СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОЧНЫМИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ УСТАНОВКАМИ

Полезная модель относится к области теплоснабжения приточных вентиляционных установок с водяным обогревом, используемых для подогрева проходящего через них наружного воздуха, предназначенного для подачи в системы вентиляции.
Известно «Устройство управления отопительно-вентиляционной установкой», описанное а.с. СССР №928141, МПК 3 F24F 11/08, опубл. 15.05.82, Бюл. №18, содержащее регулятор температуры воздуха в помещении, соединенный с исполнительным механизмом (приводом) заслонок калорифера, на подающем трубопроводе теплоносителя к которому установлен регулирующий орган (клапан) с приводом, приводы приточного и вытяжного вентиляторов, датчики положения исполнительного механизма заслонок, соединенные по меньшей мере с (одним из приводов посредством двухпозиционного реле.
Известна «Система управления приточной установкой с водяным обогревом и регулирующим краном (САУ-1)», каталог компании «ИННОВЕНТ», Москва, 2004, стр.84-85), выбранная в качестве прототипа для заявляемой системы, предназначенная для автоматического регулирования температуры воздуха в помещениях. Приточная (вентиляционная) установка (ВУ) включает калориферную установку (теплообменник) с подающим (ПТ) и отводящим (ОТ) трубопроводами, соединенными соответственно с подающей (ПМ) и отводящей (ОМ) магистралями теплосети, приточный вентилятор с электродвигателем и пускателем с реле защиты двигателя, клапан наружного воздуха с приводом, установленный в приточном канале до калориферной установки. Система управления содержит датчики температуры наружного воздуха, температуры приточного воздуха и температуры теплоносителя после калориферной установки, размещенные соответственно в канале воздухозабора до клапана
наружного воздуха, в канале приточного воздуховода после калориферной установки и на ОТ теплоносителя от калориферной установки, регулирующий клапан (вентиль), установленный на ОТ, привод этого клапана, щит управления, содержащий измеритель-регулятор микропроцессорный (ИР), выполняющий функцию управления ВУ, индикатор режима управления, переключатель «автомат-ручное», переключатель ручного управления, переключатель на дежурный режим, тумблер включения и отключения ВУ в режиме автоматического управления ВУ. Выводы первой группы выводов (порта 1 ввода) ИP соответственно соединены с датчиками температуры наружного воздуха, температуры приточного воздуха и температуры теплоносителя. Вход второй группы выводов (порт 2 ввода-вывода) ИР соединен с соответствующим тумблером включения и отключения режима автоматического управления, а выходы второй группы выводов ИР через первый из выводов переключателя управления «автомат-ручное» и через пускатель электродвигателя приточного вентилятора соединены с приводом клапана наружного воздуха, а также соединены через первый из выводов переключателя управления «автомат-ручное» с приводом регулирующего клапана, установленного на ОТ. Щит управления также содержит лампу индикации неисправности «авария», соединенную с третьей группой выводов (с портом 3 вывода) ИР; контактные датчики состояния оборудования, и реле пожарной сигнализации, соединенные с четвертой группой выводов (портом 4 ввода) ИР.
ИР выполнен с возможностью: открывания и закрывания клапана наружного воздуха, включения и отключения приточного вентилятора, отключения приточного вентилятора и закрывания клапана наружного воздуха с выработкой сигнала неисправности «авария», подаваемого на установленную на щите управления лампу индикации неисправности «авария» в случае снижения температуры теплоносителя в калориферной установке до заданного минимального значения путем включения и
выключения их привода и электродвигателя соответственно; перевода ВУ в режим ручного управления, при котором управление приточным вентилятором, клапаном наружного воздуха и регулирующим клапаном на ОТ осуществляют с помощью переключателя ручного управления, при пропускании при этом с третьей группы выводов (порта 3 ввода-вывода) ИР на оборудование только аварийных сигналов; индикации на щите управления крайних положений регулирующего клапана на ОТ (при наличии на нем концевых выключателей); индикации на ИР показаний любого датчика температуры и режима работы, в котором находится ВУ; снижения подачи теплоносителя в калориферную установку из ПМ при отключенном приточном вентиляторе и закрытом клапане наружного воздуха (при отключении ВУ) за счет изменения положения регулирующего клапана на ОТ.
