Транспортабельная шкафная блочно-модульная котельная установка

Полезная модель относятся к установкам обеспечения теплом систем отопления, горячего водоснабжения, а именно к конструкционному решению транспортабельной шкафной блочно-модульной котельной заводской готовности, и предназначена для теплоснабжения объектов производственного, жилищного и социального назначения.
Известны промышленные транспортабельные блочно-модульные котельные установки, содержащие смонтированные в разных уровнях модули, соединенные между собой замковыми контурами и включающие рамное основание, несущий каркас, фахверк-утеплитель и съемную, свободно опертую на каркас крышу, опорный элемент которой охватывает верхний пояс каркаса по всему периметру [Свидетельство №139603, F22B 33/00, 20.04.2014 г., Свидетельство №120484, F22B 33/00, 20.09.2012 г., Свидетельство №88112, F22B 33/00, 10.11.2008 г., Свидетельство №120484, F22B 33/00, 20.09.2012 г.].
Данные котельные установки имеют характер промышленного применения и по сути своей конструкции являются отдельно стоящим зданием, ориентированным на большое количество отапливаемой площади, а также большого количества подачи горячего водоснабжения.
В качестве недостатков таких блочно-модульных котельных установок можно отметить громоздкость, отсутствие возможности применения для небольших объектов, огромный вес конструкции, высококвалифицированное сервисное обслуживание и долгий монтаж, а также большое количество потребляемого топлива, и невозможности самостоятельного включения и отключения по мере надобности, отсутствие возможности автономной работы.
Технический результат заключается в создании компактной и мобильной транспортабельной шкафной блочно-модульной котельной установки.
Технический результат достигается за счёт того, что транспортабельная шкафная блочно-модульную котельная установка, содержит, по меньшей мере, один котел для нагрева теплоносителя, один комбинированный бойлер для нагрева воды, одну гидрострелку с распределительным коллектором и встроенным электротэном, два расширительных бака, каркас из алюминиевого профиля, при этом все элементы смонтированы на каркасе из алюминиевого профиля, так же на каркас монтируются алюминиевые листы образующие стенки, имеющие перфорацию.
Также возможны варианты исполнения транспортабельной шкафной блочно-модульной котельной установки, в которой перфорация алюминиевых листов выполнена в виде сетчатой структуры.
Кроме того, возможен вариант исполнения транспортабельной шкафной блочно-модульной котельной установки, которая выполнена с возможностью разделения на две съемные части для удобства обслуживания данной системы.
Кроме того, возможен вариант исполнения транспортабельной шкафной блочно-модульной котельной установки, которая выполнена с возможностью монтажа блока управления удаленного доступа через GSM и Wi-Fi сигнал, для анализа, контроля и управления эффективной работы котельной установки.
Кроме того, возможен вариант исполнения транспортабельной шкафной блочно-модульной котельной установки, которая выполнена с возможностью укомплектования системами электромеханической защиты от перегрева, работы оборудования по сухому ходу, утечки газа и разгерметизации системы.
Кроме того, возможен вариант исполнения транспортабельной шкафной блочно-модульной котельной установки, которая выполнена с возможностью установки стабилизатора напряжения со встроенным ИБП.
Кроме того, возможен вариант исполнения транспортабельной шкафной блочно-модульной котельной установки, в которой имеется возможность отдельно пристыковывать на жесткую конструкцию блок ввода воды, имеющий набор систем и фильтров для очистки магистральной воды, или воды из скважины и колодца.
Полезная модель направлена на решение задачи расширения функциональных возможностей транспортабельную шкафную блочно-модульную котельную установку, содержащую, по меньшей мере, один котел для нагрева теплоносителя, один комбинированный бойлер для нагрева воды, одну гидрострелку с распределительным коллектором и встроенным электротэном, два расширительных бака, смонтированных на каркасе из алюминиевого профиля. На каркас монтируются алюминиевые листы, образующие стенки, имеющие перфорацию, либо сетчатую структуру.
Описание чертежей
Фигура 1 - Общий вид шкафной блочно-модульной котельной установки.
