Новая технология отображения оперативно-диспетчерской информации центра управления сетей региональной сетевой компании «Тамбовэнерго»

Вестник ТГУ, т.14, вып.3, 2009

УДК 681.385

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ СЕТЕЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ

«ТАМБОВЭНЕРГО»

© С.И. Чичёв

Ключевые слова: диспетчерский пункт и щит; центр управления сетей.

Рассмотрено решение внедрения новой технологии коллективного отображения информации (диспетчерский щит) на основе видеостены (проекционные кубы) центра управления сетей региональной сетевой компании «Тамбов-энерго».

Разработка новой технологии отображения информации в привязке к конкретным объектам (подстанциям) распределительных электросетевых комплексов региональных сетевых компаний (РЭК РСК) активно проводится с 2006 г. Первые технологические решения были получены в 2003-2005 гг. на диспетчерском пункте (ДП) РСК «Белгородэнерго». Затем были разработаны информационные проекты для остальных десяти филиалов РСК, входящих в состав ОАО «МРСК Центра».

В настоящее время завершено комплексное внедрение новой, ситуационно-динамичной технологии отображения оперативно-диспетчерской информации в РСК «Тамбовэнерго» на основе видеостены в составе оперативно-информационного комплекса (0ИК-2005). Работа проводилась в рамках документа «Положение о технической политике в распределительном электросетевом комплексе до 2015 г.», проводимой ОАО «МРСК Центра» в области автоматизации [1].

Выбор объекта был связан со строительством нового ДП центра управления сетей (ЦУС) РСК «Тамбов-энерго» и переходом с мозаичных технологий отображения информации на видеопроекционные и готовностью диспетчерского персонала принять новые технологические решения по выводу данных текущего режима и состояния оборудования РЭК.

Актуальность разработки связана с необходимостью получения новых информационных решений в условиях ограниченного пространства видеостены. На основании проведенного обследования РЭК РСК «Тамбовэнерго», с учетом площадей, выделяемых под ЦУС, и количества объектов диспетчеризации, был выбран вариант построения ДЩ на основе видеопроекционного оборудования последнего поколения фирмы (М1Т8Ш18Н1-У8-50РН50и, Япония) [2] (табл. 1).

Диспетчерский щит, реализуемый на основе видеостены, представляет собой полиэкранную систему, которая строится из отдельных проекционных модулей отображения видеоинформации (видеокубы с внутренними проекционными лампами) и средств управления ими [3]. Видеостена является универсальным и функциональным средством отображения ви-

деоинформации с возможностью конфигурирования программным способом для конкретного варианта РЭК РСК и, в частности, «Тамбовэнерго».

Количество видеокубов для ДЩ ЦУС РСК «Тамбовэнерго» было определено эргономическим расчетом на основе схем, приведенных на рис. 1, 2.

По эргономическим нормам и с учетом необходимости отображения информации, одинакового с мозаичным ДЩ, угловой размер простого мнемознака видеостены составляет а = 12,3' (а/2 = АгС^ 0,5И/Ь). А угловой размер сложного информационного элемента составляет а = 37,0'.

Для расчета количества проекционных кубов в видеостене приняты:

- количество контролируемых ЦУС РСК подстанций 110 и 35 кВ;

- угловой размер простого технологического символа, соответствующий ПС-35 кВ - 30' (40 мм);

- угловой размер сложного технологического символа, соответствующий ПС-110 кВ - 75' (100 мм).

Угловой размер диспетчерского щита на базе видеостены в горизонтальной плоскости не превышает 90°, а на двух дополнительных видеокубах отображаются: сопутствующая информация и тревоги, сообщения, данные телеизмерений, графики и др.

Видеощит работает с той же системой отображения, которая знакома диспетчеру по работе на его автоматизированном рабочем месте (ПК) и обладает тем же пользовательским интерфейсом. Формы предоставления информации приближены к проектным изображениям технологических схем и их элементов. При работе с ДЩ открытие главной режимной схемы РСК «Тамбовэнерго» (самой большой по объему информации и количеству графических объектов) находится в пределах единиц секунд (не более 10).

Результаты расчета количества видеокубов диспетчерского щита ЦУС РСК «Тамбовэнерго» сведены в табл. 2.

Диспетчерский щит на основе проекционных кубов и визуализация мнемосхемы для ЦУС РСК «Там-бовэнерго» приведены на рис. 3 и 4.

