О проектировании санитарно-бытовых помещений при паровозо- и вагоноремонтных заводах

следнее время в Голландии созданы большие погрузочные приспособления, позволяющие сор прямо из мусорных автомобилей перегружать в специальные вагоны, которые вывозят мусор в провинцию Дренте для возделывания до сих пор необработанной земли. Железнодорожные вагоны, специально построенные для этой цели, имеют около 100 м3 объема и способны вмещать 35 т, герметически закрываются и разделены на 4 отделения по 25 м3. Этим путем дается возможность перевозить мусор и в местности, отдаленные от места вывоза. При этом, как и при транспорте внутри города, можно соблюдать важнейший гигиенический принцип — вывоз мусора без распространения пыли.

Д-р И. М. ГЕЛИС и д-р И. Н. ПОПОВ

О проектировании санитарно-бытовых помещений при паровозо- и вагоноремонтных

заводах

Из Центральной лаборатории психофизиологии и гигиены труда НКПС

Центральная лаборатория психофизиологии и гигиены труда НКПС обследовала состояние санбытпомещений на паровозо-ремонтных заводах: Киевском, Харьковском, Муромском и Пролетарском (Ленинград), и вагоно-ремонтных: Памяти Революции 1905 г., им. т. Войтовича, Москва II Северной ж. д., Перовском, Октябрьском (Ленинград), .Отрожском им. тов. Тельмана и на заводе «Мо-жерез».

Большинство саибытпомещений не отвечает своему назначению. Построены они без учета особенностей работы в цехах, чрезвычайно' запущены, очень неудобны для пользования и плохо содержатся. Объяснить это можно, с одной стороны, тем, что при реконструкции заводов не всегда предусматривалось переустройство санбытпомещений, с другой — хозяйственники и профсоюзные организации не уделяли достаточного внимания этим помещениям.

В первую очередь обследовались санбытпомещения, обслуживающие кузнечный, литейный и сборочный цеха. Объектами обследования были: гардеробные, умывальные, душевые с раздевалками и уборные.

Для того чтобы иметь критерий для оценки санбытпомещений, необходимо знать общее количество рабочих, соотношение мужчин и женщин, отдельно по сменам и степень загрязнения тела у рабочих в зависимости от особенностей работы. Поэтому все профессии по обследуемым цехам мы разделили на 2 группы: в группу «а» включили тех рабочих, работа которых связана с умеренным загрязнением тела (токарь, столяр, мастер), а в группу «б» тех рабочих, работа которых связана со значительным загрязнением тела (литейщик, формовщик, кузнец).

Основная масса рабочих работает в первую смену. Количество женщин даже в однотипных цехах весьма различно: в кузнечном от 2 до 25%, в литейном от 5 до 44°/о, в сборных от 7 до 92">/о.

В кузнечных цехах работают кузнецы, молотобойцы, машинисты паровых молотов, болторезьг, долбежники, сверловщики, фрезеровщики, чернорабочие и уборщики; в литейных цехах — формовщики, модельщики, вагранщики, литейщики, обрубщики, шлифовщики, шишечники, разборщики литья, чернорабочие, уборщики; в сборных цехах— слесари, токари, столяры, клепальщики, кровельщики, листоцр'авы, сварщики, чернорабочие.

По нашим материалам группа «а» (с умеренным загрязнением тела) составляла в кузнечном и литейном цехах от 5 до 10°/о, в 1сборном же —от 30 до 40°/о,

группа «б» (с значительным загрязнением тела) соответственно — 90—95 и 60—70°/о.

В горячих цехах зимой холодно, летом жарко, постоянные сквозняки, значительное воздействие лучистой теплоты, много копоти, пыли (угольной, земляной и металлической), спецодежда значительно загрязняется, поэтому большинство рабочих нуждается в ежедневном пользовании душем.

В сборочных цехах условия работы разнообразны, но и здесь многие рабочие приходят в соприкосновение с мазутом, смазочными маслами, пылью, красками, поэтому 60—70% их нуждаются в ежедневном пользовании душем.

Нами установлены существенные недостатки по санбытпомеще-ниям на заводах, например, отсутствие гардеробных даже при таких цехах как кузнечный, литейный, поэтому шкафчики для одежды располагаются в цехах; количество их недостаточно, санитарное состояние их неудовлетворительно; умывальники имеются только в цехах, к ним подается только холодная вода (харьковский, пролетарский, муромский заводы), нет душевых при кузнечном цехе (киевский, муромский заводы), при литейном цехе (харьковский).

