ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ

Полезная модель относится к кабельной технике, а именно к конструкциям установочных проводов, предназначенных для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках при переменном напряжении до 450/750 В включительно, частотой до 400 Гц или постоянном напряжении до 1000 В включительно.
Известны установочные провода, не распространяющие горение марок ПуВ и ПуВВ, имеющие одну или несколько токопроводящих жил, изоляцию, внутреннюю и наружную оболочки из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности («Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно» ГОСТ 31947-2012).
Такие провода, не распространяют горение при испытании по ГОСТ IEC 60332-3-22, однако дымообразование при горении и тлении таких проводов приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере более чем на 50%.
Технический результат заключается в повышении надежности установочных проводов за счет нераспространения горения при групповой прокладке с объемом горючей массы 7 л/м, с низким дымовыделением при горении и тлении (при снижении светопроницаемости при горении и тлении не более 50%).
Технический результат достигается тем, что в установочном проводе, содержащем однопроволочную или многопроволочную токопроводящую металлическую жилу с изоляцией, изоляция выполнена из экструдированного поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с кислородным индексом не менее 32, с максимальной удельной оптической плотностью дыма при горении и тлении (Дмакс.) не более 150 и с массовой долей хлористого водорода, выделяющегося при горении, не более 120 мг/г.
Провод также может содержать поверх изолированной токопроводящей жилы оболочку, выполненную из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с кислородным индексом не менее 35, с максимальной удельной оптической плотностью дыма при горении и тлении (Дмакс.) не более 150 и с массовой долей хлористого водорода, выделяющегося при горении, не более 100 мг/г.
Провод также может иметь одну или две и более параллельно уложенные в одной плоскости изолированные токопроводящие жилы, покрытые оболочкой, которая выполнена из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с кислородным индексом не менее 35, с максимальной удельной оптической плотностью дыма при горении и тлении (Дмакс.) не более 150 и с массовой долей хлористого водорода, выделяющегося при горении, не более 100 мг/г.
Провод может также дополнительно содержать поверх изолированной жилы или поверх уложенных в одной плоскости изолированных жил внутреннюю эксрудированную оболочку из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с кислородным индексом не менее 40, с максимальной удельной оптической плотностью дыма при горении и тлении (Дмакс.) не более 120 и с массовой долей хлористого водорода, выделяющегося при горении, не более 50 мг/г.
Провод может содержать изоляцию, выполненную из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности марки Лоусгран 1110, или Элигран 1110, или VP FI 30 LLS, наружную оболочку из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности марки Лоусгран 2110, или Элигран 2110, или VP FM 35 LLS и внутреннюю оболочку из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности марки Лоусгран 3110, или Элигран, или 3110 VP FB 40 LS.
Полезная модель поясняется чертежом, на котором показаны установочные провода в разрезе.
Установочный провод содержит токопроводящие жилы 1, изоляцию 2 из экструдированного поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с кислородным индексом не менее 32, с максимальной удельной оптической плотностью дыма при горении и тлении (Дмакс.) не более 150 и с массовой долей хлористого водорода, выделяющегося при горении, не более 120 мг/г, изолированные жилы многожильных проводов уложены параллельно в одной плоскости, внутреннюю экструдированную оболочку 3 из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с кислородным индексом не менее 40, с максимальной удельной оптической плотностью дыма при горении и тлении (Дмакс.) не более 120 и с массовой долей хлористого водорода, выделяющегося при горении, не более 50 мг/г и наружную оболочку 4 из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с кислородным индексом не менее 35, с максимальной удельной оптической плотностью дыма при горении и тлении (Дмакс.) не более 150 и с массовой долей хлористого водорода, выделяющегося при горении, не более 100 мг/г.
Далее приводятся сведения, подтверждающие возможность осуществления полезной модели.
В качестве материала изоляции 2 провода использован поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности с кислородным индексом не менее 32 с максимальной удельной оптической плотностью дыма при горении и тлении (Дмакс.) не более 150 и с массовой долей хлористого водорода, выделяющегося при горении, не более 120 мг/г, например, марки Лоусгран 1110, Элигран 1110 или VP FI 30 LLS.
В качестве материала внутренней оболочки 3 провода использован поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности с кислородным индексом не менее 40, с максимальной удельной оптической плотностью дыма при горении и тлении (Дмакс.) не более 120 и с массовой долей хлористого водорода, выделяющегося при горении, не более 50 мг/г, например, марки Лоусгран 3110, Элигран 3110 или 3110 VP FB 40 LS.
В качестве материала наружной 4 оболочки кабеля использован поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности с кислородным индексом не менее 35, с максимальной удельной оптической плотностью дыма при горении и тлении (Дмакс.) не более 150 и с массовой долей хлористого водорода, выделяющегося при горении, не более 100 мг/г, например, марки Лоусгран 2110, Элигран 2110 или VP FM 35 LLS.
Примененные для изготовления предлагаемого кабеля поливинилхлоридные композиции выпускаются промышленно и широко применяются при изготовлении кабелей.
Токопроводящие жилы 1 изготавливают из медной проволоки, традиционной для электрических кабелей.
Изоляцию 2, внутреннюю 3 и наружную оболочки 4 накладывают на экструзионном оборудовании.
Образцы предлагаемых кабелей были испытаны на нераспространение горения при расположении пучком по ГОСТ IEC 60332-3-22-2011, на дымообразование при горении и тлении по ГОСТ IEC 61034-2-2011.
Результаты приведены в таблице.