Рис. 2. Схема для расчета углового размера технологического элемента на ДЩ ЦУС РСК «Тамбовэнерго»

9

Тамбов Наименование объекта

54 Количество ПС 110 кВ

150 Количество ПС 35 кВ

540 Количество сложных элементов схемы

1500 Количество простых элементов схемы

4870 Общее количество элементов схемы

4,6 Расчетное количество кубов основной схемы

2x3 = 6 Минимально необходимое количество кубов и формат ДЩ для основной схемы

2 Количество кубов для дополнительных функций

8 Суммарное количество кубов

11 Площадь ДЩ на видеокубах, кв. м

9 х 5 х 2,8 (45) Размеры (ширина х длина х высота, м), (площадь помещения, кв. м) под проектируемый ДЩ

48700 Эквивалентное количество элементов мозаичного ДЩ

1736 Количество элементов мозаичного ДЩ на 1 кв. м

28,1 Площадь мозаичного ДЩ, кв. м

81 х 5 Миним. площадь и высота помещения под мозаичный ДЩ, кв. м-м

малая Э и Н Обоснование выбора проектируемого ДЩ

СЙ

I

а

м

'С

О

0 « н

1 о\ о и

(хЗ

Я

а>

Н

&

о\

й

I

р

Вестник ТГУ, т. 14, вып.З, 2009

м Категория ЦУС

1 Количество ПС 110 кВ

о Количество ПС 35 кВ

540 в н Количество сложных элементов

1500 в н Количество простых элементов

4678560 1 ЭЛ. - 8664 Площадь под сложный элемент в пикселях Площадь 1 -го куба в пикселях: 1470000

2082000 1 ЭЛ. - 1388 Площадь под простой элемент в пикселях

6760560 Общая площадь для отображения схемы

В Расчетное количество кубов

0\ н основной схемы

ю

X и) 1 Минимальное количество кубов

II основной схемы

0\

00 1 Суммарное количество кубов

я

ч

'-1

н

р

о\

Й

к

й

Расчет количества видеокубов для ЦУС РСК «Тамбовэнерго»

Вестник ТГУ, т.14, вып.3, 2009

Как указывалось выше, видеостена обеспечивает отображение состояния оборудования и режима РЭК с использованием ситуационно-динамической технологии, а также данных автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии АСКУЭ, векторной картографической, схематической и справочно-аналитической информации.

В то же время диспетчер ЦУС имеет возможность контроля и управления РЭК РСК «Тамбовэнерго» с отображением состояния оборудования и режима электрической сети с использованием ситуационнодинамической технологии, включающей три уровня: ситуационный (структурный), объектный и детальноинформационный [4].

Ситуационный (структурный) уровень включает:

- состояние и коммутационную динамику сети;

- объектные события;

- интегральное состояние и динамику режима;

- состояние основных параметров режима.

Объектный уровень показывает:

- упрощенные раскрытые коммутационные схемы - в составе мнемосхемы сети;

- состояние и коммутационную динамику оборудования;

- динамические элементы присоединения.

Детально-информационный уровень объектов

(подстанций 110 и 35 кВ) отображает:

- подробную коммутационную схему объекта -раскрывается вне общей мнемосхемы сети в режимном разделе видеостены, либо на экране рабочего места;

- подробную информацию о параметрах режима и оборудования.

Таким образом, внедрение новой технологии отображения информации на основе видеопроекционных кубов для диспетчерского пункта центра управления сетей региональной сетевой компании «Тамбовэнер-го» позволило обеспечить:

1) увеличение общего объема отображаемой информации при меньшей площади отображения;

2) автоматическое изменение состава и объема информации в соответствии с текущей ситуацией;

3) значительное сокращение требуемого пространства диспетчерского щита по сравнению с традиционными вариантами (мозаичный щит и т. п.);

4) увеличение информационной активности щита;

5) повышение оперативности и надежности оперативно-диспетчерского управления распределительным электросетевым комплексом 110 и 35 кВ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Положение о технической политике в распределительном электросетевом комплексе до 2015 г. М.: ОАО РОСЭП, 2006. 73 с.

2. Технорабочий проект ЦУС РСК «Тамбовэнерго». М.: ООО «Сис-тел Автоматизация», 2008. 165 с.

3. Руденко Ю.Н. и др. Автоматизация диспетчерского управления в электроэнергетике / под ред. Ю.Н. Руденко, В. А. Семенова. М.: МЭИ, 2000. 648 с.

4. Новая технология отображения оперативно-диспетчерской информации на пунктах управления в электроэнергетике. ООО «Майер Джей Экспо» // Энергоэксперт. 2007. № 2. С. 54-59.

БЛАГОДАРНОСТИ: Работа выполнена под руководством доктора технических наук, профессора Е.И. Глинкина.

Поступила в редакцию 3 апреля 2009 г.

Chichev S.I. New technology of display of the operatively-dispatching information of control centre of networks of regional network company “Tambovenergo”. The decision of introduction of the new technology of collective display of the information (dispatching board) on the basis of the video wall (projective cubes) control centre of networks of regional network company “Tambovenergo” is considered.

Key words: dispatching office and the board; control centre of networks.