Система контроля пожарной безопасности

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Полезная модель относится к системам пожарной безопасности и предназначена для предупреждения возникновения пожара преимущественно на различных объектах повышенной пожаро- и взрывоопасности, в том числе на строительных объектах, объектах нефтегазовых комплексов, а также плавучих средствах, включая корабли Военно-морского флота (ВМФ).
Известны адресные системы контроля пожарной безопасности (СКПБ), включающие извещатели, выполненные в виде адресных датчиков, см., например, патент РФ № 2127623, опубликованный 20.03.99.
Используемые в этих системах адресные датчики могут передавать только три типа извещений (НОРМА/ ТРЕВОГА/ НЕИСПРАВНОСТЬ), поэтому при использовании этих датчиков невозможно точно определить, как близко контролируемый параметр находится к пороговому значению или как местные условия окружающей среды (пыль, грязь и т.п.) влияют
на чувствительность, а следовательно, и качество работы извещателей и всей системы в целом.
Более совершенными являются аналоговые адресные системы контроля пожарной безопасности, содержащие извещатели, выполненные в виде аналоговых адресных датчиков, в ответе которых передается значение контролируемой величины в виде аналогового сигнала или кода, см. Каталог продукции 2002 фирмы НПФ «Сигма-ИС, представленный на восьмой Московской международной выставке «МИПС-2002, с.3-8.
В аналоговой адресной системе аналоговые датчики действуют просто как чувствительные элементы, которые передают информацию о текущих значениях температуры, плотности дыма и т.п. на панель управления.
Адресно-аналоговые системы пожарной сигнализации являются центром сбора телеметрической информации, поступающей от извещателя. Так, для теплового датчика станция постоянно контролирует температуру воздуха в месте его установки, для дымового - концентрацию дыма. По характеру изменения этих параметров именно контролирующее устройство, а не извещатель, как в случае адресных систем контроля, формирует сигнал о пожаре. Это позволяет существенно повысить достоверность определения очага возгорания.
Однако адресно-аналоговые СКПБ обладают недостаточной надежностью работы. Это связано с тем, что извещатели в таких системах представляют собой аналоговые датчики, каждый из которых связан с единым адресным датчиком. В результате выход из строя одного из аналоговых датчиков влечет за собой прекращение работы всей системы.
Этот недостаток устранен в другой СКПБ, принятой за прототип настоящей полезной модели, см. свидетельство РФ на полезную модель № 26430.
Прототип представляет собой систему контроля пожарной безопасности, включающую центральный прибор с подключенными к нему групповыми блоками, к каждому из которых подключены блок связи с устройством пожаротущения и извещатели, связанные между собой и с групповыми блоками кольцевыми щпейфами так, что каждый кольцевой шлейф снабжен отдельным групповым блоком, причем извещатели выполнены в виде аналоговых датчиков, каждый из которых содержит адресный модуль. Кроме того, каждый извещатель снабжен отсекателем короткозамкнутых участков соответствующего кольцевого шлейфа. Блок связи с устройством пожаротушения выполнен в виде прибора автоматического включения средств противопожарной защиты, срабатывающего по сигналу от контролирующего тот или иной параметр аналогового датчика, содержащегося в извещателе.
Использование кольцевых шлейфов и наличие отсекателей короткозамкнутых участков этих шлейфов в каждом извешателе обеспечивает бесперебойную работу системы при возникновении одиночных обрывов и замыканий в шлейфе, а также при замене извещателей.
Однако функциональные возможности указанной системы ограничены, так как использование ее целесообразно лишь на плавучих объектах (судах, кораблях).
Для наземных же объектов такая система очень неэкономична, так как содержит большое количество дорогостояших элементов, прежде всего, адресных модулей, помеш,енных к тому же во взрывозашитные корпуса, необходимость которых продиктована спецификой работы системы на таких стратегически важных объектах, как корабли ВМФ. Кроме того, СКПБ на гражданских наземных объектах должна удовлетворять Нормам и Правилам безопасности (НБП) гражданских объектов, в частности, обеспечивать возможность программного управления процессом пожаротушения, оперативную информацию о нарушениях пожарной безопасности и т.д.
Предлагаемая полезная модель направлена на решение задачи расширения функциональных возможностей СКПБ путем создания такой конструкции системы, которую можно было бы использовать как на
3/ГУ29У- I
4I
плавучих объектах, в том числе кораблях ВМФ, так и на наземных, в том числе, гражданских объектах.
Согласно полезной модели эта задача решается за счет того, что в системе контроля пожарной безопасности, включающей центральный прибор с подключенными к нему групповыми блоками, к каждому из|
которых подключены блок связи с устройством пожаротушения и извещатели, связанные между собой и с групповыми блоками кольцевыми шлейфами так, что каждый кольцевой шлейф снабжен отдельным групповым блоком, причем извещатели выполнены в виде аналоговых датчиков, каждый из которых содержит адресный модуль, в каждый кольцевой шлейф дополнительно включены модуль приема информации, извещатели, выполненные в виде неадресных датчиков, и модуль управления внешними устройствами, блок связи с устройством
пожаротушения выполнен в виде модуля программного управления, а центральный прибор снабжен элементом для подключения к системе
беспроводной передачи сигналов, при этом извещатели, выполненные в виде неадресных датчиков, включены в кольцевой шлейф через модуль приема информации.
Заявителем не выявлены технические решения, обладающие такой же совокупностью признаков, что и заявляемая полезная модель, что позволяет сделать вывод о ее соответствии критерию «новизна.
1
Сущность полезной модели иллюстрируется чертежом, где представлена структурная схема предлагаемой системы контроля пожарной безопасности (СКПО). СКПО может быть реализована в виде двух- или трехуровневой распределенной микропроцессорной системы.