Работа системы при выключенной вентиляции, когда воздух на калориферную установку не подается, обеспечивает, как и при рабочем режиме, подачу на калориферную установку теплоносителя из ПМ теплосети в количестве, меньшем, чем при рабочем режиме, но достаточном для того, чтобы предупредить замораживание воды в калориферной установке.
Недостатки аналога и прототипа по сравнению с заявляемой системой: они обеспечивают регулирование температуры поступающего на калориферную установку теплоносителя в периоды времени, когда на калориферную установку подается воздух, который следует подогревать, при этом температура теплоносителя, поступающего из ПМ, меняется по заданному графику в зависимости от температуры наружного воздуха, а в периоды времени, когда воздух на калориферную установку не подается, теплоноситель на калориферную установку продолжает расходоваться из ПМ (теплоноситель в эти периоды времени используется только для предупреждения замораживания воды в трубках калориферной установки, что приводит к завышению температуры теплоносителя в ОМ).
Недостатком системы, выбранной в качестве прототипа, является также то, что система управления обеспечивает контроль за работой только одной ВУ, в то время, как в здании может работать несколько ВУ.
Техническая задача: снижение завышенной (по сравнению с графиком теплоносителя от ТЭЦ) температуры теплоносителя в ОТ от калориферных установок (используемых для подогрева наружного воздуха, подаваемого затем в системы вентиляции), и сокращение расхода теплоносителя из ПМ, подаваемого на эти калориферные установки, и при этом обеспечение работы сразу нескольких находящихся в одном здании ВУ.
Технический результат: прекращение расходования теплоносителя из ПМ на калориферные установки приточных вентиляционных установок в периоды времени, когда воздух на калориферные установки не подается (теплоноситель в эти периоды времени используется только для предупреждения замораживания воды в трубках калориферных установок) и за счет этого сокращение эксплуатационных затрат.
Поставленная техническая задача решается тем, что заявляется система управления приточными вентиляционными установками (ВУ), работающая в режиме автоматического управления, содержащая датчик температуры теплоносителя после каждой калориферной установки, причем каждый датчик размещен на отводящем трубопроводе от каждой калориферной установки на каждой из ВУ, клапан, установленный на ОТ, привод этого клапана, щит управления, содержащий управляющее устройство (УУ), тумблер включения и отключения каждой из ВУ, по крайней мере одну лампу индикации неисправности «авария ВУ»; входы первой группы выводов УУ соединены соответственно с выводом каждого датчика температуры теплоносителя в ОТ на каждой из ВУ; каждый вход второй группы выводов УУ соединен с выводами соответствующего тумблера включения и отключения каждой из ВУ, выходы второй группы выводов УУ соответственно соединены с приводом клапана на каждом ОТ и с пускателем электродвигателя каждого приточного вентилятора и через пускатель
электродвигателя каждого приточного вентилятора с приводом каждого клапана наружного воздуха; один из выходов третьей группы выводов УУ соединен с соответствующей лампой индикации неисправности «авария ВУ», установленной на щите управления.
УУ выполнено с возможностью: открывания и закрывания каждого клапана наружного воздуха, включения и отключения каждого приточного вентилятора, отключения соответствующего приточного вентилятора и закрывания соответствующего клапана наружного воздуха с выработкой сигнала неисправности «авария», подаваемого на соответствующую установленную на щите управления лампу индикации неисправности «авария ВУ» в случае снижения температуры теплоносителя в соответствующей калориферной установке до заданного минимального значения путем включения и отключения их электродвигателя и привода, соответственно; снижения подачи теплоносителя до заданного уровня в калориферную установку каждой отключенной ВУ из ПМ за счет изменения положения соответствующего клапана на ОТ.
