Нужно ли городить изолированный DC-DC для RS-485?

Сообщение от

roxp

Может интересно получиться, пришлось тут переводить управление артезианской скважиной (32квт) с пускателя на инвертор.

Скважина как раз находится "на ебенях", а перекладка нового кабеля управления (экранированного) даже не обсуждалась. Старый кабель (7х2,5мм, медь, одножильная, от старости с трудом гнется) проложен лет 40 назад по лоткам вместе с силовыми кабелями. За прошедшие годы это все не раз перестраивалось, люди менялись, сейчас глядя на этот лоток никто с уверенностью не может сказать какой кабель для чего. Это преамбула...

Сначала все было прекрасно, поставили инвертор, в качестве кнопки "Пуск" применили пускатель 4 величины, который раньше управлял включением скважины. Настроились, никаких сбоев и ложных срабатываний. Кайфуем.

Тут начальник увидел этот пускатель (4 величины), устроил разнос, приказал поставить слаботочное реле. Поставили "Finder" на -24В, ток включения ~ 17-20ma, ток удержания ~ 8-10ma. Спокойная жизнь закончилась, скважина начала работать как ей самой хочется. Может выключиться по команде, а чаще нет. Пару раз самопроизвольно включалась.

Особого разбора ситуации и не потребовалось, в течении суток замеряли напряжение на заранее отключенном реле, ~0-70В, обычным китайским тестером.

Вернулись к пускателю, но т.к. старый уже демонтировали, поставили 2 величины, ток потребления достаточно большой чтобы исключить ложные срабатывания.