ГАЗОВЫЙ СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР

Полезная модель относится к устройству для контроля перепада (потери) давления на фильтрах газа, что позволяет судить о степени засорения фильтра и своевременно производить промывку либо замену фильтрующего элемента в газовой отрасли промышленности и может быть использована в системе газонабжения населенных пунктов, промышленных предприятий.
Известны различные конструкции газовых фильтров, предназначенных для очистки газа от механических примесей в шкафных газорегуляторных пунктах. Данные газовые фильтры, состоящие из крышки, корпуса фильтрующего элемента и устройства замера перепада давления.
Данные газовые фильтры описаны в справочнике В.Е.Удовенко «Газорегуляторные пункты и установки» изд. г.Москва ЗАО «Полимергаз», 2000 г., стр.215-223, а также в справочнике Е.А.Карякина «Промышленное газовое оборудование» изд. г.Москва «Научная книга», 2002 г., стр.229-243.
Все вышеизложенные технические решения обладают существенным недостатком, а именно для замера перепала давления на фильтрах применяется дорогостоящий манометр дифференциальный, показывающий ДСП-160М1 (дифманометр). Конструктивно дифманометр состоит из двух частей: сильфонного блока и показывающей части. Принцип действия дифманометра основан на использовании деформации упругой системы при воздействии на нее измеряемого перепада давления. Механизм показывающей части собран в круглом корпусе диаметром 160 мм и представляет собой трибко-секторный механизм на оси которого установлена показывающая стрелка. Конструкция дифманометра предусматривает монтаж на круглую стойку с диаметром 40 мм или на кронштейн с креплением болтом М14х1,5.
Целью предлагаемой полезной модели является создание конструктивно простого, малогабаритного датчика перепада давления.
1
2
1
2
3
1
2
Суть изобретения поясняется рисунком, где указанная цель достигается тем, что принцип действия датчика перепада давления основан на использовании перемещения в цилиндре поршня с двух сторон которого действуют различные давления P и Р. В случае когда давления, действующие на поршень с противоположных его сторон различны по величине, на поршень действует сила равная разности этих давлений P-P=Р. При наступлении равенства этих сил P=P поршень занимает определенное положение, соответствующее разности давлений подаваемых на входы датчика.
Перемещение поршня, посредством магнитной связи преобразуется в поступательное движение шарика в пазу корпуса датчика перепада давления. Шкала датчика перепада давления разделена на два сегмента.
Нахождение шарика в сегменте шкалы зеленого цвета говорит о том, что перепад на фильтре газа оснащенного данным датчиком, находится в допустимых пределах.
Нахождение шарика в сегменте шкалы красного цвета индицирует превышение перепада давления на фильтре газа предельно-допустимого значения.
Данная конструкция датчика перепада давления имеет малые габариты (диаметр корпуса равен 28 мм, длина равна 120 мм) и монтируется на импульсных трубках без применения дополнительных громоздких установочных кронштейнов.
Указанная цель достигается тем, что предлагается принципиально новое конструктивное решение по замеру перепада давления на газовых фильтрах имеющее простой и надежный исполнительный механизм, имеющий малые габариты и не требующий дополнительных установочных кронштейнов, что в конечном итоге позволит обеспечить надежное и безопасное функционирование существующих систем газоснабжения.