В отличие от прототипа, заявляемая система управления дополнительно содержит трехходовый клапан (ТК) с приводом, дополнительный отрезок трубопровода, в разрыв которого включены первый и второй входные патрубки ТК, а выходной патрубок ТК соединен с ПТ калориферных установок каждой из ВУ, первый конец дополнительного отрезка трубопровода соединен с ПМ, а его второй конец соединен с ОМ перед местом присоединения к ней первого из ОТ от калориферных установок по ходу движения теплоносителя в ОМ; на ПТ каждого теплообменника, перед его концом, подключаемым к выходному патрубку ТК, а также на ОМ между местом присоединения к ней второго конца дополнительного отрезка трубопровода и первого по ходу движения теплоносителя ОТ установлены дроссельные диафрагмы, в качестве клапана на каждом ОТ установлен запорный клапан (ЗК); щит управления дополнительно снабжен промежуточным реле управления приводом ТК,
первые из выводов нормально замыкающего и нормально размыкающего контактов которого соединены с соответствующими выводами привода ТК, а вторые из выводов нормально замыкающего и нормально размыкающего контактов промежуточного реле соединены с соответствующим выходом второй группы выводов УУ.
УУ выполнено с дополнительной возможностью: включения одной или нескольких из ВУ, и при этом включения привода ТК и перевода ТК в первое рабочее положение, при котором открыты первый входной и выходной патрубки, а второй входной патрубок перекрыт и в калориферные установки подают теплоноситель из ПМ и, в это же время, закрывания ЗК на ОТ на одной или нескольких ВУ, находящихся в отключенном состоянии, после периода времени, когда все ВУ были отключены; открывания соответствующего ЗК на ОТ при включении одной из ВУ и закрывания соответствующего ЗК на ОТ при отключении одной из ВУ в период времени, когда включено более одной из ВУ; перевода всех ЗК на ОТ в открытое положение и, при этом, переключения ТК во второе рабочее положение, при котором открыты второй входной и выходной патрубки, а первый входной патрубок перекрыт и в калориферные установки подают теплоноситель из ОМ при отключении последней из работающих ВУ или одновременно всех ВУ.
Заявляемая система управления может предусматривать возможность ручного управления и может быть дополнительно снабжена переключателем управления «автомат-ручное», переключателем ручного управления, индикатором режима управления и лампой индикации неисправности ТК «авария на ТК», размещенными на щите управления, при этом выходы второй группы выводов УУ соединены с первым из выводов переключателя управления «автомат-ручное», выводы второй группы выводов которого соответственно соединены с вторыми выводами нормально замыкающего и нормально размыкающего контактов промежуточного реле, с приводом клапана на каждом ОТ и с пускателем электродвигателя каждого приточного вентилятора, и через пускатель электродвигателя каждого приточного
вентилятора - с приводом каждого клапана наружного воздуха, а выводы третьей группы выводов переключателя управления «автомат-ручное» подключены к выводу индикатора режима управления и к выводам переключателя ручного управления; один из выходов третьей группы выводов УУ соединен с лампой индикации неисправности «авария на ТК».
УУ выполнено с дополнительной возможностью: переключения ТК из второго рабочего положения в первое рабочее положение, при котором открыты первый входной и выходной патрубки, а второй входной патрубок перекрыт и в калориферные установки подают теплоноситель из ПМ и закрывания ЗК на всех ОТ после окончания перевода ТК в первое рабочее положение с выработкой сигнала неисправности «авария», подаваемого на соответствующую установленную на щите управления лампу индикации неисправности «авария ВУ» в случае снижения температуры теплоносителя в соответствующей калориферной установке до заданного минимального значения в период времени, когда все ВУ отключены; выработки сигнала «авария» при неисправности ТК в период времени, когда все ВУ отключены; перевода каждой ВУ в режим ручного управления, при котором управление приточным вентилятором, клапаном наружного воздуха и клапаном на ОТ на каждой из ВУ осуществляют с помощью переключателя ручного управления, индикации режима управления.
Посредством использования всех признаков заявляемого устройства осуществляется переключение теплоснабжения калориферных установок ВУ с теплоносителя из ПМ на теплоноситель из ОМ при выключении всех ВУ с калориферными установками, работа которых обеспечивается заявляемой системой управления. В калориферные установки для предотвращения замораживания в них воды при отключенных ВУ подается теплоноситель из ОМ, тем самым сокращается расход теплоносителя из ПМ, сокращаются эксплуатационные затраты.
