СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Заявляемое техническое решение относится к: области теплоснабжения и может быть использовано в отопительных системах жилых, административных и производственных зданий при необходимости изменения расходов теплоносителя внутри обьекта теплоснабжения.
Существующие в настоящее время системы теплоснабжения расчитаны на проектный гидравлический режим, так как изменение количества тепловой энергии, подаваемой на обьект теплопотребления осуществляется с помощью так называемого качественного регулирования. При этом изменяется не количество подаваемого на обьект теплоносителя, а его температура. При необходимости изменения расхода теплоносителя внутри обьекта теплопотреблення, включающего проектное количество ветвей теплосьема, необходимо оснащение системы теплоснабжения дополнительными устройствами и механизмами. В элеваторных системах теплоснабжения это сопряжено с большими трудностями, так как изменение расхода теплоносителя после элеватора недопустимо из-за нарушения гидравлического режима его работы.
Известны системы теплоснабжения С 13,С 23, в которых с целью управления расходом теплоносителя на обьекте теплоснабжения применяются циркуляционные насосы с обратным клапаном, снабженным системой управления и датчиками, установленными в обратном трубопроводе обьекта или в обьеме регулирования. Механизм регулирования состоит в том, что при необходимости часть теплоносителя циркулирует неоднократно по циркуляционной петле, тем самым снижая его температурные характеристики.
Недостатком этого технического решения является дороговизна и невозможность независимого регулирования отдельных ветвей теплосьема на обьекте.
Наиболее близкой к заявляемому является система теплоснабжения ЕЗЗ,С41, включающая подающий трубопровод, ветви теплосьема обьекта теплоснабжения и обратный трубопровод, в которой на входе отопительных ветвей обьекта теплоснабжения установлен элеватор, создающий внутреннюю рециркуляционную систему, стабилизирующую гидравлический режим работы системы и снижающий температуру поступающего извне теплоносителя до необходимых параметров.
Недостатком прототипа является невозможность изменения, при необходимости, расхода теплоносителя с целью регулирования теплопотребления внутри обьекта теплоснабжения, без риска нарушения гидравлического режима.
Целью предлагаемого технического решения является получение возможности управлять теплопотреблением обьектов, оснащенных элеваторами, независимо по отдельным ветвям, при сохранении режима работы самого элеватора,с минимальными затратами на реконструкцию системы теплоснабжения
Сущность заявляемой полезной модели заключается в том, что известная система теплоснабжения, включающая подающий трубопровод , элеватор, ветви теплосьема и обратный трубопровод5 снабжена управляемыми регулирующими клапанами. При этом клапаны установлены на каждой ветви теплосьема попарно, один - последовательно, а другой - параллельно ей. В случае соизмеримости гидравлического сопротивления ветви теплоснабжения с гидравлическим сопротивлением теплосьемника, каждая из ветвей теплосьема может быть снабжена одним управляемым клапаном, установленным параллельно.
На фиг.1 представлена схема заявляемой отопительной системы, где:
1- подающий трубопровод;
2- обратный трубопровод;
3- элеватор;
4;5 - устройства выравнивания давления (гребенки); 6;7;8;9 - теплосьемннкир
1(3; 1 1 ; 1 2; 13; 14; 15; 16; 17 - управляемые регулирующие клапаны.
При эксплуатации заявляемой системы теплоснабжения происходит следующее:
Теплоноситель поступает s подающий трубопровод , а затем через элеватор по трубам ветвей теплоснабжения, подается на теплосьемникн, в которых происходит теплосьем. При изменении расхода теплоносителя, пара регулирующих клапанов,управляемых по одному каналу управления,срабатывает з противофазе, т.е. когда один закрывается, то другой открывается. При реконструкции клапаны подбираются и настраиваются таким образам, чтобы суммарное количество протекающего теплоносителя оставалось постоянным.Это происходит за счет того, что увеличение гидравлического сопротивления на подводящей ветви компенсируется его уменьшением в параллельной ветви в области теплосьема,Таким образам, при любом изменении расхода теплоносителя s отдельных ветвях через элеваторный узел протекает расчетное количество теплоносителя и он работает в расчетном гидравлическом режиме. В случае, когда гидравлическое сопротивление ветви теплоснабжения соизмеримо с гидравлическим сопротивлением теплосьемника, возможно применение одного, а не двух клапанов. Здесь остается в качестве регулирующего клапан, параллельный теплосьемнику.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.Рекламные проспекты фирмы ГРУНДФОС.
2.Рекламные проспекты фирмы ДАНфОСС.
Автоматизация централизованного теплоснабжения регуляторами фирмы ДАНфОСС.
3.В.А.Лереверзев, В.В. Шумов
Справочник мастера тепловых сетей. Л,Энергия, 19S0
4.Н.М.Зингер, В.Г.Бестолченко, А.А.Жидкоз Повышение эффективности работы тепловых пунктов. П., Стройиздат, 1990