КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ОГНЕСТОЙКИЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ОГНЕСТОЙКИХ БЕЗГАЛОГЕННЫХ КОМПОЗИЦИЙ

Полезная модель относится к кабельной технике, а именно к конструкциям кабелей силовых с резиновой изоляцией, предназначенных для передачи и распределения электрической энергии в электрических сетях на номинальное переменное напряжение 1 и 3 кВ частотой 50 Гц.
Известен кабель силовой на напряжение 1 кВ, который содержит скрученные между собой токопроводящие жилы, каждая из которых покрыта резиновой изоляцией, внутреннюю и наружную оболочку, отличающийся тем, что изоляция выполнена из резины на основе этиленпропилендиенового каучука, содержащей усиливающий гидрофобный наполнитель. (Патент RU №148312, МПК Н01В 9/00, опубликованный 10.12.2014)
Признаки известного кабеля, совпадающие с признаками заявленной полезной модели, заключаются в выполнении кабеля на напряжение 1 кВ с резиновой изоляцией, внутренней и наружной оболочками, выполненными из безгалогенной композиции и наличием поверх внутренней оболочки металлического экрана и брони (в частных случаях).
Причиной, препятствующей получению в известном техническом решении технического результата, который обеспечивается полезной моделью, является отсутствие термобарьера по токопроводящей жиле, обеспечивающего огнестойкость кабеля и материала внутренней и наружной оболочек кабеля, не обеспечивающего кроме выделения коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении дополнительной огнестойкости кабеля в условиях воздействия пламени. Кроме того, данная конструкция рассматривается только для многожильных кабелей.
Техническая задача, на решение которой направлена полезная модель, заключается в необходимости разработки силового кабеля на напряжение 1-3 кВ, не распространяющего горение при групповой прокладке по категории А, не выделяющего коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, обеспечивающего огнестойкость кабеля при воздействии пламени не менее 180 мин.
Технический результат достигается тем, что кабель силовой огнестойкий, содержащий как минимум одну токопроводящую жилу, обмотку из слюдосодержащих лент, изоляцию из этиленпропиленовой резины, а также содержит внутреннюю и наружную оболочки, выполненные из огнестойких керамообразующих безгалогенных композиций с кислородным индексом не менее 35.
3
Огнестойкие керамообразующие безгалогенные композиции с кислородным индексом не менее 35 при воздействии пламени образовывают огнетеплозащитный слой керамики. Благодаря этому кабель обеспечивает работоспособность в условиях пожара не менее 90 мин. Применение в качестве внутренней и внешней оболочки указанных композиций также обеспечивает низкий показатель коррозионной активности продуктов дымо- и газовыделения при горении и тлении (количество выделяемых газов галогенный кислот в перерасчете на HCL - не более 5 мг/г). Дымообразование при горении и тлении кабеля не приводит к снижению светопроницаемости более чем на 40%, а значение показателя токсичности продуктов горения не менее 40 г/м. Кабель, изготовленный с оболочками из огнестойких керамообразующих безгалогенных композиций при возгорании, не распространяет горение, а имеет свойство самозатухания. Использование термобарьера по токопроводящей жиле дополнительно увеличивает предел огнестойкости кабеля и увеличивает время работоспособности в условиях пожара до 180 мин. Применение изоляции из этиленпропиленовой резины обеспечивает кабелю необходимую гибкость и необходимую электроизоляцию, а применение брони - предохраняет кабель от механических воздействий, возникающих при аварийных ситуациях и пожаре.
Отличительные признаки заявленного технического решения заключаются в том, что внутренняя и наружная оболочка силового кабеля на напряжение 1-3 кВ выполнены из огнестойких керамообразующих безгалогенных композиций с кислородным индексом не менее 35.
Таким образом, предлагаемая конструкция кабеля силового отличается более высокой надежностью и работоспособностью в аварийных режимах эксплуатации и в условиях пожара.
Кабель силовой огнестойкий может быть выполнен в одножильном или многожильном варианте. Токопроводящие медные жилы соответствуют классам 2 или 5 по ГОСТ 22483. На токопроводящие жилы наложен термобарьер из слюдосодержащих лент для обеспечения огнестойкости кабеля. Далее на токопроводящие жилы кабеля поверх слюдосодержащих лент наложена изоляция из этиленпропиленовой резины или из высокомодульной этиленпропиленовой резины. Изолированные жилы многожильных кабелей скручиваются правосторонней скруткой. Поверх скрученных жил может быть наложена обмотка из лент полимерного или волокнистого материала.
Поверх скрученных изолированных токопроводящих жил методом экструзии наложена внутренняя оболочка, выполненная из огнестойкой керамообразующей безгалогенной композиции с кислородным индексом не менее 35.
Поверх внутренней оболочки возможно наличие металлического экрана, основным назначением которого является защита от воздействия электромагнитных помех, а также отвод токов короткого замыкания. Поверх экрана может быть наложен экструзией или обмоткой полимерными лентами разделительный слой.
Поверх внутренней оболочки может быть наложена броня, предназначенная для защиты кабеля от механических воздействий и для защиты кабеля от значительных растягивающих усилий.
Поверх внутренней оболочки или экрана, или брони наложена наружная оболочка кабеля, выполненная из огнестойкой керамообразующей безгалогенной композиции с кислородным индексом не менее 35. Внутренняя и наружная оболочки кабеля также могут быть выполнены из полимерной композиции огнестойкой, не содержащей галогенов в холодостойком исполнении.
Конструкция заявленной полезной модели успешно опробована в условиях производства.