Экспериментально-расчетное исследование теплового режима энергетического объекта

3/2011_МГСу ТНИК

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА

EXPERIMENTAL-CALCULATING RESEARCH OF A THERMAL MODE OF AN ENERGY OBJECT

Д.Ф. Карпов, M.B. Павлов, В.И. Игонин D.F. Karpov, M.V. Pavlov, V.I. Igonin

ГОУ ВПО ВоГТУ

Представлены результаты исследования теплового режима помещения с работающим на переходных режимах «активным» и «пассивным» оборудованием, и системой, выделяющей теплоту источником инфракрасного излучения. Учтено влияние всех внешних и внутренних факторов на итоговый тепловой баланс помещения

Results of research of a thermal mode of a premise with the working on transient behaviors "active" and "passive" equipments, and the system allocating warmth by a source of infrared radiation are presented. Influence of all external and internal factors on total thermal balance of a premise is considered

Под действием разности наружной и внутренней температуры, солнечной радиации и ветра любое помещение теряет теплоту через ограждения зимой и нагревается летом. Гравитационные силы, действие ветра и вентиляция создают перепады давлений, приводящие к перетеканию воздуха между сообщающимися помещениями и к его фильтрации через поры материала и неплотности ограждений. Атмосферные осадки, влаговыделения в помещениях, разность влажности внутреннего и наружного воздуха приводят к влагообмену через ограждения, под влиянием которого возможно увлажнение материалов и ухудшение защитных свойств и долговечности наружных стен и покрытий. Процессы, формирующие тепловую обстановку помещения, необходимо рассматривать в неразрывной связи между собой, так как их взаимное влияние может оказаться весьма существенным. Например, фильтрация воздуха и увлажнение конструкций могут в несколько раз увеличить теплопотери помещения зимой. В то же время создание благоприятной воздушной среды в помещении требует организации его воздухообмена и влагообмена с наружной средой [2, 3, 11, 13, 16, 22, 23].

При эксплуатации зданий определяющим является тепловой режим помещений, от которого зависит ощущение теплового комфорта людей, нормальное протекание производственных процессов, состояние и долговечность конструкций здания и его оборудования. Тепловая обстановка в помещении определяется параметрами микроклимата. Под действием конвективного и лучистого теплообмена, а также от процессов массопе-реноса температуры воздуха и поверхностей в помещении, взаимосвязаны и оказывают воздействие друг на друга [1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 26].

В связи с этим актуальными становятся вопросы расчета теплового режима в помещениях зданий и сооружений. Данной проблеме многими отечественными корифея-

ми науки уделялось огромное внимание [2, 3, 16, 17, 22, 23, 25]. Наряду с возникновением необходимости быстрого решения вопросов энерго- и ресурсосбережения, с развитием техники, с появлением новых строительных и изоляционных материалов, все большее внимание в настоящее время уделяется вопросам оптимального управления расходом энергии при прерывистом отоплении, оптимизации и минимизации затрат энергии на эксплуатационное энергопотребление [1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 19, 20, 26, 27, 28], значительно влияющим на тепловой режим помещений строительных объектов различного назначения. Однако обзор литературы [10, 21, 24, 25, 27, 28] показал, что до сих пор недостаточно представлено информации по исследованию влияния переходных режимов работы систем инфракрасного излучения на микроклимат помещений зданий и сооружений.

Целью работы является экспериментально-расчетное исследование с учетом влияния внешних и внутренних факторов теплового режима помещения, с работающим на переходных режимах «активным» и «пассивным» оборудованием, и системой, выделяющей теплоту источником инфракрасного излучения.

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:

- проведены многочисленные исследования тепломассобменных процессов и теплоэнергетических характеристик и свойств системы «источник энергии - приемник», работающей на постоянных и переходных режимах [12, 14];

- исследована динамика лучистого теплообмена в помещении с работающим на переменных и постоянных теплосиловых нагрузках инфракрасным электрическим излучателем [18];

- определены параметры микроклимата и технические характеристики ограждающих конструкций с помощью стандартного парка измерительных приборов, включающего пирометр, термогигрометр, термоанемометр, измеритель и преобразователь плотности тепловых потоков, дальномер;

- выполнено обследование исследуемого помещения и представлена его физическая модель с «активным» и «пассивным» оборудованием;

- разработана схема взаимосвязи наружных и внутренних ограждений исследуемого помещения со смежными помещениями;

