КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД

Полезная модель относится кабельным вводам герметичным электрическим среднего напряжения, предназначенным для прохода сквозь двойную защитную оболочку здания реактора на АЭС.
Известен ряд кабельных вводов этого назначения (Авторское свидетельство СССР №714944, кл. Н01В 17/26, 1981. ТУ 16-93ИМЖК686351, 008, НЛП «Электрофарфор», Проспект фирмы «AuxitrolElectric penetration», с. 2 и 3, 1983).
Известен кабельный ввод герметичный электрический (ВЭГ), содержащий металлический корпус под давлением, герметизированный с обеих сторон фланцами, элемент биологической защиты внутри корпуса, герметичные модули, припаянные или приваренные к торцевым фланцам корпуса. Модули представляют собой одно- или многожильные кабели с минеральной изоляцией в металлической оболочке, пропущенные через отверстия фланцев и герметично припаянные или приваренные концевыми металлокерамическими изоляторами (а.с. SU 1833022). Недостатком конструкции является ее неремонтопригодность. В случае выхода из строя некоторой части проводников необходим демонтаж всего кабеля.
Известен герметичный ввод электрических цепей в герметичную зону двойной защитной оболочки атомных электростанций, который содержит расположенный во внутренней стене закладной патрубок с жестко закрепленным внутри входным участком кабеля. Соосно патрубку установлено в наружной стене средство для компенсирования относительного движения между кабелем и наружной стенкой. Средство для компенсирования имеет трубу с сильфоном на наружном торце и вторым аналогичным сильфоном, симметрично установленным на противоположном торце трубы у внутренней поверхности наружной стены. Свободные концы обоих сильфонов выполнены конусообразными, внутренние поверхности которых являются опорными элементами для выходного участка кабеля, который свободно расположен в трубе с зазором относительно внутренней поверхности трубы (RU 2557669, кл. H02G 3/22, опубл. 27.07.2015).
Данный кабельный ввод применяется только для высокого напряжения, в то время как на атомных электростанциях доля герметичных кабельных вводов высокого напряжения составляет около 10% и приблизительно 90% приходится на герметичные кабельные вводы среднего и низкого напряжения.
Наиболее близким к заявляемой полезной модели является герметичный электрический кабельный ввод через защитную оболочку атомного реактора, установленный в закладной трубе, герметично приваренный к металлической облицовке оболочки атомного реактора через фланцы, имеющие штуцер с манометром для проверки сварки давлением, снабженный одним или более модулями с электрическими проводниками, графитовыми уплотнителями во фланце модуля и изоляторами из термостойкого материала, например полиэфирсульфона, смещенными к центру модуля, между которыми имеется отверстие для контроля герметичности модуля. Электрические проводники, помещенные внутри модуля, покрыты слюдяной изоляцией, поверх которой помещена термоусаживающая трубка (UI 142107, кл. Н02G 3/22, опубл. 20.06.2014).
Техническим результатом предлагаемой полезной модели кабельного ввода является обеспечение стойкости к радиационному воздействию и высоким температурам как в условиях нормальной эксплуатации, так и в условиях запроектной аварии и при пожаре на АЭС.
Для достижения технического результата предлагается кабельный ввод герметичный электрический среднего напряжения сквозь защитную оболочку атомного реактора, установленный в закладной трубе, герметично приваренный к металлической облицовке оболочки атомного реактора, снабженный одним или более модулями с электрическими проводниками, с графитовыми уплотнителями во фланце модуля и изоляторами из термостойкого материала, например полиэфирсульфона, имеющий штуцер с манометром для проверки сварки давлением, отличающийся тем, что он снабжен одним или несколькими модулями с электрическим проводником среднего напряжения, который помещен в термоусаживаемую безгалогенную трубку, выполненную из материала, обеспечивающего кислородный индекс не менее 33%, электрическую прочность не менее 20кВ/мм, удельную проводимость 10 мкСм/мм, герметизирован с помощью уплотнительного кольца, выполненного из графитового материала, например графлекса, и установлен в металлическом корпусе модуля кабельного ввода посредством закручивания гайки в тело изолятора.
На рис. 1 представлен заявляемый кабельный ввод электрический герметичный, где 1 - ввод; 2 - защитная оболочка; 3 - закладная труба; 4 - металлическая облицовка; 5 - фланцы; 6 - штуцер; 7 - индикатор давления; 8 - модуль; 9 - проводник среднего напряжения; 10 - фланец; 11 - изолятор; 12 - гайка; 13 - кольцо; 14 - кольцо уплотнительное; 15 - термоусаживаемая безгалогенная трубка.
Для контроля герметичности кабельного ввода, за весь срок эксплуатации, на нем установлен индикатор давления (7). В кабельном вводе установлены один и более модулей (8) с электрическим проводником (9) среднего напряжения. Модуль (8) посредством крепления болтами фланца (10) к корпусу (1) герметизируется с помощью кольца (13) уплотнительного графитового, например из графлекса. Проводник электрический среднего напряжения (9) помещается в термоусаживаемую безгалогенную трубку (15) герметизируется с помощью кольца (14) уплотнительного из графитового материала, например графлекса, устанавливается в корпусе модуля посредством закручивания гайки (12) в тело изолятора (11).
Применение уплотнительного кольца (14) обеспечивает простоту установки модуля (8) в корпус кабельного ввода (1), а также его замену при необходимости.
Стойкость графитовых колец и термоусаживаемой безгалогенной трубки, в частности, к радиационному воздействию и высоким температурам позволяет сохранить герметичность кабельного ввода как в условиях нормальной эксплуатации, так и в условиях запроектной аварии и при пожаре на АЭС.