Рис. 1. Схема расположения новых санбытпомещений при чугунно-литейном цехе завода «Можерез», I этаж

На обследованных нами заводах мы не нашли рационального расположения санбытпомещений; даже на новых заводах имеются в этом отношении серьезные недостатки. На новом и таком первоклассно оборудованном заводе, как «Можерез», в литейном цехе мужская гардеробная находится в одном конце цеха, а душевая в другом: рабочие после работы переодеваются в гардеробной, затем идут в душевую, иногда полураздетыми, босыми по литейному цеху, что, помимо неудобств, представляет опасность в смысле получения ожогов и травм.

Из обследованных нами санбытпомещений наибольшего внимания заслуживает отстраиваемый санбыткомбинат при чугунно-литейном цехе завода «Можерез» (рис. 1).

Даже этот лучший из имеющихся санбыткомбинатов имеет ряд недостатков: умывальная оторвана от гардеробной, сообщение с цехом по галлерее на втором' этаже; рабочий после работы должен подняться на галлерею, пройти 40 м, затем спуститься, после чего он попадает в гардеробную. Столовая на втором этаже. Рабочий, идя из цеха по галлерее, попадает на второй этаж в столовую, а чтобы вымыться, он должен спуститься в первый этаж.

Таким образом, имеются встречные потоки движения по лестницам, а необходимой связи между определенными помещениями нет.

На основании изучения всех особенностей пользования санбытпо-мещениями мы построили схему необходимого расположения этих помещений (отдельно для мужчин и женщин) (рис. 2).

Принципы построения схемы, изображенной на рис. 2, следующие. Рабочие через вестибюль и коридор попадают в цех или гардеробную. Гардеробная связана с умывальной и душевой. После работы рабочие идут в гардеробную, где раздеваются, захватывают чистое белье, верхнее платье, затем идут в раздевалку при душевой, моются, одеваются и уходят через дверь, непосредственно связанную с коридором и выходом. В обеденный перерыв рабочие из цеха идут в умывальную, а затем в столовую.

Теперь рассмотрим требования, которые должны быть предъявле-. ны к отдельным санбытпомещениям.

'Гардеробные. Наши наблюдения показали, что рабочие пользуются гардеробом 2 раза в день: при приходе на работу и при уходе с нее; в обеденный же перерыв рабочие в спецодежде идут в столовую, где загрязняют мебель и одежду других рабочих. Мы полагаем, что необходимо стремиться к тому, чтобы рабочие горячих цехов в обеденный перерыв мылись в умывальной и снимали фартуки и халаты.

Для хранения одежды существуют дне системы. На большинстве заводов в гардеробной устанавливают закрытые индивидуальные шкафчики, куда рабочие сами помещают платье и спецодежду; на других заводах («Можерез>, им. т.

Рис. 2. Примерная схема рационального расположения санбытпомещений

Войтовича) существует система приема и выдачи. В этом случае рабочие к шкафчикам и вешалкам «е допускаются^ хотя за каждым остается определенный1, закрепленный шкафчик. Каждая из этих систем имеет авои положительные и отрицательные стороны. Для кузнечных, литейных и сборочных цехов более приемлемой является система приема и выдачи, так как в этом случае легче удается содержать гардеробные в надлежащей чистоте.

Размеры шкафчиков самые разнообразные {с одним или двумя отделениями, от 30 X 30 см на заводе Памяти Революции 1906 г., до 55 X 35 см Москва II Северной ж. д.). Шкафчики с одним отделением в этих цехах неудобны, так как их стенки скоро загрязняются мазутом, пылью и рабочие не хотят туда помещать свое домашнее платье.

