ОГНЕСТОЙКАЯ КАБЕЛЬНАЯ ПРОХОДКА ДЛЯ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ ЗДАНИЙ
FIRE-RESISTANT CABLE TUNNELING FOR WALLS AND FLOORS OF BUILDINGS

Изобретение относится к устройствам пассивной противопожарной защиты и может быть использовано преимущественно для заделки мест прохода кабелей через различные строительные конструкции для предотвращения распространения пожара из одного помещения в другое в процессе строительства, монтажа оборудования, эксплуатации.
Известна выбранная за ближайший аналог огнезащитная преграда для кабельных проходок "щит AK-2" (заявка на изобретение РФ №2012105564, 2013 г. ), выполненная из подушки из стеклоткани, заполненной с использованием минеральной ваты с покрытием из огнезащитного состава, отличающаяся тем, что минеральная вата сформована в минераловатную плиту, а в качестве указанного состава используют огнезащитную композицию «КЛ-1», содержащую, мас. %: акриловая дисперсия 11,0-33,0; пентаэритрит 1,8-21,8; диоксид титана 0,2-5,0; меламин 3,7-22,0; полифосфат аммония 13,5-33,5; этиленгликоль 0,2-10,0; эфир целлюлозы 0,1-5,0; пластификатор 1,0-3,5; вода остальное. Основные недостатки такого решения - невозможность полностью обеспечить требуемый класс пожарной опасности - КМ0 (НГ) и неконтролируемая потеря огнезащитной эффективности со временем. Кроме этого, невозможно контролировать снижение эксплуатационных характеристик вспучивающихся материалов, содержащих полимерную составляющую, в связи с чем подвергающихся деструкции.
Задачей изобретения является предотвращение проникновение пожара из одного помещения в другое, через пространство в противопожарной перегородке (стене), которое остается после монтажа кабеля и появляется в результате сгорания или оплавления оболочки кабеля, за счет способности восстановления проходкой своих геометрических размеров после устранения воздействия деформации.
Поставленная задача решается огнестойкой кабельной проходкой для стен и перекрытий зданий, содержащей, как минимум, электрический кабель, отличающейся тем, что вокруг кабеля расположен сжатый до 40% от исходного объема деформационный элемент, выполненный из негорючего базальтового волокна с толщиной волокон не более 2 мкм и помещенный в негорючую оболочку из кремнеземной ткани, а торцы элемента с обеих сторон закрыты составной огнестойкой негорючей плитой, выполненной на цементном связующем с легким минеральным наполнителем, армированной с двух сторон стеклосеткой, и манжетой, выполненной из негорючего базальтового волокна с оболочкой из кремнеземной ткани.
Внешний вид кабельной проходки в изометрической проекции представлен на фиг. 1, где 1 - огнестойкая плита; 2 - деформационный элемент; 3 - кабель; 4 - манжета деформационная; 5 - противопожарная преграда.
При возникновении значительного возгорания происходит обгорание оболочки кабеля 3 и появления свободного пространства, которое заполняется деформационным элементом 2 за счет его расширения и прекращает доступ опасных факторов пожара сквозь проходку.
Огнестойкая плита 1 предназначена для обеспечения жесткой фиксации всего устройства кабельной проходки, обеспечивая правильную работу деформационных элементов, общую взрывобезопасность и огнестойкость проходки. Манжета деформационная 4, выполненная из аналогичного материала, что и деформационный элемент 2, предназначена для уплотнения внутреннего проема огнестойкой плиты и кабеля.
В специальном оставленном для коммуникаций стеновом (в перекрытии) проеме при монтаже проходки свободное пространство вокруг кабеля закладывается с помощью деформационного элемента, сжатого не менее 40% от исходного объема. Сжатый деформационный элемент, смонтированный в проем, способен длительное время (расчетное не менее 25 лет) сохранять способность расшириться до 100% своего первоначального объема.
Огнестойкая кабельная проходка является негорючим изделием (группа горючести НГ согласно ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть», класс пожарной опасности КМ0 согласно таблице 3 Ф3-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 №123-ФЗ (с изменениями и дополнениями), обеспечивает предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия) до EI 240 согласно ГОСТ 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость».
Преимущества предлагаемого решения состоят в том, что для огнезащиты проема используется новый заполняющий деформационный элемент, полностью изготовленный из негорючих, не распространяющих пламя, не воспламеняющихся, не образующих дым и токсичные выделения материалов (класс пожарной опасности - КМ0).
Дополнительным преимуществом устройства и отличием от аналогов данной кабельной проходки является сухой монтаж и, соответственно, возможен достаточно простой ремонт кабельной проходки при замене и перекладке кабелей.
Технический результат заключается в устранении распространения пожара в помещениях.