СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ ПОМЕЩЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

СИСТЕМА ВЕНТШЩИИ ПОМЕЩЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Полезная модель относится к области вентиляции помещения тепловой электростанции, в частности, в ее главном здании.
Наиболее близким техническим решением из известных является система вентиляции помещения тепловой электростанции, содержащая по меньшей мере один воздухораспредертель с потоком приточных струй, направленных на поверхность тепловыделяющего оборудования, размещенного в помещении под этим воздухораспределителем (см.авторское свидетельство СССР N 1333987, кл. F24F 7/04, 1986).
Недостатком известной системы вентиляци является то, что она не обеспечивает требуемые параметры воздушной, среды на рабочих отметках и в зонах обслуживания помещения электростанци даже при повышенных затратах электроэнергии на эксплуатацию этой системы. Этот недостаток обусловлен тем, что в известной системе отсутствует оптимизация поверхности потока приточных струй воздухораспределителя относительно поверхности размещенного под ним тепловыделяющего оборудования.
Целью полезной модели является создание  -системы вентиляции, обеспечивющей требуемые параметры воздушной среды на рабочих отметках и в зонах обслуживания помещения
М.КЛ.5 F24F 7/04
электростанци при умеренных энергозатратах на эксплуатацию этой системы.
В системе вентиляции помещения тепловой электростанции, содержащей по меньшей мере один воздухораспределитель с потоком приточных струй, направленных на поверхность тепловыделяющего оборудования, размещенного в помещении под этим воздухораспределителем, поставленная цель достигается тем, что воздухораспределитель выполнен с площадью потока приточных струй, составляющей 1,20...1,35 поверхности размещенного под ним тепловыделяющего оборудования.
Такое соотношение площади потока приточных струй воздухораспределителя относительно поверхности размещенного под ним тепловыделяющего оборудования, как показали модельные иследования, обеспечивает требуемые параметры воздушной среды на рабочих отметках и в зонах обслуживания помещения электростанци при умеренных энергозатратах на эксплуатацию этой системы.
Снижение этого соотношения ниже 1,20 приводит к резкой загазованности и запыленности помещения (при работе электростанции на твердом топливе), а также к недопустимому резкому перегреву воздушной среды на рубочих отметках в теплый период года и переохлаждению нижних отметок в холодный период. Повышение указанного соотношения резко увеличивает энергозатраты на эксплуатацию системы.
На чертеже условно изображена система вентиляции помещения главного здания тепловой электростанции.
электростанции содержит по меньшей мере один многоструйный воздухораспределитель 2 с потоком приточных струй, направленных на поверхность тепловыделяющего турбинного оборудования 3. Турбинное обордование 3 размещено в помещении
1под воздухораспределителем 2. Воздухораспределитель .2 выполнен с площадью потока приточных струй, составляющей 1,20...1,35 поверхности размещенного под ним тепловыделяющего оборудования 3. Осмотр и обслуживание турбинного оборудования 3 происходит на рабочих отметках 4 и 5. Воздухораспределитель
2подключен к вентиляционной установке 6 непосредствено или через воздухонагревательную установку 7.
Кроме помещения 1 главное здание тепловой электростанции влючает в себя также помещение 8, которое отделено от помещения 1 перегородкой 9, и помещение 10 с котлом И. Перегородка 9 предназначена для предотвращения попадания пыли и газов из помещений 8 и 10 в помещение 1 (при работе электростанции на твердом топливе), но она в зоне между отметками 4 и 5 выполнена с вентиляционным проемом 12. Котел И имеет тракт 13 подачи в него дутьевого воздуха, в который включен дутьевой вентилятор 14. Воздухозаборный участок 15 тракта 13 может быть подключен либо к верхней части помещения 10 либо к наружному воздуху. На потолочном перекрытии помещения 10 установлен аэрационный фонарь 16.
Система вентиляции помещения тепловой электростанции работает следующим образом.
В теплый период года при помощи вентиляционной установки 6 воздух подают к воздухораспределителю 2, который формирует
поток приточных струй, направленных на тепловыделяющее оборудование 3. Это обеспечивает требуемые параметры воздушной среды на рабочих отметках 4 и 5. Удаление воздуха из помещения 1 происходит через проем 12 в перегородке 9 за счет разрежения, создаваемого дутьевым вентилятором 14. При этом воздух из помещения 10 направляется в тракт 13 и далее в котел 11 для сжигания в нем топлива. Часть воздуха из помещения 10 удаляется через аэрационный фонарь 16.
В холодный период года вентиляция помещения 1 и всего главного здания происходит также как и в теплый период года, с той лишь разницей, что приточный воздух нагревают до заданной температуры в установке 7 перед подачей его к воздухораспределителю 2.
Доверенное лицо заявителя .J /Л.М. Андреев/