ПРОВОД МОНТАЖНЫЙ

Полезная модель относится к области электротехники, а именно к изолированным проводам, предназначенным, в частности, для фиксированного монтажа электрических устройств при напряжении до 600 В переменного тока частоты до 10000 Гц или до 840 В постоянного тока.
Известен провод монтажный, содержащий токопроводящую жилу из медных луженых проволок с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката - провод марки НВ (ГОСТ 17515-72). Данное техническое решение является наиболее близким к предлагаемому по совокупности признаков. Однако, этот провод не удовлетворяет требованиям пожарной безопасности. Так, при воздействии пламени имеет место распространение горения по поверхности провода и значительное дымо-газовыделение при горении и тлении. Кроме того, такой провод характеризуется низкой термостойкостью.
Задача, решаемая при разработке заявленного монтажного провода, сводилась к обеспечению его стойкости к распространению горения при групповой прокладке, снижению дымо-газовыделения при горении и повышению термостойкости, при этом технический результат, достигнутый при решении такой задачи, заключается в снижении выделения токсичных продуктов, опасных для здоровья человека и загрязняющих окружающую среду, а также в повышении показателей пожарной безопасности и термостойкости провода.
Технический результат достигается тем, что в проводе монтажном, содержащем медную луженую токопроводящую жилу, покрытую полимерной изоляцией, в качестве материала изоляции использован полимерный материал на основе сшитого полиолефина марки Cogegum GFR/365 или безгалогенный полимерный материал марки HFX521.
Преимущественно, токопроводящая жила выполняется многопроволочной. Провод также может быть дополнительно снабжен экраном в виде оплетки из медных луженых проволок, наложенной поверх изоляции. В любом из вариантов исполнения провода он может содержать внешнюю оболочку, выполненную из безгалогенного термопластичного компаунда марки Mecoline S1013F или Megolon 8053 DD.
Полезная модель иллюстрируется чертежом, на котором изображен провод в разрезе.
Провод содержит токопроводящую жилу 1, изоляцию 2, экран 3, внешнюю оболочку 4.
Далее приводятся сведения, подтверждающие промышленную применимость полезной модели. В конструкции провода использованы известные полимерные материалы марок: Cogegum GFR/365 фирмы Solvay S. A/ (Бельгия), HFX 521 фирмы Fainplast. (Италия), Mecoline S1013 F фирмы Melos GmbH (Германия), Megolon 8053 DD фирмы AlphaGary (Англия).
Технология изготовления провода является традиционной для монтажных проводов.
Образцы провода были испытаны на соответствие требованиям пожарной безопасности:
- на дымообразование при горении и тлении провода по ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005. Снижение светопроницаемости составило 16% (технические требования - не более 50%).
- на нераспространение горения при групповой прокладке по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005 (категория А). Длина обуглившейся или поврежденной части пучка проводов составила 1,2 м при нормированном значении не более 2,5 м.
Провод также испытывался на термостойкость при пайке по ГОСТ 28211-89 (метод 2). Усадка провода не превышала 2 мм, что соответствует требованиям нормативного документа ОСТ4 ГО.010.016.
Технический результат заключается в снижении выделения токсичных продуктов, опасных для здоровья человека и загрязняющих окружающую среду, а также в повышении показателей пожарной безопасности и термостойкости провода.