Позиция 1 - Боковые стенки с перфорацией
Позиция 2 - Котел для нагрева теплоносителя
Позиция 3 - Гидрострелка с коллектором и встроенным электротэном
Позиция 4 - Блок электрики
Позиция 5 - Расширительные баки системы отопления и ГВС
Позиция 6 - Виброопоры
Позиция 7 - Комбинированный бойлер для нагрева воды
Позиция 8 - Дымоход
Позиция 9 - Отверстие под воздухоотводчик
Суть работы полезной модели заключается в следующем. Топливо, природный или сжиженный газ поступает в котел для нагрева теплоносителя 2, далее нагретый теплоноситель поступает в гидрострелку с коллектором и встроенным электротэном 3, оттуда распределяется по контурам отопления здания. На каждом контуре имеется свой циркуляционный насос, запорная и регулирующая арматура. Электротэн в гидрострелке выполняет защитную функцию от заморозки теплоносителя, в случае неисправности газового котла. Он запускается автоматически при достижении порога минимальной температуры теплоносителя, а также защищен от перегрева с помощью электромеханического температурного реле. Также в гидрострелку встроены термометры, электронные манометры, реле защиты от работы по сухому ходу, электронные и аналоговые датчики температуры теплоносителя, автоматический воздухоотводчик, клапан сброса излишнего давления, сливная арматура и фильтр грязевик от обратной линии котел. Горячее водоснабжение подается через систему газового котла и бойлера комбинированного нагрева 7. После нагрева воды в бойлере комбинированного нагрева, пройдя через термостатический клапан, горячая вода поступает в коллектор, где распределяется по потребителям, предусмотрена рециркуляция ГВС при помощи циркуляционного насоса. Дым от газового котла удаляется через дымоход 8, в нем предусмотрена возможность подключения газоанализатора для настройки газового котла. Также имеется технологическое отверстие для обслуживания воздухоотводчик бойлера комбинированного нагрева 9. Система электрической защиты, а также электрический блок 4 помимо автоматной группы защиты от короткого замыкания, имеет также систему УЗО для защиты от утечки тока, также используется в качестве защиты от удара током пользователя или обслуживающего персонала. Также в электрическом блоке располагается модуль удаленного доступа и управления с GSM сигналом и Wi-Fi модулем, для анализа, контроля и управления эффективной работы котельной. Имеется возможность подключения комнатного терморегулятора для ручной регулировки температуры внутри помещения, а также подключение комнатного термостата с пультом управления. К контроллеру можно подключить также охранную сигнализацию, видеонаблюдение и светозвуковую сигнализацию. В котельной предусмотрен датчик утечки газа и датчик дыма, для противопожарной и газовой защиты. В качестве компенсации температурного расширения теплоносителя в системе отопления и воды в системе ГВС, используются 2 расширительных бака 5.
Все блоки и системы монтируются на жесткий каркас из алюминиевого профиля, что обеспечивает достаточную жесткость конструкции и мобильность, далее на профиль монтируются панели из перфорированного алюминия, что способствует общей мобильности установки, с перфорацией не менее чем на 50% площади, наличие перфорации помимо обеспечения циркуляции воздуха в установке, то есть в транспортабельной шкафной блочно-модульной котельной установке, также способствует уменьшению общего веса изделия, что дополнительно обеспечивает мобильность, либо панели из композитных материалов имеющие по бокам, и задней стенки сетчатую структуру, что так же облегчает вес установки и повышает ее мобильность. Боковые панели разделены по высоте на 2 части для удобства обслуживания системы 1. Такие панели позволяют соблюдать естественную вентиляцию воздуха, и не препятствовать его поступлению до газового котла, кроме того данные материалы не подвержены коррозии во влажной среде и существенно снижают вес всей конструкции. Всё изделие устанавливается на виброопоры 6 препятствующие лишней вибрации происходящей при работе оборудования. Все оборудование и комплектующие представленные в полезной модели являются продуктом производства известных компаний производителей, с большой доступностью в продаже всех запчастей и комплектующих, а также имеющие развитую систему технических центров по всей стране. Итоговый сухой вес полезной модели не превышает 180 кг, что существенно выгодно отличает ее от всех имеющихся моделей и разработок, выполняющих схожие функции, а размещение всех элементов на каркасе из алюминиевого профиля способствует компактности установки, что в купе с остальными признаками повышает ее мобильность.
Таким образом, предлагаемая конструкция расширяет функциональные возможности транспортабельной шкафной блочно-модульной котельной установки, обеспечивает ее мобильность и компактность, при одновременном повышении ее надежности, безопасности, экономичности потребляемого топлива, удобства эксплуатации и обслуживании.