Импульсный метод определения места повреждения линии электропередач

возможность ОМП нескольких повреждений на протяжении одной кабельной линии. К недостаткам можно отнести невозможность произведения испытаний при отсутствии искрового разряда на месте замыкания.

Суть потенциального метода заключается в поиске и записывании на пути прокладки трассы электрических потенциалов, которые образуются и протекают в изоляции (оболочке) КЛ. Над местом аварии найденный потенциал будет иметь максимальную величину.

Литература

1. Шалин А. И. Замыкания на землю в сетях 6-35 кВ. Достоинства и недостатки различных защит / А. И. Шалин // Новости электротехники, 2005. № 3 (33). С. 66-68.

2. Катеров Ф. В., Ремесник Д. В. Виды замыканий в электрических сетях // International scientific review, 2016. № 13 (23). С. 22-23.

3. Катеров Ф. В., Ремесник Д. В. Виды режимов энергетических систем // Научный журнал, 2016. № 8 (9). С. 22-23.

4. Катеров Ф. В., Ремесник Д. В. Особенности энергетических систем // Научный журнал, 2016. № 8 (9). С. 23-25.

5. Катеров Ф. В., Ремесник Д. В. Дистанционное определение места повреждения линии методом стоячих волн // International scientific review, 2016. № 13 (23). С. 24-25.

Импульсный метод определения места повреждения линии

электропередач

1 2 Катеров Ф. В. , Ремесник Д. В.

1Катеров Филипп Викторович /Katerov Filipp Viktorovich - магистр, ассистент;

2Ремесник Денис Вячеславович /Remesnik Denis Vjacheslavovich - магистр, кафедра электроснабжения промышленных предприятий, Омский государственный технический университет, инженер, ЗАО «ПИРС», г. Омск

Аннотация: в статье рассмотрен импульсный метод идентификации замыканий, приведены достоинства и недостатки, границы применимости.

Ключевые слова: электроснабжение, определение места повреждения, импульсный метод, электроэнергетика.

Различают автоматические импульсные локационные методы и неавтоматические. Автоматические искатели предназначены для линий, находящихся под рабочим напряжением, и применяются на классах напряжений 330-1150 кВ. Они включаются в работу от сигнала пусковых органов релейной защиты и способны зафиксировать расстояние до места повреждения (аварии) за период, в который происходит горение дуги [1]. Неавтоматические же искатели используются на отключенных от сети линиях, в условиях, когда электрическая дуга отсутствует. Если поврежденной линией была воздушная линия электропередач, то зачастую не удается получить необходимый отраженный импульс. В кабельных же линиях такой проблемы не существует, поэтому на КЛ применяется неавтоматическая локация, а на ВЛ - автоматическая [2].

Принцип действия состоит в отправке в поврежденную линию зондирующих импульсов напряжения, которые, распространяясь по длине линии и отражаясь от повреждений, возвращаются к месту посыла. Схема подключения измерителя на КЛ представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема подключения измерителя к аварийной КЛ: 1 - измеритель неоднородностей; 2 - соединительный провод; 3 - заземление; 4 - поврежденная силовая КЛ

Импульсная характеристика кабельной линии с повреждением представлена на рисунке 1:

Рис. 2. Импульсная характеристика кабельной линии при измерении расстояния до короткого замыкания в кабеле: 1 - начало кабельной линии; 2 - отражение импульса от муфты;

3 - отражение импульса от обрыва или полной длины кабельной линии

Таким образом, можно сделать вывод о том, что представленный метод способен определять всю длину КЛ, может определить расстояние до повреждения либо расстояние до разрывов (растяжек) жил кабеля. Недостатком является применимость данного метода при переходном сопротивлении менее 200 Ом.

Литература

1. Шклярский Я. Э. Проблемы высших гармоник в сетях промышленных предприятий // Электромеханика, 2013. № 1. С. 69-71.

2. Катеров Ф. В., Ремесник Д. В. Виды замыканий в электрических сетях // International scientific review, 2016. № 13 (23). С. 22-23.

3. Катеров Ф. В., Ремесник Д. В. Виды режимов энергетических систем // Научный журнал, 2016. № 8 (9). С. 22-23.

4. Катеров Ф. В., Ремесник Д. В. Особенности энергетических систем // Научный журнал, 2016. № 8 (9). С. 23-25.

5. Катеров Ф. В., Ремесник Д. В. Классификация электроэнергетических систем // International scientific review, 2016. № 13 (23). С. 21-22.

6. Катеров Ф. В., Ремесник Д. В. Дистанционное определение места повреждения линии методом стоячих волн // International scientific review, 2016. № 13 (23). С. 24-25.