СПОСОБ БЕСПРОВОДНОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ, ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ И ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС CONTROL-R ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

1. Способ беспроводного интеллектуального управления освещением, электроприборами и интеллектуальными системами, включающий в себя: получение данных о состоянии текущей окружающей обстановки, анализ и оценивание полученных данных на соответствие заданным параметрам требуемого состояния, генерирование команд управления освещением, электроприборами, интеллектуальными системами, соответствующих заданным условиям требуемого состояния, и отправка сгенерированных команд специальным контроллерам светильников, электроприборам, интеллектуальным системам, с целью создания уровня яркости светильников, поддержание нужного состояния электроприборов и интеллектуальных систем, соответствующих заданным условиям требуемой обстановки.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что сбор, хранение и обработка, полученных данных происходит на независимом компьютере, выполняющем функции сервера и координатора беспроводной сети.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что информация о состоянии окружающей обстановки содержит информацию о событии при мониторинге по каналам беспроводной связи, а именно одновременно оценивается интенсивность движения объекта, температура окружающей среды, освещенность объекта и окружающей обстановки, и полученные данные в автоматическом режиме сравниваются, соответствует ли текущая обстановка заданными условиям обстановки.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что информация о состоянии окружающей обстановки содержит информацию о событии при мониторинге по каналам беспроводной связи, а именно интенсивности движения объекта, позволяет с помощью контроллеров регулировать уровень яркости светильников в заданной зоне, включать/выключать электроприборы, в зависимости от заданных условий по уровню интенсивности объекта в заданной зоне.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что информация о состоянии окружающей обстановки содержит информацию о событии при мониторинге по каналам беспроводной связи, а именно освещенности объекта и окружающей обстановки, позволяет с помощью контроллеров регулировать уровень яркости светильников в заданной зоне, включать/выключать электроприборы, в зависимости от заданных условий по уровню освещенности объекта и окружающей обстановки в заданной зоне.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что информация о состоянии окружающей обстановки содержит информацию о событии при мониторинге по каналам беспроводной связи, а именно температуры окружающей среды, позволяет с помощью контроллеров включать/выключать электроприборы, в зависимости от заданных условий по уровню температуры окружающей среды.
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что информация о состоянии окружающей обстановки содержит информацию о событии при мониторинге по каналам беспроводной связи, а именно времени, позволяет с помощью контроллеров регулировать уровень яркости светильников в заданной зоне, включать/выключать светильники по расписанию, включать/выключать электроприборы, в зависимости от заданных условий в точное время или за период времени, в заданной зоне.
8. Способ по п.1, отличающийся тем, что информация о состоянии окружающей обстановки содержит информацию о событии, которое происходит независимо от мониторинга, позволяет с помощью контроллеров регулировать уровень яркости светильников в заданной зоне, включать/выключать светильники по расписанию, включать/выключать электроприборы, включать/выключать интеллектуальные системы в зависимости от заданных условий и в соответствии с заранее смоделированным событием, в заданной зоне.
9. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве электроприборов могут применяться: светодиодные светильники с входом управления по 0-10В DALI, ШИМ; светодиодные светильники, не имеющие входов управления по 0-10В, DALI, ШИМ; люминесцентные светильники; источники тока со встроенным контроллером, работающим по единому RF проприетарному радиопротоколу (RF ПП) с комплексом Control-R; светодиодные светильники со встроенным контроллером, работающим по единому RF ПП радиопротоколу с комплексом Control-R; электродвигатели, станки, кондиционеры и другие приборы мощностью до 1,5 кВт.
10. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве электроприборов применяются интерфейсные устройства интеллектуальных систем пожарных и охранных сигнализаций, датчики присутствия, датчики дыма, датчики тепла, датчики разбития стекла, датчики протечки, датчики открытия/закрытия, датчики газа, а также приборы систем отопления.
11. Способ по п.1, отличающийся тем, что управление и настройки модулей электронных аппаратов и программных модулей комплекса происходит дистанционно по беспроводному радиоканалу на чистоте в диапазоне 860-960 МГц по единому (RF ПП) радиопротоколу, обеспечивающему маршрутизацию данных и команд между аппаратами и электроприборами.