При устройстве шкафчиков с двумя отделениями при неподвижной перегородке размеры шкафчиков приходится на много увеличивать (до' 56 см, как Москва II Северной ж. д.), но в то же время каждое из отделений остается очень маленьким: 25 — 0,30 см, поэтому возникает необходимость в подвижной перегородке. Применение перегородок конструкции инж. Эдельберга и Артемьева (рис. 3) было бы целесообразно, если бы перегородки не представляли затруднений для перекидывания. Так как рабочие зимой в шкафчиках помещают пальто, костюм, ботинки, то шкафчики должны иметь ширину не менее 40 см при глубине 35 см. При этих условиях более удобным оказалось применять подвижные перегородки (рис. 4). >

Шкафчики должны1 иметь сетчатое дно для обуви и наверху полки для головных уборов. Шкафчики следует устанавливать на высоких ножках (25 см), для того чтобы можно было легко' снизу удалять пыль и грязь. Внутренние стенки шкафчика .следует окрашивать масляной краской (темносерый цвет для спецодежды и светлосерый для верхнего платья), чтобы при надобности можно было их мыть горячей водой. Желательно, чтобы номер шкафчика и табельный номер совпадали.

При закрытых шкафчиках приходится оставлять значительные проходы между их рядами: на открытые дверцы с двух сторон 60 см и на проход 60 см, т. е. 1 м 20 см и более. При системе выдачи, платья ¡проходы можно делать в 60 см и дверцы шкафчиков снять. ,

Для переодевания, когда гардеробная общая для мужчин и женщин, можно устраивать боксы, лучше, однако, иметь гардеробные отдельные, причем переодеваться в этом случае непосредственно в гардеробной, где устанавливаются скамьи из расчета 56 см на раздевающегося. Проход между диванами и прилавком выдачи должен быть не менее 1,5 м. Так как в некоторых цехах возможно промокание спецодежды у рабочих, рекомендуется в гардеробной устанавливать сушильную электрическую камеру.

Ощущается определенная надобность в очистке спецодежды от пыли (особенно у литейщиков). Для этой цели надо иметь рядом с гардеробной по направлению движения рабочих из цеха помещение, в котором можно было бы почистить одежду. Необходимо время ют времени (примерно 1—2 раза в месяц) стирать спецодежду на производстве.

Количество шкафчиков должно, безусловно, соответствовать общему количеству рабочих в цехе; совершенно недопустима нехватка шкафов, так как рабочие вынуждены развешивать одежду по стенам рабочего помещения или сваливать ее в гардеробной в кучу.

Умывальные. На некоторых заводах (харьковский, муромский, перовский) нет отдельных помещений для умывален — умывальники ставятся непосредственно в цехах. На обследованных нами заводах умывальники устроены различно: краны на расстоянии 35—40 см над общим корытом (Тамбовский, Муромский и др.) и индивидуальные фаянсовые раковины с кранами на расстоянии 60 см (Москва II Северной ж. д., «Можерез»). К каждому крану следует подавать горячую и холодную воду, лучше с устройством индивидуальных смесителей (Москва II Северной ж. д., Пролетарский завод, «Можерез»). Рекомендуется применение жидкого мыла из специального вращающегося сосуда, так как это экономно и гигиенично.

Непосредственно в цехах необходимы умывальники для мытья рук; на эту операцию уходит в среднем до 1 минуты; исходя из этого, следует рассчитывать и число умывальников, расстояние между кранами приемлемо в 40 см. Для обмывания до пояса требуется в ореднем, по нашим данным, 5 минут. По нормам количество умывальников рассчитывается по 1 крану на 10 человек. Гофман считает целесообразным давать один кран на 7 человек. Мы полагаем, что рабочие, работа которых связана со значительным загрязнением тела, должны, как правило, ежедневно после работы принимать душ. Поэтому обеспечение их всех умывальниками для мытья до пояса необязательно. Умывальниками необходимо обеспечить рабочих, не пользующихся ежедневно душем. Так как рабочие

кончают работу не одновременно, а примерно на протяжении 30 минут, то достаточно 1 крана на 6 человек, умывальники же должны быть снабжены фаянсовыми раковинами. При проектировании надо учитывать все особенности каждого цеха и в зависимости от этого каждый раз решать задачу особо. Общее количество умывальников должно быть рассчитано так, чтобы в обеденный перерыв (за 10 минут) пропустить всех рабочих цеха.

Таблица 1

Степень обеспечения умывальниками отдельных цехов завода

Завод

На один кран приходится рабочих

кузнечный цех

литеиныи цех

Паровозоремонтные:

Вагоноремонтные

( Киевский .....

] Харьковский . . . . \ Пролетарский . . . V Муромский ....

/ им. Революции 1905 г. \ им. Войтовича . . . .

] Отрожский .....

^ Октябрьский . . . .