Заявляемая полезная модель поясняется фигурами:
- на фиг.1 схематично изображен общий вид заявляемой системы управления приточными вентиляционными установками;
- на фиг.2 изображена блок-схема системы управления, которая, как и алгоритм работы системы управления, составлена для случая, когда заявляемая система управляет работой двух ВУ;
- на фиг.3 изображен фрагмент алгоритма работы системы управления: «Дежурный режим. Включение ВУ-1»;
- на фиг.4÷7 изображены остальные фрагменты алгоритма работы системы управления.
Заявляемая система управления приточными вентиляционными установками (ВУ) (см. фиг.1) состоит из щита 11 управления с управляющим микропроцессорным устройством (УУ) 12 и установленных на отводящих трубопроводах 8 теплоносителя (сетевой воды) от каждой калориферной установки 4 датчиков 3 температуры теплоносителя (поверхностных, накладных на трубу); подающих 28 и отводящих 8 трубопроводов от калориферных установок 4, подающей 21 и обратной 29 магистралей теплосети, ОТ 8, присоединенных к ОМ 29 теплосети; приточных вентиляторов 19 с электродвигателями 18, установленных после калориферных установок 4 по ходу движения воздуха, посредством которых на калориферные установки 4 подается наружный воздух; дополнительного отрезка трубопровода 24, в разрыве которого установлен оборудованный электроприводом 23 трехходовый клапан 22 с датчиками 34 его состояния (см. фиг.2), выходы которых соединены с соответствующими входами второй группы выводов УУ 12. В разрыв дополнительного отрезка трубопровода 24 включены первый 25 и второй 26 входные патрубки трехходового клапана 22. Выходной патрубок 27 трехходового клапана 22 соединен с подающими трубопроводами 28 калориферных установок 4. Первый конец дополнительного отрезка трубопровода 24 соединен с ПМ, а второй его конец соединен с ОМ. На ПТ 28 каждого теплообменника, перед его концом, подключаемым к выходному патрубку 27 ТК 22, установлены
дроссельные диафрагмы 32, посредством которых обеспечивают подачу необходимого количества теплоносителя на каждую ВУ при ее работе для нагрева приточного воздуха до заданной температуры. На ОМ 29 между местом присоединения к ней второго конца дополнительного отрезка трубопровода и первого по ходу движения теплоносителя ОТ 8 установлена дроссельная диафрагма 30. Отводящие трубопроводы 8 от каждой калориферной установки 4 снабжены запорными клапанами 9 с датчиками 33 их состояния (см. фиг.2), оборудованные электроприводами 10, причем каждый ОТ 8 с запорным клапаном 9 на практике выполняют с возможностью прохода через него некоторого количества теплоносителя при закрытом положении клапана или снабжают этот участок обводной линией. Выходы датчиков 33 соединены с соответствующими входами второй группы выводов УУ 12.
Щит 11 управления также содержит тумблеры 13 «пуск-стоп» для включения в работу и отключения каждой ВУ в режиме автоматического управления, лампы индикации неисправности «авария_ВУ-N» для индикации случаев снижения температуры теплоносителя в каждой из калориферных установок до заданного минимального значения и еще лампу индикации «авария на ТК» для индикации неисправности трехходового клапана 22 в том случае, когда при выключенных ВУ произошло снижение температуры теплоносителя в какой-либо калориферной установке до заданного минимального значения и с второй группы выводов УУ была подана команда на перевод ТК из второго рабочего положения в первое рабочее положение.
При необходимости ручного управления ВУ щит 11 управления также может содержать переключатель 14 управления «автомат-ручное», переключатель 15 ручного управления и индикатор 16 режима управления. Входы первой группы выводов УУ 12 соединены с датчиками 3 температуры теплоносителя в отводящих трубопроводах 8; каждый из входов второй группы выводов УУ 12 соединен с соответствующим тумблером (переключателем) 13 включения в работу и отключения соответствующей ВУ
в режиме автоматического управления; входы второй группы выводов УУ 12 также соединены с датчиками 33 состояния запорных клапанов 9 на каждой из ВУ и через промежуточное реле 31 с датчиками 34 состояния трехходового клапана 22; выходы второй группы выводов (при обеспечении ручного управления ВУ) через первый и второй из выводов переключателя 14 управления «автомат-ручное» соединены соответственно с электроприводом 10 каждого запорного клапана 9 и с пускателем 17 электродвигателя 18 каждого приточного вентилятора 19, и через пускатель 17 электродвигателя 18 каждого приточного вентилятора 19 - с электроприводом 20 каждого клапана 6 наружного воздуха.
