Способ определения массового расхода влажного пара в паропроводе парогенератора

Способ определения массового расхода влажного пара в паропроводе парогенератора, включающий:
измерение в паропроводе: статического давления и перепада давления на двух минимально отдаленных один от другого его приемниках; вычисление массового расхода по измеряемым величинам и коэффициенту преобразования; измерение степени сухости генерируемого пара и массового расхода питающей воды парогенератора;
отличается тем, что:
один из приемников измеряемого перепада давления открыт со стороны движения потока, а другой - в плоскость параллельную линии его движения;
на интервале стабильного состояния измеряемых величин:
фиксируют (запоминают) значение степени сухости пара и массового расхода питающей воды;
вычисляют фиксированное значение коэффициента преобразования по фиксированному значению расхода питающей воды, статическому давлению, по значению перепада давления на его приемниках в паропроводе;
вычисляют коэффициент преобразования по его фиксированному значению и текущему и фиксированному значениям степени сухости.