12. Способ по п.1, отличающийся тем, что управление и настройки модулей электронных аппаратов и программных модулей комплекса происходит дистанционно через Интернет по беспроводному радиоканалу на чистоте 2,4 ГГц или проводной TCP/IP LAN Ethernet, используя беспроводной радиоканал в диапазоне 860-960 МГц по единому RF ПП радиопротоколу, обеспечивающему маршрутизацию данных и команд между аппаратами и электроприборами.
13. Способ по п.1, отличающийся тем, что для организации беспроводной сети используются два вида топологии: «Активная звезда» и «MESH-сеть».
14. Способ по п.1, отличающийся тем, что единый радиопротокол RF ПП, обеспечивающий маршрутизацию данных и команд между  аппаратами и электроприборами использует топологию беспроводной сети «Активная звезда», при которой в центре сети находится сервер, который получает и раздает пакеты информации конечным контроллерам, электроприборам как всем сразу вместе, так и отдельно на каждый не соблюдая/меняя приоритетность.
15. Способ по п.1, отличающийся тем, что единый радиопротокол RF ПП, обеспечивающий маршрутизацию данных и команд между  аппаратами и электроприборами, использует ячеистую топологию беспроводной сети «MESH-сеть», при которой сервер выполняет настройки и координацию работы сети, а пакеты информации передаются напрямую между конечными контроллерами, электроприборами, по принципу «каждый с каждым», выполняя функции коммутатора, предоставляя широкий выбор маршрута трафика до сервера.
16. Программно-аппаратный комплекс Control-R, включающий в себя аппаратную часть, состоящую из координатора с функциями сервера и агрегатора данных, контроллера для управления светильниками, электроприборами и возможностью измерять потребляемую мощность, мультисенсора с возможностью подключения датчиков с сухим контактом.
17. Комплекс по п.16, отличающийся тем, что координатор включает в себя:
модуль по организации беспроводной сети по радиоканалу  на частоте в диапазоне 860-960 мГц в соответствии с протоколом IEEE 802.15.14;
модуль для двухсторонней связи с API на компьютере клиента по беспроводной сети WI-FI;
модуль для двухсторонней связи с API на компьютере клиента по проводной сети Ethernet, LAN;
модуль памяти для сбора, хранения информации;
модуль оперативной памяти;
модуль процессорный;
модуль звукового и речевого оповещения;
модуль дисплея терминала.
18. Комплекс по п.16, отличающийся тем, что контроллер включает в себя:
модуль для двухсторонней связи по радиоканалу на частоте в диапазоне 860-960 мГц с координатором и другими приборами, работающими по единому радиопротоколу RF ПП с ПАК Control-R;
модуль управления яркостью светодиодных светильников по аналоговому протоколу 0-10В;
модуль управления яркостью светодиодных светильников по цифровому протоколу DALI;
модуль управления яркостью светодиодных светильников по аналоговому протоколу ШИМ;
модуль для измерения и технического учета электроэнергии, потребляемой светильниками и электроприборами;
модуль-реле, отвечающего за включения/выключения электроприборов мощностью до 1,5 кВт;
модуль-датчик измерения температуры внутри контроллера.
19. Комплекс по п.16, отличающийся тем, что мультидатчик включает в себя:
модуль для двухсторонней связи по радиоканалу на частоте в диапазоне 860-960 мГц с координатором и другими приборами, работающими по единому радиопротоколу RF ПП с ПАК Control-R;
модуль-датчик движения, работающего в инфракрасном диапазоне;
модуль-датчик освещения, работающего на принципе анализа поступающего света на фоточувствительную область фотодиода;
модуль-датчик температуры;
модуль для подключения внешних датчиков с сухим контактом.
20. Комплекс по п.16, отличающийся тем, что программная часть Control-R включает в себя:
ПО сервера;
модуль RF ПП организации сети топологии «Активная звезда»;
модуль RF ПП организации сети топологии «MESH»;
модуль ПО для координатора;
модуль ПО для контроллера;
модуль ПО для мультисенсора;
модуль ПО для электроприборов;
модуль ПО для интеллектуальных систем;
модуль ПО для IP видеокамер
модуль MQTT брокера;
модуль шлюза сервер-MQTT брокер;
модуль MQTT коннектора;
библиотека состояния конечных устройств;
библиотека сценарных алгоритмов;
база данных оперативная SQ Lite;
база данных основная MySQL;
модуль просмотра видеопотока с IP видеокамер;
ПО клиента.