При обеспечении ручного управления третий из выводов переключателя 14 управления «автомат-ручное» соединен с переключателем 15 ручного управления и с индикатором 16 режима управления. Щит 11 управления дополнительно снабжен промежуточным реле 31 управления электроприводом 23 трехходового клапана 22.
Первые из выводов нормально замыкающего и нормально размыкающего контактов промежуточного реле соединены с соответствующими выводами привода ТК, а вторые из выводов нормально замыкающего и нормально размыкающего контактов промежуточного реле соединены с соответствующим выходом второй группы выводов ИР (через первый и третий выводы переключателя 14 «автомат-ручное» при обеспечении ручного управления).
При практическом выполнении система управления может содержать (для визуального наблюдения оператором) также датчик 1 температуры наружного воздуха, установленный на одной из ВУ в канале 5 воздухозабора до клапана 6 наружного воздуха, оснащенного электроприводом 20 и датчики 2 температуры приточного воздуха, установленные на каждой из ВУ в каналах 7 приточных воздуховодов. Датчик 1 температуры наружного воздуха и датчики 2 температуры приточного воздуха могут быть соединены с соответствующими входами первой группы выводов УУ 12.
При конкретном выполнении системы управления приточными вентиляционными установками использовано следующее оборудование:
- PC-совместимый промышленный контроллер компании ИКОС I-7188ХА на базе процессора AMD188ES в качестве управляющего устройства - каталог www.ipc 2u.ru;
- трехходовый смесительный вентиль 3MG с электроприводом типа 227 компании GRUNER AG (Германия) - каталог www.rusklimat.ru;
- двухходовые клапаны (модель - 235 R3-230) с электроприводом типа 235 R компании GRUNER AG (Германия) в качестве запорных клапанов 9 на ОТ 8 - каталог www.rusklimat.ru;
- электромагнитные пускатели ПМЕ-112 - (пускатели электродвигателей 18 приточных вентиляторов 19);
- датчики температуры наружного и приточного воздуха - тип дТС 125-50М.В2.60;
- датчики температуры воды (поверхностные, накладные на трубу) - тип дТС 224-50М.В3.43/1;
- клапаны наружного воздуха - тип КВУ-Д 1000×1000 с электроприводом Belimo SM230A (-S);
- промежуточное реле - тип РП-21 - (электромагнитное промежуточное реле управления электроприводом 23 ТК 22);
Подключение к сети питания электродвигателей 18 выполнено по типовой схеме справочного пособия «Правила проектирования схем электроустановок». Издательство «Энергия». М., 1989, стр.58.
Алгоритм работы системы (программа) разработан в соответствии с ГОСТ 19.701-90 для случая, когда система управления управляет работой двух ВУ (ВУ-1 и ВУ-2) и при этом первой включается ВУ-1.
Заявляемая система работает следующим образом.
При установленном в положение «автомат» переключателе 14 управления системой «автомат-ручное» на щите 11 управления исходное
положение системы управления (дежурный режим, при котором ВУ отключены) следующее:
- переключатель 14 управления переведен в положение «автомат»;
- электродвигатели 18 приточных вентиляторов 19 всех ВУ, управляемых данной системой управления, находятся в отключенном состоянии;
- трехходовый клапан 22 находится во втором рабочем положении. При этом полностью открыт перепускной канал трехходового клапана 22 между патрубками 26 и 27 и полностью перекрыт входной патрубок 25. Этим самым обеспечивается поступление теплоносителя на все калориферные установки 4, управляемые заявляемой системой, из ОМ 29;
- запорные клапаны 9 на отводящих трубопроводах 8 от калориферных установок 4 переведены в полностью открытое положение;
- клапаны 6 наружного воздуха на каждой из ВУ переведены в закрытое положение;
- индикатор 16 режима управления обозначает работу системы управления в режиме автоматического управления (лампочка горит).
