Применение теплообменных аппаратов в системах кондиционирования воздуха

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» № 10/2017 ISSN 2410-700Х

пожара с зарядом из дымообразующего состава, образуя замкнутый четырехугольник с вершинами, в которых установлены эти элементы. Каждый из элементов для тушения с зарядом из дымообразующего (порошкового) состава содержит корпус с днищем, наполненный огнетушащим порошком, установленный в днище корпуса пиротехнический узел с пиротехническим зарядом и воспламенителем.

При разработке проектов на строительство новых и реконструкцию действующих предприятий большое значение имеет правильное установление категории пожарной опасности производства, а также правильный выбор материала для строительных конструкций [2,с.25; 3,с.27].

Рисунок 1 - Схема установки для объемного тушения пожара.

Большое значение для пожарной профилактики имеет система мер по предотвращению распространения огня: противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, противопожарные внутренние и внешние преграды, наличие противопожарного водоснабжения и первичных средств для тушения очагов возгораний, пожарной сигнализации и связи. Список использованной литературы:

1.Кочетов О С. Причины возникновения пожаров в текстильной промышленности и методы их профилактики. В сборнике: современное состояние и перспективы развития научной мысли сборник статей международной научно-практической конференции. 2017. с. 22-24.

2.Кочетов ОС. Особенности горения органических твердых веществ и пыли в текстильной промышленности. В сборнике: современное состояние и перспективы развития научной мысли сборник статей международной научно-практической конференции. 2017. с. 24-26.

3.Кочетов ОС. Методы и средства тушения пожаров в текстильной промышленности. В сборнике: современное состояние и перспективы развития научной мысли: сборник статей международной научно-практической конференции. 2017. с. 26-28.

© Кочетов О.С., Булаев В.А., Лебедева М.В., 2017

УДК 677.697

Кочетов О.С., д.т.н., профессор Сошенко М. В., к.т.н., доцент, Зубкова В. М., д.б.н., профессор, Российский государственный социальный университет (РГСУ),

г. Москва, е-mail: o_kochetov@mail.ru

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ В СИСТЕМАХ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Аннотация

Рассмотрены системы вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла, которые

_МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» № 10/2017 ISSN 2410-700Х

применялись для гребнечесального цеха ОАО «Троицкая камвольная фабрика».

Ключевые слова Вентиляция, кондиционирование, тепломассообменник.

Рассматриваемая система кондиционирования с теплообменными аппаратами является приточной системой, в которой теплообменники используются: летом - для косвенного испарительного охлаждения, а зимой - для нагрева приточного воздуха (рис.1), что позволяет эффективно использовать для нагрева приточного воздуха сбросные низкотемпературные источники теплоты в виде технологической воды или обратной теплофикационной воды [3, с.52].

Площадь гребнечесального цеха составляет 2 122 м2 высота - 3,2 м. На продольной стене цеха, обращенной на юг, имеются 32 окна, на восток - 10 окон, с двойным остеклением в деревянных переплетах, размером 1,8x1,4 м. Технологическое оборудование состоит из 54 ленточных и гребнечесальных машин мощностью электродвигателей 2,8 кВт. В цехе одновременно работают 47 человек. Сумма теплопоступлений от всех источников для теплого периода года EQ = 1004397 кДж/ч. Примем расчетные параметры наружного воздуха для г.Троицка Московской области [1, с.27]: ^ = 28,5°С, ^ = 54 кДж/кг. Производительность системы кондиционирования воздуха будет равна 71184 м3/ч [2, с.31]. Принимаем к установке кондиционер типа КТ-200 расчетной производительностью 182000 м3/ч при номинальной производительности 200000 м3/ч.

Рисунок 1 - Схема системы кондиционирования воздуха с теплообменными аппаратами: 1-теплообменники, последовательно установленные на притоке, 2-камера смешения наружного рециркуляционного воздуха, 3-камера орошения в виде роторного тепломассообменника, 4-вентилятор, 5-датчик контроля энтальпии приточного воздуха, 6-воздушный клапан, 7- вентили сезонного переключения, 8,9-насосы, 10-вентиляторная градирня, 11-соединительные трубопроводы, 12-водяной теплообменник, 13-автоматический вентиль, 14-регулируемый приточный клапан, 15-роторный

тепломассообменник.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»» № 10/2017 ISSN 2410-700Х

В приточном тракте системы кондиционирования устанавливаются теплообменники 1, в трубки которых подается вода после ее испарительного охлаждения в вентиляторной градирне 10. Теплообменники 1 связаны трубопроводами с вентиляторной градирней 10, смонтированной на кровле здания. В градирню осевым вентилятором засасывается наружный воздух с температурой по мокрому термометру которая является пределом испарительного охлаждения воды. Охлажденная испарением вода забирается насосом 9 и по соединительным трубопроводам 11 подается в трубки теплообменника 1 в приточном аппарате кондиционера. При работе вентилятора 4 через теплообменники перемещается приточный наружный воздух [4, с.37; 5, с.8].

Обрабатываемый воздух поступает в тепломассообменник через входной патрубок в корпусе в радиальном направлении к вращающимся дискам 15, проходит в щелевых каналах между ними и направляется к выходному патрубку. Для изменения режима тепловой обработки приточного воздуха в схеме предусмотрены переключающие вентили 7 на трубопроводах 11 и водяном теплообменнике 12 для нагрева сбросной теплотой рециркулирующей воды. Список использованной литературы:

1.Кочетов О С., Сошенко М.В., Булаев В.А. Расчет систем кондиционирования воздуха с теплообменными аппаратами. Глобализация науки: проблемы и перспективы: сборник статей Международной научно -практической конференции. 2014. С. 25-30.

2.Кочетов ОС., Сошенко М.В., Булаев В.А. Расчет системы искусственного микроклимата с теплоутилизатором кипящего слоя. Глобализация науки: проблемы и перспективы: сборник статей Международной научно-практической конференции. 2014. С. 30-33.

3.Кочетов ОС. Расчет воздушных теплоутилизаторов для приточно-вытяжных устройств систем вентиляции. Безопасность труда в промышленности. 2009. № 10. с. 50-53.

4.Кочетов О С. Экологическая безопасность производственных процессов. Технологии техносферной безопасности. 2014. № 4 (56). с. 37.

5.Кочетов О С. Расчет шума от вентиляционных систем. Символ науки. 2015. № 1-2. с. 6-10.

© Кочетов О.С., Сошенко М.В., Зубкова В.М., 2017

УДК 677:628.517.2

Кочетов О.С.,

д.т.н., профессор, Шмырев Д. В., к.т.н.,

Коверкина Е.В.,

лаборант

Российский государственный социальный университет (РГСУ),

г. Москва, е-mail: o_kochetov@mail.ru

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ФОРСУНОК

Аннотация

Для повышения качества распыливания, при экономически оправданных энергозатратах, необходимы принципиально иные методы воздействия на распыливаемую жидкость. Одним из прогрессивных способов распыливания является акустическое и вихревое распыливание.

Ключевые слова акустическое распыливание, форсунка