РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ТУРБОЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРОВ

Регулятор напряжения турбоэлектрогенератора
Полезная модель относится к энергетике и предназначен для регулирования напряжения турбоэлектрогенератора.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому техническому решению является регулятор напряжения турбоэлектрогенератора, который содержит стабилизатор напряжения, блок регулирования, выпрямитель ( см. Быстродействующий регулятор напряжения РНА. Инструкция по монтажу и эксплуатации ОБЩ.463.004 с. 12-16).
Б известном регуляторе напряжения РНА-62 турбогенератора напряжение поступает на стабилизатор напряжения. Полученный сигнал подается на регулятор, где вырабатываются управляющие сигналы, которые через выпрямитель подаются на турбоэлектрогенератор.
Технический результат достигаемый при использовании предлагаемого регулятора напряжения турбоэлектрогенератора заключается:
-в быстродействии (поддержание напряжения во время переходных процессов)
-в точности поддержания напряжения. Технический результат достигается следующим образом:
Регулятор напряжения турбоэлектрогенератора, содержащий регулятор, стабилизатор напряжения и блок питания, дополнительно содержит блок разгрузки по частоте, блок генератора и тиристорный ключ, при этом стабилизатор напряжения и блок разгрузки по частоте через последовательно соединенный регулятор и блок
Q3J g/QO
генератора соединены с тиристорным ключом, причем тиристорный ключ, стабилизатор напряжения и блок разгрузки по частоте подключены к турбоэлектрогенератору.
На рис. схематично представлена блок-схема регулятора напряжения турбоэлектрогенератора, где:
1- турбоэлектрогенератор (ТЭГ)
2- стабилизатор напряжения
3- блок разгрузки по частоте
4- регулятор
5- блок генератора
6- тиристорный ключ
7- источник питания
С турбоэлектрогенератора 1 подается напряжение на стабилизатор напряжения 2 и блок разгрузки по частоте 3, которые связаны с регулятором 4. Регулятор 4 управляется через блок генератора 5 тиристорным ключом 6, который подключается к турбоэлектрогенератору 1. Питание осуществляется от источника питания 7.
Предлагаемый регулятор напряжения турбоэлектрогенератора ( ТЭГ ) работает следующим образом: переменное напряжение с ТЭГ 1 поступает на стабилизатор напряжения 2, который производит преобразование его в постоянное напряжение, и на блок разгрузки по частоте 3, где происходит вычисление частоты переменного напряжения. Регулятор 4, в зависимости от сигналов поступающих с блока разгрузки по частоте 3 и стабилизатора напряжения 2 вырабатывает управляющие сигналы для блока генератора 5. Блок генератора 5 синхронизирует работу тиристорного ключа 6. Тиристорный ключ 6 подает необходимый ток в обмотку возбуждения турбоэлектрогенератора 1 . Источник питания 7 обеспечивает питающими напряжениями регулятор напряжения турбоэлектрогенератора.
Конкретный пример использования предлагаемого регулятора напряжения турбоэлектрогенератора:
В СУ Саратоворгэнергогаз проведены экспериментальные испытания регулятора напряжения турбоэлектрогенератора на турбогенераторе ПАЭС 2500, в результате которых получены следующие характеристики:
Регулятор обеспечивает
-стабилизацию напряжения генератора путем изменения тока обмотки возбуждения возбудителя с точностью ± 1% (в известном техническом решении ±5%);
-управление напряжением генератора в функции нагрузки и частоты ( статизм );
-по нагрузке генератора - 0-4% при изменении нагрузки от О до номинальной (в известном техническом решении ±5%);
-по частоте тока генератора - 0-1% на 1% изменения частоты;
-регулировку напряжения генератора внешними дискретными сигналами (больше - меньше) в пределах ± 5%;
-самовозбуждение генератора при включении контактора возбуждения;
-параллельную работу генераторов и работу генератора на сеть с выравниванием реактивной мошности.
Технические данные возбудителя:
-напряжение возбудителя ( Рхх/Рном.), В20/40
-ток возбудителя (Рхх/Рном.), А120/250
-сопротивление обмотки возбуждения возбудителя,Ом8
-ток возбуждения возбудителя номинальный, А5
Из представленных характеристик видно, что регулятор напряжения турбоэлектрогенератора обладает высокой точностью поддержания напряжения турбоэлектрогенератора при изменении нагрузки и частоты турбоэлектрогенератора.
максимальный, А9
предложенный регулятор напряжения турбоэлектрогенератора за счет высокой точности поддержания напряжения, при изменяющейся нагрузке и частоте, позволяет добится существенного повышения качества напряжения подаваемого энергопотребителям и уберечь их приборы и устройства от аварий и отказов по причине плохого напряжения. Только за 1995 год убытки от сгорания приборов, компьютеров, электродвигателей и др. оборудования в Шеморданском ЛПУ составили 100 млн. руб. ( по ценам 1995 года).