Включение в режиме автоматического управления каждой из ВУ производится находящимся на щите 11 управления соответствующим тумблером 13 «пуск-стоп». При переводе тумблера 13 соответствующей ВУ (первой из включаемых, пусть это будет ВУ-1) в положение «пуск» на соответствующий вход (П1-1) второй группы выводов УУ 12 поступает команда для включения ВУ-1.
С соответствующего выхода (П6) второй группы выводов УУ 12 подается команда на второй вывод нормально замыкающего контакта промежуточного реле 31, при этом катушка промежуточного реле 31 получает питание и через нормально замыкающий контакт подает питание на соответствующую обмотку электропривода 23 ТК 22, которая переводит ТК 22 в первое рабочее положение. Сигнал о переводе ТК 22 в первое рабочее положение поступает с датчиков 34 состояния трехходового клапана 22 на вход П8 второй группы выводов УУ.
При переводе трехходового клапана 22 из второго рабочего положения в первое рабочее положение происходит открывание перепускного канала между патрубками 25 и 27 и перекрывание входного патрубка 26, при этом в калориферные установки 4 подают теплоноситель из ПМ 21. После этого с соответствующего выхода (П9) второй группы выводов УУ 12 подается команда на электроприводы 10 открытых запорных клапанов 9 всех отключенных ВУ, кроме включаемой ВУ-1, для их закрывания. После отработки в соответствии с приведенным на фиг.3÷7 алгоритмом команды УУ 12 на электроприводы 10 клапанов 9 и их закрывания, по сигналу с соответствующего выхода (П2) второй группы выводов УУ 12 подается питание на катушку пускателя 17 электродвигателя 18 приточного вентилятора 19. После этого электромагнитный пускатель 17 электродвигателя 18, включившись, становится на самоудерживание и через свои силовые контакты подает питание на обмотки электродвигателя 18 вентилятора 19, включая электродвигатель 18 ВУ-1. Одновременно с этим (после подачи питания на катушку пускателя 17) происходит замыкание нормально открытых контактов катушки пускателя 17, подается сигнал в цепь электропривода 20 клапана 6 наружного воздуха включаемой ВУ для полного открывания клапана 6 наружного воздуха (вентиляционная установка ВУ-1 включена).
После поступления на соответствующий вход (П4) второй группы выводов УУ 12 сигнала о включении ВУ-1, заявляемая система по данным периодического опроса датчиков 3 температуры воды начинает выполнять контроль температуры теплоносителя в отводящем трубопроводе 8 от калориферной установки 4 работающей ВУ-1.
В случае, если температура теплоносителя в отводящем трубопроводе 8 от калориферной установки 4 работающей ВУ-1 снизится до заданного минимально допустимого значения, с соответствующего выхода (П0-1) третьей группы выводов УУ 12 подается сигнал неисправности «авария» на соответствующую установленную на щите 11 управления лампу 35
индикации неисправности «авария ВУ-1». Далее с соответствующего выхода (П3) второй группы выводов УУ 12 подается команда на размыкание силовой цепи пускателя 17 электродвигателя 18 ВУ-1 для ее отключения. После поступления сигнала с пускателя 17 произойдет замыкание нормально замкнутых контактов в цепи электропривода 20 клапана 6 наружного воздуха отключаемой ВУ-1 для его закрывания. Клапан 9 на ОТ 8 от калориферной установки 4 (на отключенной по причине аварии ВУ-1) останется в открытом положении. Для перезапуска ВУ-1 после срабатывания защиты необходимо перевести находящийся на щите 11 управления соответствующий тумблер 13 «пуск-стоп» в положение «стоп», а затем - в положение «пуск», предварительно установив причину срабатывания защиты и устранив ее.