22 4

5 11

10 8

5 18

7 _

8 11

10 —

15 13

Таблица 2

Расположение проходов При количестве умывальников в ряду менее 6 и при отсутствии встречных движений (в метрах) При количестве умывальников в ряду более 6 и при возможности встречных движений Примечания

Между одним рядом умы- На проход 0,5 м

1,4 и умывающе-

вальных мест и стеной . . 0,1 гося по 0,5 м

Между двумя рядами умы- 1,5 1,7

вальных мест......

Хуже с обеспечением умывальниками женщин. 'Специальных умывальных для них по большей части нет (имеются женские умывальные только на заводе Москва II Северной ж. д. в кузнечном цехе, на заводе им. Войтовича), поэтому они вынуждены пользоваться общими умывальниками; в сборных цехах умывальников обычно меньше: на Киевском заводе 1 кран на 9 рабочих, а на Пролетарском — 1 кран на 87 рабочих.

Ширина проходов между умывальниками различна. Мы полагаем, что она должна соответствовать данным табл. 2.

Надо принять все меры к тому, чтобы в умывальных не было, встречных движений. Примерно те же требования в отношении размеров проходов выставлены Ильинским, Кауфманом, Тайцем.

Душевые. Горячие и сборный цехи паровозо-вапоноремонтных заводов должны иметь свои цеховые душевые, связанные непосредственно с гардеробными. Раздевалки при душевых почти всюду занимают отдельные помещения, правда, не всегда достаточно изолированные от душевых. Исследуя температуру и влажность этих помещений, мы получили, что температура колеблется в них от 1в до 31°, относительная влажность от 70 до 90%>.

Для увеличения пропускной способности душевых необходимо установить такой порядок, при котором пока один человек принимает душ, второй раздевается, а третий одевается. Так как мытье под душем требует времени столько, сколько требует раздевание и одевание вместе взятые, то на одну кабину достаточно было бы иметь 2 'места © раздевальной, для лучшего обеспечения следует брать 2Уз места.

В раздевальной необходимо поставить диваны с высокими спинками, вешалками и полками вверху. Для удобного раздевания вообще необходима ширина места 70 см, при наличии 2ЛЛ раздевальных мест ширину места для раздевания можно уменьшить до 60 ем.

На продолжительность раздевания и одевания влияет расположение гардеробной. Если последняя связана с душевой, то это время может значительно снизиться, особенно летом. •

При правильном расчете количества мест в раздевальной пропускная способность душевых зависит исключительно от времени, необходимого для мытья.

Так как рабочие обычно кончают работу неодновременно, а примерно на протяжении 30 минут, и ожидание очереди в душе более 20 минут невозможно, то количество леек при проектировании определится:

N • 10 N

1 = ^0---Ь~'

т. е. необходимо давать одну лейку на б рабочих наибольшей смены группы «б>, т. е. тех, которым по условиям работы необходимо ежедневное пользование душем.

Таблица 3

Число леек в мужских душевых в обследованных заводах

Завод Кузнечный цех Литейный цех Сборный цех

1 лейка приходится на:

^ Киевский.......... — 12 —

Паровозоремонтные Харьковский ........ Пролетарский........ 20 17 18 36

Муромский......... — 9 —

( им. Революции 19 г..... 5 6 —

Вагоноремонтные им. Войтовича........ Отрожский ......... 6 20 11 15 52

Октябрьский........ 18 — —

В ряде цехов совершенно нет душевых установок (кузнечный и сборочный цеха Киевского завода, литейный и сборочный цеха Харьковского завода, кузнечные цеха Муромского и Октябрьского заводов.

В некоторых случаях для женщин не предусмотрены душевые установки, и женщины вынуждены пользоваться душем только в особо установленные дни и часы.

Женские душевые имеются при литейных цехах некоторых заводов («Може-рез», завод памяти Революции 1905 г., им. тов. Войтовича и др.) из расчета 1 лейка на 4—18 человек.

Душевые кабинки должны иметь размеры 1,0 X 1,0 м; стенки кабин из дерева легко разрушаются, и на заводе «Можерез» были вынуждены ик снять. Лучшим материалом для стенок является железобетон, глазурованные или стеклянные плитки (новый комбинат при чугунно-литейном цехе завода «Можерез»),

Применение общих смесителей в душевых неудобно: необходим персонал, который следил бы за регулированием температуры, кроме того, требования к температуре воды у отдельных лиц различные.

