ШУНТИРУЮЩИЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ РЕАКТОР
CONTROLLED SHUNTING REACTOR

Предложение относится к электротехнике и используется в энергетических системах.
Широко известная [1, 2] схема шунтирующего управляемого реактора (далее - УШР) содержит в каждой фазе две обмотки, которые первыми выводами попарно объединены с обмотками других фаз в две звезды, а вторыми выводами обмотки в каждой фазе объединены и также содержит обмотку подмагничивания, к которой подключен возбудитель. Недостаток такого устройства состоит в большой сложности, обусловленной необходимостью наличия независимой обмотки подмагничивания.
Наиболее близким по технической сути и достигаемым результатам является [3] шунтирующий управляемый реактор, содержащий в каждой из трех фаз две обмотки, которые первыми выводами объединены между собой, а вторыми выводами соединены с обмотками других фаз в две звезды, между нулевыми выводами которых включен полюсами через сглаживающие дроссели возбудитель, питающийся от компенсационной обмотки, два заземляющих дросселя, каждый из которых подключен к нулевым выводам звезд и заземлению. Недостаток такого УШР проявляется в относительно больших перенапряжениях на возбудителе при подключении к линии электропередач. В [4] для снижения перенапряжений возбудителя УШР предварительно намагничивают от дополнительного возбудителя, питающегося от независимой сети, что усложняет УШР.
Технический результат предложения - повышение надежности и упрощение. Технический результат достигается за счет того, что к выводам компенсационных обмоток присоединен короткозамыкатель.
На чертеже приведена схема УШР. Одна фаза 1 УШР содержит две обмотки 2 и 3. Аналогично две другие фазы 4, 5 составлены из двух обмоток. Обмотки соединены так, что образуют две звезды, между нулевыми точками которых включены два конденсатора 6 и 7. К этим же точкам подключен возбудитель 8. Имеется заземление 9, которое связано с нулевыми точками звезд через заземляющие дроссели 10 и 11. Возбудитель 8 питается от компенсационной обмотки 12, к которой также присоединен короткозамыкатель 13. УШР связан с сетью (линией) 1 через выключатель 15. УШР работает следующим образом. Он является плавно регулируемой трехфазной индуктивностью и подключается к высоковольтной линии электропередач или сети выключателем 15. Изменяя постоянный ток подмагничивания, подаваемый возбудителем 8, изменяют индуктивность УШР, а следовательно, и реактивную мощность, потребляемую им из сети. При подключении к линии или сети 1 включением выключателя 15 следует учесть, что напряжение сети может быть повышенным. В предложенной схеме перед включением выключателя 15 включают короткозамыкатель 14. Возможные коммутационные перенапряжения на компенсационной обмотке и, следовательно, на возбудителе 8 при этом исключены. После включения выключателя 15 короткозамыкатель 14 отключается.
Источники информации
1. Журнал «Новости электротехники», 2011, №3 (72), рис. 1а.
2. www.leg.co.ua>Подстанции…reactory.html.
3. Журнал «Электро». 2012, №6, стр. 24, рис. 7.
4. А. Долгополов, Д. Кондратенко. УШР. Воздействие на тиристорные преобразователи при коммутации. Журнал «Новости электротехники», 2013, №1, (79).