Стенд для диагностики релейных блоков

Полезная модель относится к области сервиса и ремонта, в частности к устройствам неразрушающей диагностики электромагнитных аппаратов с переключающейся магнитной системой.
В газоперекачивающих агрегатах (далее - ГПА) различных типов используются системы автоматизированного управления (далее - САУ), реализованные, в т.ч., на блоках РМУГ (реле малогабаритное управляющее герметичное). Как правило, такие САУ ГПА состоит из 80 блоков, в каждом блоке по 2 реле (РМУГ), поэтому в каждой САУ ГПА установлено 160 реле РМУГ. Функциональными возможностями указанных САУ ГПА не предусмотрены системы диагностики (в т.ч. самодиагностики).
Существует проблематика отказов САУ ГПА по причине выхода из строя реле РМУГ, которые приводят к аварийным остановам и задержке пуска ГПА. Одной из основных причин выхода из строя реле РМУГ, является обгорание контактов, что приводит к увеличению переходного сопротивления.
Для поддержания работоспособности САУ ГПА в рабочем состоянии с должным уровнем надежности необходима диагностика неисправности и определение динамики ухудшения параметров реле РМУГ с последующей заменой.
Известен стенд диагностики слаботочных электромагнитных реле, содержащий источник напряжения питания обмотки контролируемого реле, датчик тока обмотки в виде резистора, включенного последовательно с обмоткой реле, и однолучевой осциллограф для наблюдения формы тока включения, кроме того, в стенд введен подключенный параллельно каналу диагностирования контролируемого реле дополнительный канал диагностирования эталонного электромагнитного реле того же типа, что и контролируемое, содержащий эталонное реле, и дополнительный датчик тока в виде резистора, включенного последовательно с обмоткой эталонного реле [патент на полезную модель RU 173176, кл. H01H 49/00, 2017].
Данное техническое решение принято за прототип заявляемой полезной модели. Недостатком прототипа является то, что он не позволяет оценить ресурс реле РМУГ.
Технический результат настоящей полезной модели выражается в повышении надежности работы ГПА, посредствам своевременного выявления реле РМУГ САУ ГПА, с неудовлетворительными параметрами.
Поставленный технический результат достигается тем, что в известном стенде диагностики слаботочных электромагнитных реле, принятом за прототип, содержащем источник напряжения питания обмотки контролируемого реле, датчик тока обмотки в виде резистора, включенного последовательно с обмоткой реле, при этом в конструкцию включены два контура для измерения нормально замкнутых и нормально разомкнутых групп реле РМУГ с разъемами для подключения реле РМУГ и клемм для измерения сопротивления на нормально разомкнутой и нормально замкнутой группе реле, а также световая индикация наличия напряжения на группах реле РМУГ.
На фиг. 1 представлена конструктивная схема полезной модели. На фиг. 2 приведена схема электрическая принципиальная полезной модели.
На фиг. 1 обозначено: 1 - корпус, 2 - источник напряжения питания, 3 - разъем для подключения реле РМУГ при определении переходного сопротивления нормально замкнутых контактных групп, 4 - разъем для подключения реле РМУГ при определении переходного сопротивления нормально разамкнутых контактных групп, 5 - клеммы для измерения сопротивления на нормально разомкнутой группе реле РМУГ, 6 - клеммы для измерения сопротивления на нормально замкнутой группе реле РМУГ, 7 - световая индикация подачи питания на схему, 8 - световая индикация подачи питания на контур нормально разомкнутых контактов, 9 - выключатель подачи питания на схему, 10 - выключатель подачи питания на контур нормально разомкнутых контактов.
Полезная модель работает следующим образом (в соответствии с фиг. 1 и фиг.2). Стенд основан на принципе измерения переходного сопротивления контактных групп реле. Определение переходного сопротивления производится путем измерения значения падения напряжения на контактах реле при стабильном токе в цепи 100 мА. Выключатель - 9 (SA1) подает питание на схему измерения, об этом свидетельствует световая индикация подачи питания на схему - 7 (HL1). Разъем - 3 (Х4) используется для коммутации с диагностируемым релейным блоком в режиме измерения переходного сопротивления нормально замкнутых контактных групп, а разъем - 4 (Х3) - соответственно нормально разомкнутых. Для измерения падения напряжения на контактах реле РМУГ используются клеммы - 6 (Х2.1(+)Х2.2(-)) для нормально замкнутых контактов и - 5 (X1.1(+)X1.2(-)) для нормально разомкнутых. Выключатель 10 (SA2) используется для подачи напряжения питания на блок реле в разъеме 4 (Х3) при измерении переходного сопротивления нормально разомкнутых контактов. Все контакты в блоке реле при измерении включаются последовательно, если хоть одна группа контактов неисправна, то отбраковывается весь блок.
По паспортным данным реле РМУГ сопротивление одного контакта должно быть не более 0,6 Ом. Так как в блоке реле 8 контактов, то сопротивление должно быть не более 4,8 Ом. Диагностика сводится к измерению текущего значения сопротивления и его сравнения с предельно допустимым. Если значение сопротивления менее 4,8 Ом, то такое реле пригодно к эксплуатации, в ином случае реле подлежит замене.
Полезная модель была применена при проведении диагностики САУ ГПА КЦ-1 Екатериновского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Саратов», было диагностировано 240 блоков, из которых отбраковано - 30 шт. Таким образом полезная модель позволяет:
- своевременно выявлять неисправные и нестабильно работающих реле РМУГ;
- снизить вероятность аварийного останова ГПА по причине неисправности и дефектов реле РМУГ САУ ГПА.