21. Комплекс по п.16, отличающийся тем, что ПО сервера обеспечивает работу следующих функций:
организация беспроводной сети по топологии «Активная звезда» или «MESH» и опроса мультисенсоров и контроллеров по радиоканалу  на частоте в диапазоне 860-960 мГц в соответствии с единым радио протоколом RF ПП, работающего на основе IEEE 802.15.4;
запуск двухсторонней связи с API на компьютере клиента по беспроводной сети WI-FI;
запуск двухсторонней связи с API на компьютере клиента по проводной сети Ethernet, LAN;
отвечающих за сбор, хранения информации, агрегирование данных и координирование процессов автоматизации;
запуск сценарных решений на основе триггерных функций;
запуск сценарных решений на основе времени;
запуск сценарных решений на основе событий;
измерение потребляемой мощности и других электрических величин внутри контроллеров;
измерение потребляемой мощности и других электрических величин как всех контроллеров, так и отдельно по каждой группе;
загрузка и хранение плана, схем помещений;
отображение контроллера светильника и мультидатчика в виде пиктограмм на схеме помещения,
фиксирование и хранение координат расположения пиктограмм контроллеров и мультидатчиков на схеме помещения;
настройки мониторинга;
включение/выключение светильников отдельно и групп светильников;
формирование групп;
управление яркостью светильников в ручном режиме;
управление яркостью светильников в автоматическом режиме, согласно выставленных условий;
формирование графиков фактического потребления электроэнергии;
формирование графиков номинального потребления электроэнергии;
формирование графиков экономии электроэнергии;
формирование отчетов о фактическом и номинальном электропотреблении;
измерения уровня освещенности, температуры внешней окружающей обстановки и интенсивности движения объектов;
формирование графиков изменения освещенности в Люксах в заданной зоне;
формирование графиков изменения интенсивности движения в подсчете количества срабатываний в заданной зоне;
формирование графиков изменения температуры в градусах Цельсия в заданной зоне;
анализ ситуаций в автоматическом режиме;
обработка данных в автоматическом режиме, согласно заложенных условий и алгоритмов;
одновременная работа сервера локально и через сеть Интернет;
обеспечение работы без внешних серверов;
обеспечение дистанционного управления через сеть Интернет;
звуковое и речевое оповещение;
прием/передача данных/команд через программный шлюз MQTT брокеру;
прием/передач данных/команд через программный шлюз API клиенту.
22. Комплекс по п.16, отличающийся тем, что ПО контроллера обеспечивает работу следующих функций:
двухсторонняя связь по радиоканалу на частоте в диапазоне 860-960 МГц с координатором и другими приборами, работающими по единому радиопротоколу RF ПП с ПАК Control-R;
работа по радиоканалу в беспроводной сети топологии «Активная звезда»;
работа по радиоканалу в беспроводной сети топологии «MESH-сеть»;
двухсторонний обмен пакетами данных/информации между другими контроллерами и мультисенсорами по принципу «каждый с каждым» с целью поиска короткого пути трафика до сервера (координатора);
двухсторонний обмен пакетами данных/информации с сервером (координатором) для автоматического обнаружения в сети и самостоятельного закрепления за координатором под своим уникальным адресом;
работа модуля управления яркостью светодиодных светильников по аналоговому протоколу 0-10В;
работа модуля управления яркостью светодиодных светильников по цифровому протоколу DALI;
работа модуля управления яркостью светодиодных светильников по аналоговому протоколу ШИМ;
работа модуля измерения и технического учета электроэнергии, потребляемой светильниками и электроприборами;
работа модуля-реле, отвечающего за включения/выключения электроприборов мощностью до 1,5 кВт;
работа модуля-датчика измерения температуры внутри контроллера.