В кабине регуляторные вентили должны быть легко доступны; необходимо предусмотреть устройство полочек для мыла и скамеечек на высоте 40 см на задней стенке кабины шириной 20 см для мытья ног. В женской душевой должны быть специальные краны для мытья головы. Все полочки и скамеечки должны монтироваться одновременно со стенками из железобетона.

Ширина проходов между рядами кабин различная. Мы полагаем, что ширина проходов должна соответствовать данным табл. 4.

Расположение проходов Число кабин в ряду до 6. Встречное движение отсутствует (в метрах) Число кабин в ряду более 6. Встречное движение имеется

Между одним рядом кабин и 1,0

стеной........... 1,3

Между двумя рядами кабин . . 1,2 1,5

Наши наблюдения над температурно-влажностным режимом в душевых дали следующий результат: температура от 22 до 34°, относительная влажность 90— ЮО°/о. Норма температуры по ОСТ 4508—4516. Для душевых 25° в некоторых случаях резко повышенная влажность и низкая температура (душевые при кузнечном цехе завода памяти Революции 1905 г.) создавали такой туман, что в душевых невозможно было двигаться.

Исключительно плохо оборудована вентиляция. Для душевых необходима проточно-вытяжная вентиляция, которая нигде не осуществляется, только душевые комбината при чугунно-литейном цехе завода «Можерез» будут иметь такую вентиляцию; в некоторых душевых при отсутствии вентиляционных установок нет даже форточек {например, Москва II Северной ж. д.).

Повсюду в душевых мы наблюдали обильные конденсаты на стенах, перекрытиях; штукатурка отваливается, дерево загнивает.

Столовые. Существует две системы столовых, общая фабрика-кухня со столовой для всего завода (.Перовский, завод Памяти Революции 1905 г.) и отдельные столовые при цехах. Мы полагаем, что при больших цехах более целесообразно устройство отдельных столовых.

Уборные. В санбытпомещениих необходимо давать только часть уборных, остальные же следует приблизить к цехам.

В течение рабочего времени клозетом обычно пользуются 1 раз и на это уходит 3—4 минуты* писсуаром рабочий пользуется раза 3 в день, в среднем по 1 минуте.

Исходя из этих цифр, можно подсчитать количество очков и писсуаров в уборных. Существующие нормы вполне отвечают требованиям в этом отношении.

Тип унитаза — лучше фаянсовый с промывной установкой. Восточный тип уборных мы рекомендовать не можем.

Материалы. Воздух душевых и раздевалок при них значительно увлажнен. Известно, что водяные пары перемещаются в сторону пониженных температур, проникают в массу пористого материала, где конденсируются.

Стены необходимо устраивать из невлагоемких материалов, без воздушных прослоек, с внутренней штукатуркой на сложном растворе.

Перекрытия над душевыми должны быть железобетонные, полы в душевых, уборных, умывальных должны устраиваться из метлахских плиток, в остальных помещениях полы могут быть деревянные или ксилолитовые.

В душевых перегородки между кабинами .следует делать из железобетона с последующим покрытием эмалевой краской или из стеклянных плиток.

В переборках, отделяющих душевые, уборные, умывальные от других помещений необходимо ставить паронепроницаемый слой толя под штукатуркой.

С точки зрения правильного эксплоатационного режима санбытпомещений лучше их устраивать в отдельном здании, соединенном с цехом коридором.

Культурные запросы нашего рабочего повышаются с каждым днем и мы должны сделать все необходимое, чтобы их полностью удовлетворить

ЛИТЕРАТУРА

1. Проф. Л. А. С ер к. Промышленная архитектура, т. 2, стр. 421.—2. Проф. Гофман, Основы архитектуры. -3. Ильинский, Кауфман, Тай ц, Принципы проектирования и нормирования производственных санбытпомещений «Гигиена труда и техника безопасности», №4,1934.-4. И. Н. Попов и И. М, Гелис. Рационально разместить санбытпомещения при паровозных депо, «Паровозное хозяйство», № 11 — 12, 1935.

1 Выражаем благодарность за помощь в работе работникам отдела гигиены труда психофизиологических лабораторий Ленинграда (Октябрьская ж. д.), Харькова (Южная ж. д.), Воронежа (Юго-Восточная ж. д.) и Киева (Юго-Западная ж. д.).