АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД РЕЗЕРВА (АВР) НА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯХ ТИПА "MASTERPACT"

Автоматический ввод резерва (АВР) на выьслючателях типа
«Masterpact.
Полезная модель относится к области электротехниют, связанной с производством шкафов и щитов, предназначенных для бесперебойного электропитания потребителей переменного тока и для исключения аварийных режимов.
Аналогов конструкции данного устройства в России за последние 10 лет но полезным моделям не найдено.
Задачей, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, является создание нового надёжного в работе, безопасного в обслуживании, с высокими эргономическими показателями устройства АВР, благодаря применению простой и надёжной электрической схемы, выключателей типа «Masterpact, оптимальной компоновки констрз кции аппаратуры и электромонтажа.
Решение этой задачи достигается применением электрической схемы АВР которая позволяет при нарушении электроснабжения со стороны любого из питающих лучей (симметричном снижении фазных напряжений на любой из трёх фаз до величин ниже заданных, при обратном чередовании фаз) с заданной выдержкой времени отключить вводной выключатель луча, на котором произошло наруМКП: Н 02 J 9/04.
,
шение режима и автоматически включить секционный автомат, подавая питание от неповреждённого источника.
Конструктивно АВР выполнен на двух стойках на которых установлены вводные и секционный выключатели типа «Masterpact, панель управления и рубильник - если используются стационарные выключатели, а также панели управления, на которой установлены элементы автоматики.
Примером заявленной полезной модели является устройство АВР, представленное на фигурах 1 и 2.
АВР содержит стойки (1), (2) фиг. 1, в верхней части которых, со стороны обслуживания, установлены вводные выключатели (3), под ними расположены панели управления (4), в нижней части стойки 1 установлен секционный автоматический выключатель (10), а в стойке 2 рубильник (7). Все части, кроме панели управления, закрываются защитными панелями (6), а панели управления закрываются дверьми (5), имеющими запорные устройства (8).
На двери стойки 1 находится переключатель режимов (9) с положениями Автоматическое и Ручное.
С задней стороны стоек (фиг. 2) находятся фазные шины (12), соединяющие вводной и секционный выключатели в первой стойке и вводной выключатель и секционный рубильник во второй стойке.
На клеммах вводных и секционном выключателях, а также рубильнике и фазных шинах установлены шинные отводы (13), которые питают отверстия для присоединения кабельных наконечников (13).
Выключатели Ма81ефас1 установлены на основаниях (11), а рубильник и панели - на специальных уголках. Каркас стоек выполнен из специальных профилей, соединённых между собой С-образными перемычками. С боков стойки закрываются панелями.
Конструкция стоек и копмпановка аппаратуры обеспечивает максимальную безопасность при работе со стороны обслуживания, так как все органы управления - кнопки и ручки включения, отключения, переключатель режимов, приборы визуального контроля находятся на передней части АВР на удобных для обслуживания местах, исключаюш;их доступ к питающим и отходящим шинам, которые расположены сзади стоек вне зоны обслуживания. Сбоку доступ к шинам закрыт боковыми панелями.
Рубильник и панель, закрывающая его, утоплены в стойке, что создаёт дополнительные удобства при обслуживании и экономит место в помещении.
В панели управления применены специальные монтажные короба, что позволило оптимизировать монтаж и создать дополнительные удобства при обслуживании.