23. Комплекс по п.16, отличающийся тем, что ПО мультидатчика обеспечивает работу следующих функций:
двухсторонняя связь по радиоканалу на частоте в диапазоне 860-960 МГц с координатором и другими приборами, работающими по единому радио протоколу RF ПП с ПАК Control-R;
работа по радиоканалу в беспроводной сети топологии «Активная звезда»;
работа по радиоканалу в беспроводной сети топологии «MESH-сеть»;
двухсторонний обмен пакетами данных/информации между другими мультисенсорами и контроллерами по принципу «каждый с каждым» с целью поиска короткого пути трафика до сервера;
двухсторонний обмен пакетами данных/информации с сервером для автоматического обнаружения в сети и самостоятельного закрепления за координатором под своим уникальным адресом;
работа модуля-датчика движения, предназначенного для сбора данных интенсивности движения объекта с помощью сенсора, работающего в инфракрасном диапазоне;
работа модуля-датчика освещенности, предназначенного для сбора данных по освещенности с помощью специального фотодиода, работающего на принципе анализа поступающего света на фоточувствительную область;
калибровка запрашиваемый зоны освещенности в Люксах;
работа модуля-датчика температуры, предназначенного для сбора данных по температуре в окружающей среде;
работа модуля подключения внешних датчиков с сухим контактом.
24. Комплекс по п.16, отличающийся тем, что ПО модуля MQTT брокера обеспечивает работу следующих функций:
передача данных в защищенном и зашифрованном виде;
гарантированная доставка сообщений до подписчиков.
25. Комплекс по п.16, отличающийся тем, что ПО модуля шлюза сервер-MQTT брокера обеспечивает работу функции транслирования данных между сервером (координатором) и MQTT брокером.
26. Комплекс по п.16, отличающийся тем, что ПО модуля MQTT коннектора обеспечивает работу функции двухсторонней передачи данных между сервером и API клиента на компьютере.
27. Комплекс по п.16, отличающийся тем, что ПО модуля библиотеки состояния конечных устройств обеспечивает работу следующих функций:
получение сообщений от MQTT брокера об изменении состояний устройств;
обновление состояний устройств в оперативной базе данных SQLite;
отправка запросов о текущем состоянии устройств;
ведение записей архивных данных значений с контроллеров, датчиков для формирования графиков;
отправка ответов на запросы архивных данных значений с контроллеров, датчиков.
28. Комплекс по п.16, отличающийся тем, что ПО модуля библиотека сценарных алгоритмов обеспечивает работу следующих функций:
поддержание постоянного подключения к MQTT брокеру;
запуск раз в секунду проверки срабатывания правил выполнения для сценарных скриптов;
запуск сценарных скриптов при срабатывании триггеров.
29. Комплекс по п.16, отличающийся тем, что ПО модуля базы данных оперативной SQ Lite обеспечивает работу следующих функций:
текущее состояние всех конечных устройств;
текущие суммарные значения для считываемых параметров;
короткая история изменения состояния/полученных данных устройств, измеряемая секундами, долями секунд;
короткая история изменения настроек.
30. Комплекс по п.16, отличающийся тем, что ПО модуля базы данных основной MySQL обеспечивает работу следующих функций:
настройка сервера;
история данных датчиков;
история изменения настроек;
данные пиктограмм;
данные скриптов;
данные схем помещений.
31. Комплекс по п.16, отличающийся тем, что ПО модуля просмотра видеопотока с IP видеокамер может обеспечивать работу следующих функций:
активация IP видеокамер с помощью специального ключа;
отображение видеопотока с подключенных IP видеокамер;
отображение видеопотока синхронно внутри API клиента независимо от работы других модулей ПО.
32. Комплекс по п.16, отличающийся тем, что ПО модуля API клиента обеспечивает работу следующих функций:
просмотр подключенных контроллеров, мультидатчиков с отображением ID номеров каждого устройства;
подключение/исключение из сети контроллеров, мультидатчиков;
создание неограниченное разделов-помещений для размещения в них подключенных контроллеров, мультидатчиков;
закрепление за выбранными разделами-помещений необходимого количества контроллеров, мультидатчиков;
удаление контроллеров, мультидатчиков из выбранного помещения, где устройства были закреплены;
загрузка схем помещений в выбранные разделы-помещений;
отображение на схеме раздела-помещений, закрепленных контроллеров, мультидатчиков в виде специальных пиктограмм;
отображение функций контроллеров, мультидатчиков в виде виджетов, открывающихся при нажатии на пиктограмму;
инициация событий сценарных скриптов;
группирование контроллеров;
отображение графиков мониторинга;
просмотр видеопотока с IP видеокамер.