УСТАНОВКА ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ СИЛОВОГО МАСЛЯНОГО ТРАНСФОРМАТОРА

Полезная модель относится к стационарной противопожарной технике, а именно к установке водяного пожаротушения силового масляного трансформатора, и может быть использована для защиты силовых трансформаторов на объектах энергетики.
Известно оборудование силовых масляных трансформаторов стационарными автоматическими установками пожаротушения.
Такая установка водяного пожаротушения включает подводящую напорную магистраль, оснащенную насосами, соединенный с ней питательный трубопровод, снабженный запорно-пусковым устройством. К питательному трубопроводу подключен кольцевой распределительный коллектор, расположенный вокруг трансформатора. Кольцевой распределительный коллектор выполнен разъемным для обеспечения выкатки трансформатора и возможности его ремонта. Распределительный коллектор выполнен в виде ярусной рамной конструкции (не менее чем в три яруса и высотой 7-10 м), на которой устанавливают дренчерные оросители, обеспечивающие орошение распыленной водой всей поверхности трансформатора, в том числе основания и верхней части высоковольтных вводов, поверхности бака трансформатора, бачка-расширителя, выносных охладителей и маслоприемника с нормативной интенсивностью. Система автоматического управления подключена выходом к пусковому устройству насосов и электроприводу запорно-пускового устройства питательного трубопровода, а входом - к системам дифференциальной и газовой защиты трансформатора (см. Рекомендации по проектированию автоматических установок водяного
пожаротушения масляных силовых трансформаторов. РД 34.15.109-91, Минэнерго СССР, 1991 г., с 4-15)
Недостатком указанной установки является сложность конструкции распределительного коллектора, который представляет собой многоярусное устройство с большим количеством оросителей (до 60 штук эвольвентного типа), что ведет к трудностям при ее монтаже, эксплуатации и разборке в случае выкатки трансформатора.
Целью заявленного технического решения является устранение указанного недостатка, упрощение конструкции установки, не снижая надежности ее использования, уменьшение пуско-наладочных операций при монтаже и регламентных работах за счет создания одного яруса орошения, обеспечения орошения всей площади поверхности трансформатора и маслоприемника с нормативной интенсивностью.
Указанный технический результат достигается тем, что установка водяного пожаротушения силового трансформатора включает подводящую напорную магистраль с насосами, соединенный с ней питательный трубопровод, снабженный запорно-пусковым устройством, подключенный к нему кольцевой распределительный коллектор, расположенный вокруг трансформатора за маслоприемником с учетом минимально допустимого расстояния до токоведущих частей трансформатора, снабженный вертикальными патрубками и выполненный разъемным для обеспечения выкатки трансформатора, систему автоматического управления, подключенную выходом к пусковому устройству насосов и электроприводу запорно-пускового устройства питательного трубопровода, а входом - к системе дифференциальной и газовой защит трансформатора, и лафетные стволы, установленные на вертикальных патрубках, снабженные насадками и выполненные с возможностью перемещения в вертикальной и горизонтальной плоскостях для их фиксации в выбранном направлении.
Насадки лафетных стволов выполнены регулируемыми с изменением угла распыления и расхода воды.
Лафетные стволы установлены на вертикальных патрубках при помощи фланцев на высоте h, равной не более 1,5 м от поверхности земли.
Известны автоматические роботизированные системы пожаротушения, в которых для подачи огнетушащего средства используют лафетные стволы (патент RU №2319530 от 20.03.08, патент RU №63692 от 10.06.07).
Однако указанные системы являются дорогими и предусмотрены для работы в режимах управления перемещением пожарного лафетного ствола для направления потока огнезащитного средства непосредственно в очаг загорания посредством дистанционного управления или при помощи датчика ИК излучения. Поэтому их нецелесообразно и невозможно использовать для одновременного охлаждения всей площади трансформатора с нормативной интенсивностью орошения поверхности.
Предлагаемая установка пожаротушения представляет собой одноярусную систему с возможностью ее обслуживания с уровня земли. Нормативная интенсивность орошения достигается за счет формирования на стационарно установленных лафетных стволах струи специальной конфигурации и определенного ее угла наклона к горизонту, обеспечивающего необходимое дальнодействие.
Необходимые операции по размещению в пространстве насадок лафетных стволов производятся с поверхности земли.
Установка лафетных стволов на вертикальных патрубках коллектора на высоте не более 1,5 м позволяет производить их обслуживание без использования инвентарных лестниц и подмостей.
На фиг.1 представлена схема установки водяного пожаротушения силового трансформатора.
На фиг.2 изображен узел установки лафетного ствола на распределительный коллектор.
Установка содержит подводящую напорную магистраль 1 с насосами 2, соединенный с ней питательный трубопровод 3, снабженный запорно-пусковым устройством 4. Кольцевой распределительный коллектор 5 расположен вокруг трансформатора 6 за маслоприемником с учетом минимально допустимого расстояния до токоведущих частей трансформатора, подключен к питательному трубопроводу 3 и снабжен фланцевыми соединениями 7 для обеспечения выкатки трансформатора. Система автоматического управления (САУ) 8 подключена входом к системе дифференциальной и газовой защит трансформатора, а выходом - к пусковому устройству насосов 2 и электроприводу запорно-пускового устройства 4 питательного трубопровода 3. К распределительному коллектору 5 приварены вертикальные патрубки 9, на которые установлены на высоте h, равной не более 1,5 м, при помощи фланцевых соединений 10 лафетные стволы 11, например типа ЛС-С20У или R.pons. Каждый лафетный ствол 11 снабжен насадкой 12, которая выполнена регулируемой с изменением угла распыления и расхода подаваемой воды. Лафетные столы 11 выполнены с возможностью их перемещения в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Установка работает следующим образом.
При срабатывании дифференциальной и/или газовой системы защит трансформатора сигнал поступает в систему автоматического управления 8, которая обесточивает трансформатор 6 и обеспечивает пуск пожарных насосов 2. Сигнал также поступает на включение электропривода запорно-пускового устройства 4 для открытия запорной арматуры. Вода из напорной магистрали 1 поступает в питательный трубопровод 3 и при открытой запорной арматуре запорно-пускового устройства 4 через кольцевой распределительный коллектор 5 подается в лафетные стволы 11. Лафетные стволы 11 выполнены с возможностью их перемещения в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Для определения количества лафетных стволов и их ориентации предварительно составляют карту орошения трансформатора исходя из нормативной интенсивности охлаждения всей поверхности
трансформатора. Регулируемыми насадками 12 лафетных стволов фиксируют требуемый угол распыления и расход подаваемой воды. Лафетные стволы располагают под фиксированными углами наклона к горизонту.
Установленные таким образом лафетные стволы формируют потоки распыленной воды, подаваемые одновременно на поверхность всего трансформатора, и обеспечивают его равномерное охлаждение.
Указанное выполнение установки водяного пожаротушения силового трансформатора с фиксированной установкой лафетных стволов позволяет существенно упростить существующую систему охлаждения силовых масляных трансформаторов, не снижая надежности и эффективности пожаротушения.