Автономная напорная система пожаротушения АНСП

Автономная напорная система пожаротушения. АНСП относится к системам и способам тушения пожаров на различных высотных социально-культурных и производственных объектах с использованием веса герметичного поршня в цилиндрическом вертикальном напорном резервуаре для создания необходимого напора воды в пожарных водоводах.
2
Варианты осуществления АНСП позволяют использовать систему без дополнительных затрат средств для поддержания в состоянии аварийной готовности всей системы и тушения как локальных очагов возгорания, так и пожаров на большой площади жилых, социально-административных и производственных объектов с применением различных средств борьбы с огнем - воды (струями или орошение), пены и пара, имеющимися в резервуарах запасами воды и средствами воздействия на огонь. Объем напорного резервуара и вес герметичного поршня зависят от высоты охраняемого объекта с тем, чтобы создать достаточный напор в самой высокой точке и самой дальней точке возможного очага пожара при опускании поршня вниз и рассчитывается исходя из того, что давление 1кГс/см соответствует высоте напора 10 м водного столба.
Система приводится в действие дистанционным управлением запуска, с последующим выбором режима работы и средств тушения. Работает автономно без дополнительной внешней подачи энергии, воды, огнегасящих средств в зону пожара в течение расчетной длительности, исходя из размеров охраняемой площади и объема запасенной воды до прибытия дополнительных пожарных подразделений. Тушение пожара проходит без непосредственного участия людей в опасных для жизни местах распространения огня и отравляющих веществ. Продолжительность и интенсивность тушения пожара в охраняемой зоне определяется количеством установленных независимых друг от друга систем, которые могут действовать в разных комбинациях по количеству, средствам тушения и по месту установки.
Имеются разнообразные стационарные системы пожаротушения на общественных и промышленных объектах с использованием различных способов и средств тушения огня. Все системы, как правило, требуют электро- и водоснабжения как в дежурном режиме готовности, так и для подачи огнегасящих средств в районы возгорания и в зоны огня в процессе борьбы с огнем и непосредственного участия людей в опасной зоне. При выходе из строя от воздействия огня или других причин стационарных источников электро- и водоснабжения применяются мобильные источники, что требует времени и дополнительных людей для доставки их к месту пожара и управлению в опасных условиях. В предлагаемой АНСП нет указанных недостатков, постоянная готовность и режим тушения не требуют дополнительных источников для функционирования.
Технической задачей внедрения АНСП является создание надежной защиты от огня объектов социально-бытового назначения и народного хозяйства при меньших затратах на поддержание готовности и процесса тушения пожара.
Техническим результатом является постоянная готовность системы пожаротушения к действию и эффективное тушение огня в очаге возгорания и на площади горения.
Техническая задача решается применением вертикального напорного резервуара с водой, находящейся под давлением веса герметичного поршня, закрепленного наверху резервуара, сети водоводов в места возможного очага и зоны распространения пожара с применением различных компонентов и устройств пожаротушения, системы дистанционного управления тушением. Заполненный водой резервуар с поршнем наверху может находиться внутри жилых, административно-хозяйственных, социально-бытовых зданий, чтобы не замерзла вода (лифтовые шахты, аварийные лестницы, шахты мусоропроводов и т.п.) На производственных объектах напорные резервуары могут находиться внутри или быть частью вертикальных несущих конструкций производственных зданий, огнеопасных объектов в близости к очагу возгорания и месту пожара, при этом для предохранения воды от замерзания необходимо часть выделяемого тепла от нормальной производственной деятельности использовать для обогрева резервуаров. Система может быть в готовности неограниченное время без необходимости подключения электро- и водоснабжения как в дежурном режиме, так при тушении пожара. При установке внутри высотных жилых, административно хозяйственных, социально-бытовых зданий снизу напорного резервуара до верхнего уровня идет первичный напорный водовод, от которого по всем этажам проходят рабочие водоводы к местам вероятного возгорания и путям эвакуации, где установлены устройства воздействия на огонь - водяные сопла, наконечники орошения, пеногенераторы. При охране производственных помещений и огнеопасных объектов вблизи возможных мест возгорания ЛВЖ или легковоспламеняющихся и легко горящих с высокой температурой материалов дополнительно устанавливаются металлические парообразователи с секциями внутри, в которые подается из трубок в капельном виде вода. При пожаре весь корпус быстро нагревается и при температуре свыше 100гр. вода превращается в пар, который через выходные трубки с наконечниками заполняет пространство вокруг, изолируя очаг возгорания от поступления свежего воздуха.
АНСП состоит из следующих компонентов Фиг. 1,2: круглый по высоте объекта напорный резервуар 2 с водой, система спуска поршня 1, внутри резервуара перемещается герметичный поршень 3 с уплотнениями 4, трубопровод 6 с клапаном для подъема поршня вверх, трубопровод подвода воды 5 от напорного резервуара к наиболее вероятным местам возгорания, емкости с пенообразователем, устройства орошения и парообразования, и схема дистанционного управления работой клапанов на Фиг. 1,2 не обозначены.
В исходном состоянии напорный резервуар заполнен водой, выходной клапан напорного водовода в закрытом состоянии, поршень закреплен системой спуска в верхнем положении на поверхности воды, устройства воздействия на огонь пустые. В такой готовности система может находиться неограниченное время, вода не вытекает через закрытый клапан и не испаряется сверху через герметичный поршень, водоводы и устройства воздействия на огонь чистые, пустые, сухие.
АНСП работает следующим образом. При возникновении пожара система приводится в действие в автоматическом режиме по программе или от оператора в ручном режиме. Срабатывает система освобождения поршня, который давит своим весом на столб воды в резервуаре. Открывается основной клапан и по напорному водоводу вода быстро поднимается наверх для подачи на нужный этаж или подается к пункту распределения по промышленной территории к зонам и к очагам возгорания, согласно схеме пожаротушения. При необходимости в пункте распределения в водовод подается пенообразователь для доставки к пеногенератору около очага возгорания для получения пены требуемой кратности, или вода подается на устройства орошения, или в парообразователи - емкости из жаростойкого металла с секциями внутри, в которые подается в капельном виде вода и через трубки с наконечниками выходит пар к предполагаемому очагу возгорания материалов, которые нельзя тушить водой (бензин, керосин, легковоспламеняющиеся жидкости, и т.п.). При высокой температуре в очаге возгорания корпус парообразователя быстро разогревается выше 100 градусов, вода при поступлении в секции превращается в пар, давление внутри повышается, и пар через трубки с наконечниками выходит над поверхностью горящей жидкости или материалов, перекрывая доступ кислорода к огню. Исходя из количества напорных резервуаров, можно применять разные схемы взаимодействия, начиная с одной изолированной, или с последовательным вводом в действие поочередно всех до прекращения горения или параллельно все сразу с применение всего запаса огнегасящих средств и устройств комбинированно. Тушение пожара происходит без присутствия людей в зоне повышенных температур или ядовитых веществ. Если запаса воды АНСП будет недостаточно для полного тушения пожара, вызывают внешние дополнительные силы и средства.
После окончания тушения необходимо привести систему в исходное состояние, для чего через выходной водовод заполняют резервуар водой под давлением, необходимым для подъема поршня в верхнее положение и фиксируют устройством освобождения. При отсутствии стационарной водопроводной сети используются автоцистерны с насосом необходимого напора. При этом все компоненты системы промывают, чистят, сушат и приводят в готовность. После периодических проверок состояния системы, во время которых практически будет выходить часть воды через конечные устройства воздействия на огонь, потребуется пополнение резервуаров водой и приведение системы в готовность.