель относиться к области электроснабжения в частности к силовым масляным трансформаторам и автотрансформаторам, к устройствам контроля уровня масла в них.
Известен аналог производителя «Курганского электромеханического завода» выполненный в виде стеклянной трубки крепящейся на торце расширительного бака трансформатора.
Недостатком данной конструкции является плохая видимость, хрупкость конструкции, ненадежность измерений и отсутствие автоматизации.
Известен ближайший аналог - прототип «Маслоуказатель стрелочный типа МС» паспорт ВЕИЮ 670.105.010-005 ОАС 468.017 выпускаемый ОАО «Трансформатор» г.Тольятти, состоящий из отсчетного устройства, выполненного из стрелки и выносной на циферблат шкалы допустимых изменений уровня масла ограниченной метками «Мах» и «Min».
Недостатком данного технического решения является неудобство пользованием, в частности невозможность определения уровня масла в ночное время суток, а также механического заедания в магнитной муфте и стрелки указателя, при этом присутствует возможность размагничивания системы.
Задачей полезной модели является повышение удобства пользования устройством при контроле уровня масла в трансформаторах.
Техническим результатом является повышение качества определения уровня масла, а так же устранения возможности механического заедания указателя стрелки.
Технический результат достигается тем, что устройство индикации выполнено в виде светодиодного электронного табло, и размещено в типовом
корпусе с крепежными отверстиями, при этом сигнал о снимаемом индикационном уровне масла и его критическом значении в цифровом формате, из электронного блока управления, передается по проводной и/или беспроводной связи на пульт управления трансформаторами.
На фигуре 1 представлен общий вид маслоуказателя электронного содержащего индикатор 1, цифровое табло 2, питающий кабель 3, кабель датчика 4, разъем коммутации 5.
На фиг.2 представлена структура устройства, содержащая поплавок 1, рычаг 2, потенциометр 3, разъем 4, эпоксидная смола 5, фланец 6.
Маслоуказатель электронный коммутационный показывающий сигнализирующий типа ЭМС У1 работает следующим образом:
Вначале необходимо закрепить блок индикации в шкафу управления, подключить цепи аварийной сигнализации, а вилку шнура питания к розетке питающей сети. Затем установить требуемую длину рычага с поплавком, проверив срабатывание сигнализирующего устройства. Далее сигнал с датчика передается в блок индикации, где обрабатывается микропроцессорным устройством и через порты ввода-вывода отображается светодиодными индикаторами. При этом на специальном клемнике генерируются сигналы аварийного отключения при критическом значениях уровня масла, а электронный блок управления связан с пультом управления трансформаторами как проводной, так и беспроводной связью.