КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОГНЕСТОЙКИЙ

Полезная модель относится к области электротехники, а именно к кабелям, предназначенным для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение до 1000 В.
Известен кабель электрический, содержащий не менее одной медной токопроводящей жилы, изоляцию и наружную оболочку, выполненные из поливинилхлоридного пластиката или безгалогенной полимерной композиции (ГОСТ Р 53769-2010).
Однако, этот кабель не удовлетворяет требованиям пожарной безопасности по огнестойкости.
Поставленная задача состояла в разработке конструкции огнестойкого электрического кабеля.
Технический результат достигается тем, что в кабеле электрическом, содержащем по крайней мере одну медную токопроводящую жилу, в изоляции из полимерного материала и наружную оболочку, выполненную из поливинилхлоридного пластиката или из безгалогенного полимерного материала, в качестве материала изоляции использована керамообразующая силиконовая резина марки Евросил 512/70/E или Пентасил-2782.
Предпочтительным является выполнение наружной оболочки из поливинилхлоридного пластиката марки VP FM 30-35, VP FM 35 LLS или VP FM 35 LLS E.
Другим предпочтительным вариантом является выполнение наружной оболочки из безгалогенного компаунда марки, выбранной из группы: Fragom PR/555, Fragom PR/420 NAT P, Revil Ge 938 Neutro/T9.
Кабель может быть дополнительно снабжен внутренней оболочкой, выполненной из поливинилхлоридного пластиката марки VP FB 40 LS или VP FB 40 LS E, или из безгалогенного компаунда марки Frabur 42A или Revil SE 45/DP-HD.
Кабель может быть снабжен также экраном, наложенным поверх внутренней оболочки и выполненным из медных проволок или лент, или алюмополимерных лент с контактным проводником из медной луженой проволоки.
По другому варианту выполнения кабель может быть снабжен броней из стальных лент или проволок, наложенной поверх внутренней оболочки.
Кабель может быть дополнительно снабжен термическим барьером в виде обмотки из одной или двух стеклослюдосодержащих лент, наложенным поверх внутренней оболочки.
Полезная модель иллюстрируется чертежом, на котором кабель показан в разрезе.
Кабель содержит токопроводящие жилы 1, изоляцию 2, внутреннюю оболочку 3, термический барьер 4, экран 5, броню 6, наружную оболочку 7.
Далее приводятся сведения, показывающие промышленную применяемость полезной модели.
Все вышеназванные полимерные материалы известные и соответствуют технической документации на них.
Так кремнийорганическая резина выпускается по ТУ 2512-001-09886133-2012 изготовитель ООО «Евро Кемикалс» (Россия) или по ТУ 2512-272-40245042-2012 изготовитель ООО «Пента-91» (Россия).
Поливинилхлоридный пластикат марок VP FM 30-35, VP FM 35 LLS, VP FM 35 LLS E соответствует ТУ 2246-012-57764510-2007, изготовитель ООО «Вестпласт» (Россия).
Безгалогенные компаунды марок Fragom PR/555, Fragom PR/420 NAT P, Frabur 42A производятся по нормативной документации Crosspolimeri S.p.A (Италия), а марок Revil Ge 938 Neutro/T9, Revil SE 45/DP-HD - фирмой LAMPLAST di Aldo Redaelli e C. s.a.s. (Италия).
В конструкции кабеля использованы известные стеклослюдосодержащие ленты, например марки Chhaperia CP 25G ф. Chhaperia International Company (Индия).
Кабель изготавливают по традиционной технологии, которая сводится к следующему.
Токопроводящие жилы 1, изготавливают из медной проволоки, скрутку элементов кабеля осуществляют на типовом крутильном оборудовании.
Изоляцию 2, внутреннюю 3 и наружную оболочку 7 накладывают на промышленном экструзионном оборудовании. Термический барьер 4, выполненный из стеклослюдосодержащей ленты наносят на внутреннюю оболочку на обмоточной машине. Наложение экрана 5 и брони 6 осуществляют на известном оборудовании, применяемом в кабельной технике.
Испытания образцов кабеля показали соответствие их характеристик техническим требованиям пожарной безопасности, а именно, по нераспространению горения (ГОСТ IEC 60332-3-22-2011), дымовыделению при горении и тлении (ГОСТ IEC 61034-2-2011), массовой доли газов галогенных кислот, выделяющегося при горении (ГОСТ IEC 60754-1-2011), степени кислотности выделяемых газов измерением pH и удельной проводимости (ГОСТ IEC 60754-2-2011), на сохранение работоспособности в условиях пламени (ГОСТ IEC 60331-21-2011), а также для огнестойких кабелей с термическим барьером сохранение работоспособности в условиях пламени одновременно с механическим ударом (ГОСТ IEC 60331-31-2011).
Результаты испытаний показали, что предполагаемый кабель соответствует техническим требованиям пожарной безопасности, изложенным в вышеуказанных стандартах.
Таким образом, технический результат заключается в повышении надежности кабеля при эксплуатации в условиях при воздействии на него открытого пламени.