КАБЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МОНТАЖНЫЙ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ

Предлагаемая полезная модель (ПМ) относится к кабельной технике, конкретно, к кабелям управления для монтажа в системах промышленной автоматики.
Известен кабель управления (далее - кабель) по патенту РФ на ПМ №128387, содержащий изолированные медные токопроводящие жилы (далее - жилы), скрученные в пары, которые скручены в сердечник, поверх которого последовательно наложены обмотка из полимерной ленты, внутренняя оболочка, экран в виде оплетки из медных проволок, обмотка из полимерной ленты, наружная оболочка из полимерной композиции. Недостатком данного кабеля является то, что его токопроводящие жилы не имеют специальной защиты от воздействия влаги.
Наиболее близким к предлагаемой ПМ является, на наш взгляд, кабель Украинского НИИ кабельной промышленности по патенту РФ на ПМ №58773 - прототип (аналогичен патенту №56058). Указанный кабель содержит жилы, скрученные в пары, скрученные в сердечник, поясную изоляцию из синтетической ленты, экран общий и/или экран по каждой паре, защитную оболочку, броню из стальной гофрированной ленты, на которую нанесены слои гидрофобного заполнителя для защиты от влаги.
К недостаткам прототипа следует отнести то, что гидрофобный заполнитель, наложенный на броню, недостаточно защищает жилы от воздействия влаги, которая, как показывает практика, проникает внутрь кабеля через малейшие повреждения в защитных покровах. Кроме того, нанесение гидрофобного материала на броню вынуждает прокладывать при повышенной влажности гидрофобно-бронированный кабель, даже если броня особо не нужна. Данное обстоятельство снижает эксплуатационные достоинства кабеля, повышает стоимость монтажа.
Технической задачей является расширение эксплуатационных возможностей кабеля управления монтажного для промышленной автоматики при обеспечении защиты жил кабеля от влаги.
Технический результат достигается тем, что кабель управления, содержащий однопроволочные изолированные токопроводящие жилы, скрученные в сердечник, или многопроволочные изолированные токопроводящие жилы, скрученные в пары или в тройки, которые скручены в сердечник, защитную оболочку, гидрофобный материал, поясную изоляцию, включающую ленту из полиэтилентерефталата, отличается тем, что гидрофобный материал встроен в поясную изоляцию в виде ленты из водоблокирующего материала, которая намотана на указанный сердечник. Кабель отличается тем, что изоляция жил выполнена из поливинилхлоридного пластиката. Кабель отличается тем, что снабжен экраном, общим для сердечника и/или индивидуальными экранами для скруток токопроводящих жил, причем указанные экраны выполнены из алюмофлекса. Кабель отличается тем, что защитная оболочка выполнена из поливинилхлоридного пластиката. Кабель отличается тем, что снабжен броней, которая выполнена из двух оцинкованных стальных лент, намотанных с зазором, или из стальной гофрированной ленты, наложенной продольно с перекрытием. Кабель отличается тем, что стальная гофрированная лента для брони ламинирована полиэтиленом. Кабель отличается тем, что на броню наложен защитный шланг из поливинилхлоридного (далее - ПВХ) пластиката.
Полезная модель поясняется чертежом, на котором схематично (не в масштабе) показано поперечное сечение предлагаемого кабеля.
В конкретном исполнении кабель содержит жилы 1, покрытые изоляцией 2. Жилы могут быть однопроволочными, из отожженной мягкой медной проволоки, или многопроволочными, скрученными из тонких медных луженых проволок, суммарное сечение которых не меньше сечения, установленного для однопроволочной жилы. Изоляция 2 выполнена из ПВХ пластиката. Жилы многопроволочные скручивают попарно (не показано) или по три в пучки 3, как показано на чертеже. Пучки снабжены индивидуальными экранами 4 из алюмофлекса, наложенными обмоткой. Экранированные пучки жил скручены в сердечник 5. Если кабель содержит однопроволочные жилы, то их скручивают в сердечник без разделения на пары или тройки (не показано).
На сердечник 5 намотана поясная изоляция, включающая ленту 6 из полиэтилен-терефталата (ПЭТ) и ленту 7 из водоблокирующего материала (ВБМ). На поясную изоляцию наложен общий экран 8 из алюмофлекса. На экран 8 наложена оболочка 9 из ПВХ пластиката. На оболочку 9 наложена броня 10 из стали. Броня может быть выполнена из двух оцинкованных стальных лент, намотанных с зазором, или из ламинированной полиэтиленом гофрированной стальной ленты, проложенной продольно с перекрытием в 20-30%. На броню наложен защитный шланг 11 из ПВХ пластиката. Кабель снабжен контактной проволокой 12, которая выполнена из медной проволоки. Проволока 12 проложена под экраном 8 со стороны алюминиевого покрытия.
Применяют кабель согласно Правилам монтажа электроустановок и проектной документации на систему промышленной автоматики.
Новым в устройстве кабеля управления монтажном для систем промышленной автоматики является то, что для защиты от влаги применена более технологичная лента из ВБМ, которую наматывают на обмоточном станке, как и ленту из ПЭТ. Лента из ВБМ, встроенная в поясную изоляцию, обеспечивает защиту жил от продольного распространения влаги внутри кабеля независимо от наличия брони. Такое решение позволяет прокладывать кабель на участках с повышенной влажностью, где не требуется дорогостоящая механическая защита в виде брони из стали.
В случае необходимости прокладывать бронированный кабель, вариант кабеля с гофрированной броней имеет более высокую гибкость, что дает возможность уменьшать радиус изгиба кабеля при монтаже. Броня может быть оцинкованной или ламинированной полиэтиленом (для варианта с гофрированной броней), что защищает броню от коррозии и повышает срок службы кабеля.
Согласно описанной выше схеме на предприятии заявителя изготовлен ряд опытных образцов кабеля управления монтажного для передачи электроэнергии и электрических сигналов в промышленных электроустановках при напряжении до 500 вольт при относительной влажности воздуха до 98% (при температуре +35°С). Испытания показали хороший результат. На предприятии заявителя начато формирование портфеля заказов на кабельную продукцию данного вида.
Предлагаемый кабель имеет ряд преимуществ по сравнению с продуктом, разработанным Украинским НИИ кабельной промышленности (г. Бердянск). Он более технологичен в изготовлении, лучше защищен от влаги, имеет более широкую область применения с относительно низкой стоимостью монтажа. Предлагаемый кабель может стать хорошей основой для импортозамещения в данном сегменте кабельной продукции.