Включение других ВУ также производится находящимися на щите 11 управления соответствующими тумблерами 13 «пуск-стоп». При переводе тумблера 13 соответствующей ВУ (пусть это будет ВУ-2) в положение «пуск» на соответствующий вход (П1-2) второй группы выводов УУ 12 поступает  сигнал для включения ВУ-2. (В это время трехходовый клапан 22 уже переведен из второго рабочего положения в первое рабочее положение). После этого УУ 12 с соответствующего выхода (П10) второй группы выводов посылает команду на электропривод 10 закрытого запорного клапана 9 включаемой ВУ-2 для полного открывания данного запорного клапана 9.
После соответствующей отработки команды с соответствующего выхода (П10) второй группы выводов УУ 12, на электропривод 10 запорного клапана 9 включаемой ВУ-2 далее (по той же схеме, что и при включении ВУ-1, об этом см. выше) на ВУ-2 выполняется включение электродвигателя 18 вентилятора 19 и открывание клапана 6 наружного воздуха, а далее (после поступления на соответствующий вход (П4) второй группы выводов УУ 12 сигнала о включении ВУ-2), по данным периодического опроса датчиков 3 температуры воды (на всех включенных ВУ, в данном случае на ВУ-1 и ВУ-2) заявляемая система начинает выполнять контроль температуры
теплоносителя во всех отводящих трубопроводах 8 от калориферных установок 4 работающих ВУ (в данном случае ВУ-1 и ВУ-2).
В случае, если температура теплоносителя в каком-либо из отводящих трубопроводов 8 от калориферных установок 4 работающих ВУ снизится до заданного минимально допустимого значения, с соответствующего выхода (П0-1 для ВУ-1 или П0-2 для ВУ-2) третьей группы выводов УУ 12 подается сигнал неисправности «авария» на соответствующую установленную на щите 11 управления лампу 35 индикации неисправности «авария ВУ-N». Далее с соответствующего выхода (П3) второй группы выводов УУ 12 подается команда на размыкание силовой цепи пускателя 17 электродвигателя 18 соответствующей ВУ для ее отключения. После поступления сигнала с пускателя 17 произойдет замыкание нормально замкнутых контактов в цепи электропривода 20 клапана 6 наружного воздуха соответствующей отключаемой ВУ (например, ВУ-2) для его закрывания. Клапан 9 на ОТ 8 от калориферной установки 4 (на отключенной по причине аварии ВУ-2) останется в открытом положении. Для перезапуска ВУ-2 после срабатывания защиты необходимо перевести находящийся на щите 11 управления соответствующий тумблер 13 «пуск-стоп» в положение «стоп», а затем - в положение «пуск», предварительно установив причину срабатывания защиты и устранив ее.
Плановое отключение одной из работающих ВУ (например, ВУ-1, когда включено более одной из ВУ) производится находящимся на щите 11 управления соответствующим тумблером 13 «пуск-стоп». При переводе тумблера 13 ВУ-1 в положение «стоп» происходит разрыв в цепи подачи сигнала на соответствующий вход (П1-1) второй группы выводов УУ 12 и, тем самым, на УУ 12 поступает команда для отключения ВУ-1. Далее с соответствующего выхода (П3) второй группы выводов УУ 12 подается команда на размыкание силовой цепи пускателя 17 электродвигателя 18 отключаемой ВУ-1. После этого прекратится подача питания на катушку пускателя 17 и размыкание силовых контактов в цепи электродвигателя 18
отключаемой ВУ. После поступления сигнала с пускателя 17 произойдет замыкание нормально замкнутых контактов в цепи электропривода 20 клапана 6 наружного воздуха отключаемой ВУ. Далее УУ 12 с соответствующего выхода второй группы выводов (П9) дает команду на электропривод 10 для закрывания запорного клапана 9 на отключаемой ВУ-1.
Отключение последней из работающих ВУ (например, ВУ-2) производится находящимся на щите 11 управления соответствующим тумблером 13 «пуск-стоп». При переводе тумблера 13 ВУ-2 в положение «стоп» происходит разрыв в цепи подачи сигнала на соответствующий вход (П1-2) второй группы выводов УУ 12 и, тем самым, на УУ 12 поступает команда для отключения ВУ-2. Далее с соответствующего вывода второй группы выводов УУ 12 подается команда на размыкание силовой цепи пускателя 17 электродвигателя 18 отключаемой ВУ-2. После этого прекратится подача питания на катушку пускателя 17 и размыкание силовых контактов в цепи электродвигателя 18 вентилятора 19 отключаемой ВУ-2. После поступления сигнала с пускателя 17 произойдет замыкание нормально замкнутых контактов в цепи электропривода 20 клапана 6 наружного воздуха отключаемой ВУ-2. Далее с соответствующего выхода (П10) второй группы выводов УУ 12 подается команда на электроприводы 10 для открывания запорных клапанов 9 на всех отключенных ранее ВУ (кроме ВУ-2).
