ДОЗАТОР НАПОРНЫЙ ДЛЯ УСТАНОВОК ПЕННОГО ТУШЕНИЯ

Дозатор напорный предназначен для дозирования пенообразователя (добавок) к воде в дренчерных автоматических установках пенного пожаротушения.
Известно устройство дозирования пенообразователя (RU 129003), выполненное в виде шарового крана, причем шаровой кран снабжен шкалой с делением, связанной с корпусом шарового крана и стрелкой, связанной со штоком поворотного шара крана, при этом устройство встроено в корпус, который имеет входное отверстие для подвода воды и выходное отверстие для отвода раствора пенообразователя и имеет патрубок, снабженный обратным клапаном, для подвода пенообразователя.
Известное устройство не способно осуществлять контроль расходов воды и пенообразователя, не способно при изменениях исходных данных автоматически обеспечивать смешивание в нужных пропорциях воду и пенообразователь, что ограничивает его применение в автоматических установках пожаротушения.
Целью предлагаемого дозатора является обеспечение устойчиво подаваемого под напором в систему пожаротушения раствора пенообразователя заданной концентрации.
Техническим результатом должно быть обеспечение контроля расхода и давление поступающей в дозатор воды, обеспечение условий для расчетного расхода поступающего в дозатор пенообразователя.
Поставленная задача решается тем, что дозатор напорный для установки пенного тушения, включающий корпус (смеситель) с отверстием для подвода воды, и с отверстием для отвода раствора пенообразователя, и с патрубком для подачи пенообразователя, содержащий обратный клапан, согласно полезной модели, выполнены установленные во входной линии для подвода воды датчик давления воды и первый расходомер воды, выполнены установленные в линии подачи пенообразователя последовательно клапан обратный, кран шаровой с контролем и регулированием положения запорного органа, второй расходомер, причем электрические измерительные цепи обоих расходомеров и датчика давления, а также электрические сигнальная цель и цепь управления крана шарового выполнены с возможностью их подключения к шкафу управления, при этом обратный клапан выполнен с возможностью его подключения к выходу пенообразователя насосной станции, а первый расходомер и датчик давления воды выполнены с возможностью подключения к выходу источника воды.
Более подробно дозатор напорный может быть рассмотрен при помощи иллюстрации на фиг. 1.
Фиг. 1 - комбинированная схема дозатора напорного в составе автоматической установки.
Дозатор напорный для установки пенного пожаротушения состоит из корпуса (смесителя) 1, вводного для воды отверстия 2 и выпускного для раствора пенообразователя отверстия 3, имеет входной патрубок для подачи пенообразователя 4, к вводному отверстию подключены датчик давления воды 5 и первый расходомер воды 6, в гидравлической линии, подводящий пенообразователь к смесителю, последовательно установлены: обратный клапан 7, шаровой кран с контролем и регулированием положения запорного органа 8, второй расходомер для пенообразователя 9; гидравлическая линия подключена к выходу насосной станции 10, которая соединена с источником пенообразователя 11 и со шкафом управления 12, который электрически соединен с измерительными цепями расходомеров и датчика, а также соединен с сигнальной цепью и цепью управления крана шарового с контролем и регулированием положения запорного органа, при этом первый расходомер подключен к источнику водоснабжения 13.
Работает дозатор следующим образом.
От источника водоснабжения 13 вода под напором поступает через вводное отверстие 2 в корпус 1, при этом информационные данные о давлении и расходе воды от датчика 5 и расходомера 6 автоматически поступают в контроллер шкафа управления 12, одновременно от источника пенообразователя 11 насосная станция 10 закачивает расчетную порцию пенообразователя в гидравлическую линию по цепи: обратный клапан 7 - шаровой кран 8 - второй расходомер 9, во входной патрубок 4 корпуса 1; информационные данные о пропускной способности крана шарового и о расходе пенообразователя поступают в контроллер шкафа управления, контроллер по заданной программе, с учетом расхода поступающей в корпус воды и расхода поступающего в корпус пенообразователя, вырабатывает управляющую команду для шарового крана, регулируя открытие или закрытие его с целью обеспечения заданной концентрации пенообразователя на выходе 3.
Таким образом, корпус 1 принимает по вводу 2 контролируемый по расходу поток воды под давлением и контролируемый и регулируемый по расходу поток пенообразователя во входной патрубок 4, направляет под напором через выпускное отверстие 3 раствор пенообразователя заданной концентрации.
Критерий «промышленная применимость» обеспечен наличием широкой номенклатуры продаваемых на рынке датчиков давления, расходомеров, обратных клапанов и пригодных для применения в составе дозатора.
Для регулирования потока пенообразователя может быть применен кран шаровой с контролем и регулированием положения запорного органа фирмы Belimo, характеризующийся следующими данными:
Крутящий момент 10 Нм;
Номинальное напряжение 24 В;
Управление плавное 0…10 В;
Обратный сигнал 2…10 В.