СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ДЛЯ СИСТЕМ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Область техники
Полезная модель относится к средствам сигнализации, используемым на электрических подстанциях, и предназначена для выполнения диагностики состояния работоспособности компонентов системы коммерческого учета электрической энергии и сигнализации диспетчерскому персоналу об обнаруженных неполадках.
Уровень техники
Системы учета электрической энергии крупных сетевых компаний представляют собой сложные территориально распределенные вычислительные системы, охватывающие большое количество электрических подстанций, сгруппированных по филиалам предприятия. К системам данного назначения предъявляются повышенные требования к надежности и безотказности работы. Эффективность эксплуатации таких систем во многом зависит от наличия автоматизированных средств, позволяющих вовремя просигнализировать о наличии неисправности, произвести локализацию отказа, оценить комплексное состояние, работоспособности системы. К числу таких автоматизированных средств относится система контроля работоспособности для систем учета электрической энергии, суть которой раскрывается в данной полезной модели.
Наиболее близким по технической сущности аналогом является радиоканальная система передачи извещений «Дельта-ISM» предназначенная для экономии энергоресурсов, автоматизации при торговле энергоресурсами, а также выполняющая технические функции контроля за режимами работы и защиты от несанкционированного доступа для каждого счетчика и других элементов автоматизированной системы учета энергоресурсов. Описание системы приведено на странице в сети Интернет: http://www.megalux-brv.ru/catalog/deltaism.html
Недостатком указанного прототипа является отсутствие возможности сбора данных контроля работоспособности от шлюзов - концентраторов и устройств сбора и передачи данных, а также формирования оценки состояния работоспособности и локализации отказов системы коммерческого учета.
Раскрытие полезной модели
Технический результат, на решение которого направлена предложенная полезная модель, заключается в следующем:
- Выполнение сбора данных контроля работоспособности следующих компонентов системы коммерческого учета электрической энергии: счетчиков электрической энергии, шлюзов - концентраторов счетчиков электрической энергии, устройств сбора и передачи данных;
- Выполнение комплексной оценки состояния работоспособности системы коммерческого учета по подстанции, филиалу предприятия и предприятию в целом;
- Выполнение локализации отказов системы учета электрической энергии с точностью до компонента.
Поставленный технический результат достигается за счет того, что система контроля работоспособности содержит центр обработки данных уровня предприятия, автоматизированное рабочее место (АРМ) диспетчера предприятия, АРМ администратора предприятия, подключенные к центру обработки данных уровня предприятия, по меньшей мере, один центр обработки данных уровня филиала предприятия, один модуль сбора данных уровня филиала предприятия, одно АРМ диспетчера филиала, одно АРМ администратора филиала, подключенные к центру обработки данных уровня филиала предприятия, по меньшей мере, один центр обработки данных уровня подстанции, один модуль сбора данных уровня подстанции, одно АРМ дежурного, подключенные к центру обработки данных уровня подстанции, причем модуль сбора данных уровня подстанции подключен к шлюзу - концентратору системы учета электрической энергии, модуль сбора данных уровня филиала предприятия подключен к центрам обработки данных уровня подстанции и устройству сбора и передачи данных учета электрической энергии, центр обработки данных уровня предприятия подключен к центрам обработки данных уровня филиала предприятия.
Сущность полезной модели поясняется чертежом (см. Фиг.1).
Модули сбора данных уровня подстанции периодически выполняют проверку информационной доступности счетчиков электрической энергии и шлюза - концентратора. Результаты информационной доступности с отметкой времени проверки сохраняются в центре обработки данных уровня подстанции и предоставляются в АРМ дежурного.
Модуль сбора данных уровня филиала предприятия периодически собирает данные с центров обработки данных уровня подстанции в границах филиала предприятия, а так же выполняет периодическую проверку информационной доступности устройств сбора и передачи данных в границах филиала предприятия. Полученные данные хранятся и обрабатываются в центре обработки данных уровня филиала предприятия, результаты обработки данных предоставляются в АРМ диспетчера филиала. Настройка работы центра обработки данных уровня филиала предприятия осуществляется через АРМ администратора филиала.
Центр обработки данных уровня предприятия периодически выполняет сбор данных с центров обработки данных уровня филиалов предприятия. На основании полученных данных центр обработки данных уровня предприятия в соответствии с предустановленными критериями формирует комплексную оценку работоспособности системы учета электрической энергии по подстанциям, филиалам предприятия и предприятию в целом. Данные оценки состояния работоспособности передаются в АРМ диспетчера предприятия. Настройка работы центра обработки данных уровня предприятия осуществляется через АРМ администратора предприятия.