После отработки команды с соответствующего выхода (П10) второй группы выводов УУ 12 на электроприводы 10 соответствующих запорных клапанов 9 с соответствующего выхода (П5) второй группы выводов УУ 12 подается команда на второй вывод нормально размыкающего контакта промежуточного реле 31, при этом катушка промежуточного реле 31 обесточивается и через нормально размыкающий контакт подает питание на соответствующую обмотку электропривода ТК 22, которая переводит ТК 22 во второе рабочее положение. Сигнал о переводе ТК 22 во второе рабочее положение поступает с датчиков 34 состояния трехходового клапана 22 на вход П9 второй группы выводов УУ.
При переводе трехходового клапана 22 из первого рабочего положения во второе рабочее положение происходит открывание перепускного канала между патрубками 26 и 27 и перекрывание входного патрубка 25. При этом положении трехходового  клапана 22 теплоноситель в калориферные установки 4 подают из ОМ 29. После этого система управления опять переходит в описанное выше исходное положение (дежурный режим), которое будет продолжаться до тех пор, пока не наступит одно из двух событий:
1) будет выполнено включение какой-либо из ВУ, управляемых данной системой управления. При включении в работу какой-либо из отключенных ВУ цикл работы заявляемой системы повторяется (см. начало...).
2) произойдет снижение температуры теплоносителя в какой-либо калориферной установке до заданного минимального значения. В этом случае с соответствующего выхода (П0-1 или П0-2) третьей группы выводов УУ 12 подается сигнал неисправности «авария» на соответствующую установленную на щите 11 управления лампу 35 индикации неисправности «авария ВУ-N». Далее с соответствующего выхода (П6) второй группы выводов УУ 12 подается команда на второй вывод нормально замыкающего контакта промежуточного реле 31, при этом катушка промежуточного реле 31 получает питание и через нормально замыкающий контакт подает питание на соответствующую обмотку электропривода 23 ТК 22, которая переводит ТК 22 в первое рабочее положение. Сигнал о переводе ТК 22 в первое рабочее положение поступает с датчиков 34 состояния трехходового клапана 22 на вход П8 второй группы выводов УУ. После этого с соответствующего выхода (П9) второй группы выводов УУ 12 подается команда на электроприводы 10 для закрывания запорных клапанов 9 на всех отключенных ВУ.
Если в результате аварии на ТК 22 не будет выполнен перевод ТК 22 из второго рабочего положения в первое рабочее положение, то в этом случае с соответствующего выхода (П0) третьей группы выводов УУ 12 подается
сигнал неисправности «авария» на установленную на щите 11 управления лампу 35 индикации неисправности «авария на ТК». В этом случае запорные клапаны 9 на всех отключенных ВУ останутся в открытом положении.
При переключении переключателя 14 «автомат-ручное» в положение «ручное», управление каждой ВУ осуществляется вручную при помощи переключателя 15.
Необходимо отметить, что в случае подачи теплоносителя из подающей магистрали 21 теплосети не только на калориферные установки 4 ВУ, но и в систему отопления, дроссельная диафрагма 30 увеличивает общее гидравлическое сопротивление в системе отопления. Поэтому иногда (для компенсации этого дополнительного сопротивления) необходимо также немного рассверлить сопло элеватора системы отопления.
Таким образом, при использовании заявляемой системы управления приточными вентиляционными установками происходит достижение технического результата: полное прекращение расходования теплоносителя из подающей магистрали 21 на теплоснабжение калориферных установок 4 ВУ в периоды времени, когда отключены все вентиляторы 19 с электродвигателями 18, и воздух на калориферные установки 4 не подается, и за счет этого сокращение эксплуатационных затрат.