Тепловой пожарный извещатель на основе геркона и легкоплавкого материала

3. ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний».

4. ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности».

5. Леденев А.А. Улучшение пожарно-технических характеристик бетонов за счет применения добавок-модификаторов / А.А. Леденев, В.Т. Перцев // Сб. статей по матер. III всерос. науч.-практ. конф. с междунар. уч. «Пожарная безопасность: проблемы и перспективы» / ВИ ГПС МЧС России. -Воронеж, 2012. - С. 298-299.

6. Леденев А.А. Разработка составов термостойких бетонов для получения огнезащитных покрытий строительных конструкций / А.А. Леденев, Т.В. Загоруйко, В.Т. Перцев, А.А. Бондарь // Сб. статей по матер. Всерос. науч.-практ. конф. «Проблемы безопасности при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» / ВИ ГПС МЧС России. - Воронеж, 2012. - С. 42-44.

ТЕПЛОВОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ НА ОСНОВЕ ГЕРКОНА И ЛЕГКОПЛАВКОГО МАТЕРИАЛА

А.В. Мальцев, доцент, к.т.н., Н.М. Галич, курсант, Воронежский институт ГПС МЧС России, г. Воронеж

В Российской федерации в последнее время наблюдается тенденция к некоторому снижению количества чрезвычайных ситуаций. Однако при этом увеличиваются масштабы их последствий и ущербы от них. Прямой ущерб от всех видов чрезвычайных ситуаций - свыше 100 млрд. рублей в год, а это почти 3 % от ВВП страны. Кроме этого в нашей стране ежегодно погибает 100 тысяч человек Современные условия жизни общества, халатное обращение людей с огнем - все это способствует к возникновению пожаров. Пожары ежегодно наносят громадный ущерб нашей стране, не только с материальной токи зрения, но и непосредственно жизням простых граждан, поэтому обеспечение пожарной безопасности является одной из наиглавнейших задач МЧС России. Все эти особенности обуславливают требования к системе обеспечения пожарной безопасности, предполагающей оповещение и управление эвакуацией, использование пожарных извещателей и систем пожаротушения, которые смогут обеспечить наибольшую безопасность для людей. В работе предлагается новое конструктивное решение теплового пожарного извещателя, которое отличается простотой исполнения.

Для ознакомления с устройством существующих пожарных извещателей, был проведен патентно-информационный поиск по открытым базам данных Патентного ведомства Российской федерации (в том числе и бывшего СССР). Были выделены следующие Пожарные извещатели:

1. Патент РФ №794650 Тепловой пожарный извещатель. Состоит из двух контактных пластин, соединенных легкоплавким материалом, по меньшей мере, одна из которых обладает упругими свойствами. Недостатком данного устройства является не защищенность контактов от внешнего воздействия.

2. Пожарный датчик (Авт.св. СССР № 1229788, МПК-4 008Б 17/10, БИ-17-862). Содержащий чувствительный элемент, корпус с крышкой, медную трубку, одним концом укрепленную в корпусе и размещенную совместно с корпусом и крышкой, в другом конце медной трубки размещен один конец заглушки, при этом в него введены регулируемый упор, постоянный магнит, первая и вторая траверсы из диэлектрика, второй и третий чувствительные элементы. Недостатком устройства является сложность конструкции, содержащей большое количество деталей, что значительно снижает надежность работы устройства.

3. Сигнализатор пожара (журнал «Юный Техник» № 12, 1977 г., с. 15) содержащий два упругих контакта, укрепленных на диэлектрическом основании, при этом упругие контакты включены в последовательную цепь, состоящую из батареи и звонка, кроме того, контакты сведены между собой и закреплены с помощью парафина. Недостаток - низкая надежность контактов.

Исходя из проведенного анализа была предложена следующая конструкция пожарного извещателя:

Пожарный извещатель содержит корпус 1 с крышкой 2, геркон 3 и управляющий постоянный магнит 4, при этом на корпусе расположены два контактных узла 5.

Геркон 3 припаян к двум металлическим штырям-контактам 6, укрепленным на съемной электроизоляционной вилке 7.

Штыри-контакты 6 выполнены с возможностью контактирования с гнездами двух контактных узлов 5.

Управляющий постоянный магнит 4 укреплен на корпусе геркона 3 с помощью легкоплавкого материала 8, который выполнен в виде парафина или воска.

На дне крышки неподвижно укреплен фиксирующий постоянный магнит

9.

На рисунке 1 изображено заявленное устройство, на рисунке 2 изображена съемная электроизоляционная вилка.

Заявляемое устройство работает следующим образом.

Корпус 1 устройства крепится на потолке, к контактным узлам 5 присоединяется съемная электроизоляционная вилка 7, подводятся провода и конструкция закрывается крышкой 2. Устройство готово к работе.

В нормальном состоянии управляющий постоянный магнит 4, укрепленный на поверхности геркона 3 с помощью легкоплавкого материала 8, замыкает контакты геркона 3.

При повышении температуры до 60 °С структура легкоплавкого материала 8 начинает разрушаться, при этом управляющий постоянный магнит 4 под действием притяжения магнитного поля фиксирующего постоянного

магнита 9 перемещается на его поверхность. При этом контакты геркона 3 размыкаются, и сигнал о пожаре поступает на пульт управления (условно не показан).

Рис. 1. Тепловой пожарный извещатель на Рис. 2. Съемная электроизоляционная основе геркона и легкоплавкого материала вилка

В случае ложного срабатывания датчика, открывается крышка 2 и заменяется съемная электроизоляционная вилка 7, крышка 2 закрывается и устройство снова готово к нормальной работе.

По данной конструкции были составлены заявочные документы на полезную модель Российской Федерации. Было получено положительное решение о выдаче патента на полезную модель от 02.09.215 года.

Список использованной литературы

1. Быстров Ю.А. Массовая радио библиотека: Ю.А. Быстров. - М.: Радио и связь, 1990. - 135 с.

2. Харазов К.И. Устройства автоматики с магнитоуправляемыми контактами: К.И. Харазов - М.: Энергоатомиздат. 1990. - 321 с.

3. Сайт Патентного Ведомства Российской Федерации (Роспатент).

ВЫБОР ЭЛЕМЕНТОВ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ В ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ

КОМПЛЕКСАХ

А.Н. Мальцев, преподаватель, В.В. Киселев, доцент, к.т.н., доцент, Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России,

г. Иваново

Согласно справке, подготовленной Департаментом надзорной деятельности и профилактической работы по анализу обстановки с пожарами и последствий от них на территории Российской Федерации, можно отметить, что количество пожаров в торгово-развлекательных центрах остается все еще

62