Гидроизолированная кровля

Область техники
Настоящая полезная модель относится к области строительства, а именно к гидроизолированной кровле, и может быть использована в качестве гидроизолированной кровли, адаптированной для проведения диагностики герметичности ее гидроизоляции без заливки водой или замачивания теплоизоляции.
Уровень техники
Известна гидроизолированная кровля, раскрытая в патенте РФ на изобретение № 2720344 (опубл. 29.04.2020). Известная кровля создается в ходе строительства или реконструкции существующей кровли. При этом кровля характеризуется сложной конфигурацией и включает в себя гидроизоляционный слой и условно-токопроводящий слой. Такая кровля позволяет проводить проверку герметичности ее гидроизоляции электроискровым методом. Обнаружение протечки для такой кровли проводят, соединив кабелем электроискровой дефектоскоп и условно-токопроводящее основание, и исследуя поверхность гидроизоляции щупом дефектоскопа.
Однако при обеспечении такого состава кровли зачастую гидроизолирующие листы соединяют между собой внахлест, а места соединений сваривают или проклеивают с образованием соединительного шва вдоль таких мест. Это приводит к тому, что ширина получающегося соединения превышает предельное расстояние между условно-токопроводящим слоем и щупом дефектоскопа, на котором возможно зафиксировать искровой пробой. Причем участки с перехлестом могут составлять 10-20% обследуемой поверхности, что влечет за собой снижение достоверности проверки герметичности гидроизолированной кровли.
Раскрытие сущности полезной модели
Техническая задача, положенная в основу настоящей полезной модели, заключается в создании кровли, адаптированной для достоверной диагностики герметичности ее гидроизоляции.
Технический результат, достигаемый при осуществлении настоящей полезной модели, заключается в повышении достоверности проверки герметичности гидроизолированной кровли.
Полезная модель раскрывает гидроизолированную кровлю, состоящую из размещенного внутри кровли токопроводящего основания, поверх которого уложены и соединены внахлест гидроизолирующие листы. В отличие от прототипа, внутри соединений упомянутых листов механически закреплена токопроводящая контактная лента таким образом, что одна из сторон этой ленты соприкасается с токопроводящим основанием.
Дополнительные преимущества и существенные признаки настоящей полезной модели проявляются в следующих частных вариантах осуществления.
В частности, в качестве токопроводящего основания используют условно-токопроводящее основание.
В частности, соединение гидроизолирующих листов неразрывно скреплено посредством сварного или клеевого шва.
В частности, токопроводящее основание размещено внутри кровли при ее строительстве или реконструкции.
В частности, токопроводящее основание выполнено из фольгированного гидрофобного материала.
5
В частности, токопроводящее основание выполнено из теплоизоляционного материала, имеющего проводящий слой на своей поверхности с удельным электрическим сопротивлением слоя менее 10 Ом⋅м.
В частности, гидроизолирующие листы изготовлены из полимерного гидроизоляционного рулонного материала.
Под условно-токопроводящим основанием для целей настоящей заявки понимается основание из любого материала, модифицированное таким образом, чтобы быть использованным в качестве проводящего слоя.
Краткое описание чертежей
ФИГ.1 иллюстрирует состав гидроизолированной кровли в изометрической проекции.
ФИГ.2 иллюстрирует вариант гидроизолированной кровли, в котором на поверхности исходной кровли размещено токопроводящее основание.
Описание варианта осуществления полезной модели
Возможность поиска дефектов или повреждений гидроизоляции кровли электроискровым методом возможна за счет ионизации воздуха (молекул кислорода и азота) между токопроводящим основанием, к которому через кабель заземления подключен дефектоскоп, и щупом дефектоскопа. Ионизация воздуха проявляется как искра с характерным звуком. Щуп дефектоскопа может быть представлен щеточным электродом. При проверке кровли оператор перемещает щуп по поверхности гидроизоляции, состоящей из гидроизоляционных листов 1 и мест соединения отдельных листов. При соединении листов 1 их размещают внахлест, и затем неразрывно скрепляют посредством сварки или склеивания с образованием соединительного шва 2 и небольшого участка соприкосновения листов справа или слева от шва 2.
Ионизация воздуха происходит до достижения некоторого предельного расстояния между щупом дефектоскопа и токопроводящим основанием. Предельное расстояние зависит от температуры и влажности воздуха, свойств основания, установленного на дефектоскопе напряжения. Ширина перехлеста в месте соединения листов 1, как правило, превышает упомянутое предельное расстояние. При этом 10-20% обследуемой поверхности кровли составляют места перехлеста. Соответственно для того чтобы обеспечить достоверность обследования кровли необходимо также обеспечить возможность проверки соединительных швов 2.
ФИГ.1 иллюстрирует гидроизолированную кровлю, в которой гидроизоляционные листы 1, соединенные швом 2, прикреплены при помощи крепежа 3 к исходной кровле 4. Вдоль протяженности всего соединения листов 1 и внутри такого соединения в непосредственной близости ко шву 2 механически закреплена контактная лента 5. Ширина ленты 5 может составлять 150 ±10 мм, но не ограничиваться лишь этим примерным диапазоном. Возможны варианты осуществления, в которых ширина ленты 5 может варьироваться от 100 мм до 200 мм.  Обе стороны ленты 5 являются токопроводящими. Она закреплена таким образом, что одна из ее сторон соприкасается с нижележащим токопроводящим основанием 6, между ними создается электрический контакт. При этом остается участок шириной около 100 мм для соединительного шва 2.
ФИГ. 2 более детально иллюстрирует закрепление ленты 5. Лента 5 уложена на первый лист 1. Часть одной из сторон ленты 5 закрывает поверхность первого листа 1, а другая часть этой же стороны ленты 5 соприкасается с токопроводящим основанием 6. Поверх ленты 5 и первого листа 1 внахлест уложен второй лист 1. Листы 1 неразрывно скреплены швом 2. Гидроизоляционные листы 1 механически соединены с исходной кровлей посредством крепежей 3.
Токопроводящее основание может быть выполнено из фольгированного гидрофобного материала. Например, может быть использован материал марки «Контролит», состоящий из спанбонда и алюминия, который уложен поверх PIR-плиты или экструзионного пенополистирола.
Таким образом, использование контактной ленты 5 внутри мест перехлеста листов 1 позволяет проводить обследование этих участков гидроизоляции путем обнаружения искры между щупом дефектоскопа и непосредственно лентой, находящейся в электрическом контакте с токопроводящим основанием, к которому подключен дефектоскоп.