В данном конкретном примере приведена трехуровневая СКПО для гражданских наземных объектов.
Система содержит извещатели 1, групповые блоки 2, центральный прибор 3. Последний является верхним уровнем системы и обеспечивает централизованный сбор, хранение и обработку информации, поступающей через групповые блоки 2 с извещателей 1.
Центральный прибор предназначен для приема и обработки данных о состоянии системы от извещателей и сигнализаторов, отображения информации о состоянии системы и пожароопасных ситуациях, выдачи сигналов тревоги, ввода команд управления системой, хранения информации о конфигурации системы.
Все извещатели 1 связаны между собой и с групповыми блоками 2 кольцевыми щлейфами 4 так, что каждый щлейф 4 обслуживается отдельным групповым блоком 2. При этом каждый из извещателей 1 включает аналоговый датчик 5 контролируемого параметра с адресным модулем 6 и отсекатель 7 короткозамкнутых участков соответствующего 6
шлейфа 4. Адресный модуль 6 предназначен для адресного обмена с групповыми блоками 2 и обеспечивает в том числе:
-передачу сигналов состояния датчиков по запросу группового блока 2;
-передачу измеренного датчиком значения по запросу группового блока 2.
Через модуль 8 приема информации в каждый шлейф 4 включены извещатели, выполненные в виде неадресных датчиков 9. Извешатели 1 и неадресные датчики 9 составляют нижний уровень СКПО, а групповые блоки 2 - ее средний уровень. Каждый групповой блок 2 обслуживает один кольцевой шлейф 4, осушествляя при этом:
-адресный прием информации от извешателей, включенных в шлейф;
-обработку информации с целью контроля пожарной обстановки, выделение состояний «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, «ПОЖАР, «АВАРИЯ ;
-передачу результатов контроля на центральный прибор 3.
К каждому групповому блоку 2 подключен блок 10 связи с устройством 11 пожаротушения. При этом блок 10 выполнен в виде модуля управления пожаротушением и предназначен для управления средствами пожаротушения по определенной программе (алгоритму). В каждый кольцевой шлейф 4 включен также модуль 12 управления. Он
имеет сухие контакты, благодаря чему обеспечивается возможность управления любыми внешними устройствами, не входящими в систему (вентиляционные устройства, лифты и т.п.). Центральный прибор 3 снабжен выходом (отдельной позицией не обозначен) для подключения СКПБ к системе 13 беспроводной передачи сигналов GSM-стандарта, что дает возможность получать оперативную информацию на мобильный телефон GSM-стандарта, исключая тем самым необходимость постоянного присутствия персонала у центрального прибора 3. Прибор 14 искрозащиты служит для предохранения извещателей 1 от самовозгорания.
Система комплектуется в зависимости от вида контролируемого объекта и его масштабов. Так, при установке на наземных объектах СКПБ содержит в основном неадресные блоки 9, в то время как в этом случае достаточно одного-двух извещателей 1, содержащих адресный модуль. Для работы на плавучих объектах наоборот - система комплектуется извещателями 1, каждый из которых содержит адресный модуль 6.
В данном конкретном примере, для наземного гражданского объекта СКПБ содержит два извещателя 1 и два неадресных датчика 9.
Рассмотрим работу предлагаемой СКПБ при использовании ее для контроля пожарной безопасности на наземном объекте, например, объекте нефтегазового комплекса.
I
Информация, поступающая с извещателей 1 и неадресных датчиков 9, объединенных шлейфами 4, принимается и обрабатывается групповыми блоками 2, обслуживающими соответствующие шлейфы 4. При этом осуществляется аппаратно-программный контроль состояния шлейфа 4 и объединенных им извещателей 1 и неадресных датчиков 9. Результаты контроля передаются групповым блоком 2 на центральный прибор 3. Неисправности в шлейфе 4 индуцируются на панели группового блока 2. Принятая центральным прибором 3 от групповых блоков 2 информация о состоянии извещателей 1, неадресных датчиков 9 и зарегистрированных событиях отображается и сохраняется на индикаторном устройстве (отдельной позицией не обозначено) центрального прибора 3, а также частично передается в систему 13 беспроводной связи стандарта GSM.
При возникновении очага возгорания модуль 10 осуществляет программное управление устройством 11 пожаротушения, что исключает|
ложное срабатывание устройства 11 и обеспечивает тем самым экономию средств огнетушения. Модуль 12 в процессе работы системы осуществляет управление внешними, не входящими в систему устройствами (лифты, вентиляционное оборудование, электромагнитные задвижки и т.д.)
Таким образом, предлагаемая полезная модель обеспечивает следующие технико-экономические преимущества:
-расширение функциональных возможностей: предлагаемая СКПБ может использоваться как на плавучих, так и на наземных объектах;
-повышение экономичности. Это связано с тем, что предлагаемая система может быть укомплектована оптимальными с точки зрения материальных затрат компонентами - извещателями (адресными и неадресными), выбор которых зависит от объема (емкости) объекта контроля и условий его работы. Наличие модуля программного управления пожаротушением, исключающего возможность ложного срабатывания устройства пожаротушения, также повышает экономичность СКПБ, т.к. позволяет экономить средства пожаротушения;
-возможность управления внешними, не входяшими в систему устройствами (лифты и т.д.) за счет включения в систему модуля управления внешними устройствами;
-возможность получения оперативной информации, - например, на мобильный телефон GSM-стандарта -, за счет подключения предлагаемой СКПБ к системе беспроводной передачи сигналов.
Полезная модель может быть реализована с помошью широко известных конструктивных элементов (детекторов, микропроцессоров, операционных усилителей, терморезисторов, фотоэлементов и т.д.), что свидетельствует, по мнению заявителя, о соответствии заявляемого объекта критерию «промышленная применимость.