СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Полезная модель относится к области водоснабжения и может быть использована на водоподготовительных и водоочистных сооружениях (ВОС).
Наиболее близкий аналог - система водоснабжения, содержащая водоприемное сооружение, насосную станцию первого подъема, установленные на трубопроводах регулирующие устройства, сооружения водоочистки, резервуар чистой воды, насосную станцию второго подъема и водоводы питьевой воды. [Политехнический словарь. / Гл. ред. Акад. А.Ю. Ишлинский. - М: Советская Энциклопедия, 1980, с. 84-87 - или его более поздние издания (см. термины с основой «вода»)].
Недостатками прототипа и аналога являются: низкая скорость коагуляции и увеличенный расход реагентов при подготовке питьевой воды; низкая температура питьевой воды, что приводит к повышенному расходу теплоты у потребителей на подогрев воды системы горячего водоснабжения как открытых, так и закрытых систем теплоснабжения.
Технический результат - интенсификация процессов осветления и уменьшение расхода реагентов при подготовке питьевой воды; повышение эффективности комбинированного производства электрической и тепловой энергии на ТЭЦ/мини-ТЭЦ; снижение расхода теплоты у потребителей на подогрев воды системы горячего водоснабжения как открытых, так и закрытых систем теплоснабжения.
Для достижения технического результата предложена система водоснабжения, содержащая водоприемное сооружение, насосную станцию первого подъема, установленные на трубопроводах регулирующие устройства, сооружения водоочистки, резервуар чистой воды, насосную станцию второго подъема и водоводы питьевой воды.
Особенностью является то, что на территории или в непосредственной близости от водоочистного сооружения устанавливается ТЭЦ/мини-ТЭЦ с паровой турбиной, конденсатор которой по охлаждающей среде включен в трубопровод воды после насосной станции первого подъема перед сооружениями водоочистки.
Далее рассмотрим сведения, подтверждающие возможность работы полезной модели с получением искомого технического результата.
На чертеже изображена принципиальная схема системы водоснабжения, поясняющая предложенную полезную модель.
Система водоснабжения включает в себя водоприемное сооружение 1, насосную станцию 2 первого подъема, установленные на трубопроводах регулирующие устройства 3, сооружения водоочистки 4, резервуар 5 чистой воды, насосную станцию 6 второго подъема и водоводы 7 питьевой воды.
Заявленная система водоснабжения работает следующим образом.
На территории или в непосредственной близости от водоочистного сооружения установлена ТЭЦ/мини-ТЭЦ 8, включающая в себя паровой котел 9 и паровую турбину 10 с конденсатором 11, включенным по охлаждающей среде в трубопровод воды после насосной станции первого подъема перед сооружениями водоочистки 4.
Таким образом, предложенное техническое решение позволяет интенсифицировать процессы осветления и уменьшить расход реагентов при подготовке питьевой воды; повысить эффективность комбинированного производства электрической и тепловой энергии на ТЭЦ/мини-ТЭЦ за счет увеличения доли выработки электроэнергии на тепловом потреблении (без потерь теплоты в окружающую среду); снизить расход теплоты у потребителей на подогрев воды системы горячего водоснабжения как открытых, так и закрытых систем теплоснабжения. В закрытых системах теплоснабжения снижение расхода теплоты достигается за счет использования у потребителей для приготовления горячей воды более теплой исходной питьевой воды, Повышение экономичности открытых систем теплоснабжения достигается за счет уменьшения количества горячей воды, используемой потребителями, при ее смешении в водоразборных устройствах с более теплой водой системы холодного водоснабжения.