- по аналогии с [25] разработаны математические модели теплового режима помещения как объекта с распределенными и частично распределенными параметрами. Решена математическая модель теплового режима помещения как объекта с частично распределенными параметрами;

- определены критерии Фурье и Био, масштабы, безразмерные переменные, безразмерные критерии и комплексы для исследуемого помещения, позволяющие решить критериальные функциональные уравнения, соответствующие уравнению теплового баланса внутреннего воздуха (1) и уравнению теплового баланса I - го ограждения (2), с учетом переходных режимов работы «активного» и «пассивного» оборудования, а также источников теплоты в виде инфракрасных излучателей, находящихся внутри исследуемого помещения:

©, = ^ [В1Г; ВГ'; В1лЦ; К^; ©; ©}; ©о ] .

Известно [2, 3, 11, 16, 22, 23, 25] два подхода в исследовании теплового режима помещения. Математические модели, которые описывают температурное поле объекта в плане и по высоте t = I(х, у, z, ф), а также раздельно учитывают лучистый и конвективный теплообмен в помещении, называются математическими моделями теплового режима объекта с распределенными параметрами.

В некоторых случаях в помещении, раздельно учитывающем лучистый и конвективный теплообмен, принимают температуру воздуха одинаковую по всему объему. Математические модели, описывающие такой тип теплового режима, рассматривают объект с частично распределенными параметрами.

С целью упрощения задачи исследования рассмотрим второй подход, когда температура внутреннего воздуха равнозначна по всему объему помещения. Тогда величина t будет только функцией времени, т. е. t = t(ф).

Исследуемый объект - помещение (климатический модуль) (рисунок 1, а, б) является внутренним помещением на первом этаже в здании учебно-административного корпуса государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Вологодского государственного технического университета.

> fii

Iii / /

rv ,  !- i

ftt

II)

а - интерьер помещения для проведения экспериментальных исследований теплового режима с учетом влияния переходных режимов работы внутреннего «активного» и «пассивного» оборудования и системы с инфракрасным излучателем; б - модель исследуемого помещения с ограждающими конструкциями, «активным» и «пассивным» оборудованием, источником инфракрасного излучения Рисунок 1 - Общий вид объекта исследования

Схема фрагмента здания из шести помещений, в которое включено исследуемое помещение, представлена на рисунке 2, а.

Условимся считать вершинами графа внутренние ограждения, а связями

- наружные ограждения и внутренний воздух, тогда граф схемы фрагмента здания можно изобразить на рисунке 2, б.

На рисунке 1, б: Ii,2, IIi,2, III, IV - ограждения; ПЛ - пол; ПТ - потолок; 1 -инфракрасный излучатель ЭЛК 10R; 212,3 - отопительные приборы; 3 - светильники; 4

- учебная доска; 5 - группа учебных парт.

На рисунке 2, а: 1 - исследуемый объект; 2 - лестничная клетка; 3 - спортзал; 4 -оранжерея; 5 - коридор; 6 - складское помещение, Н - наружные ограждения, I, II, III, ..., VIII - внутренние ограждения.

На рисунке 2, б: 1, 2, ..., 6 - связи, I: {II, III, IV, V, VIII}; II: {I, III, IV, V}; III: {I, II,

IV, V, VI}; IV: {I, II, III, V, VI, VII}; V: {I, II, III, IV, VII, VIII}; VI: {III, IV, VII}; VII: {IV,

V, VI, VIII}; VIII: {I, V, VII}.

Внутри исследуемого помещения расположено «активное» и «пассивное» оборудование (рисунок 1, б). К первой группе принадлежит электрический инфракрасный излучатель, отопительные приборы системы водяного отопления и потолочные светильники. Их температура в стационарном рабочем режиме превышает температуру внутреннего воздуха и ограждающих конструкций помещения, т. е. Г* > г и Г* > гг. К «пассивному» оборудованию можно отнести учебную доску черного цвета, расположенную вертикально на поверхности одного из внутренних ограждений аудитории и группу студенческих парт. Их тепловое состояние подобно тепловому состоянию внутреннего воздуха и ограждений помещения, т. е. 1[а' «г «г..

Доля участия «пассивного» оборудования в тепловом балансе помещения главным образом определяется расположением и температурным состоянием «активного» оборудования».

а Й 3

н<

а - схема фрагмента плана первого этажа учебного корпуса с исследуемым помещением; б - взаимосвязь наружных и внутренних ограждений помещений первого этажа

учебного корпуса

Рисунок 2 - Внешнее энергетическое взаимодействие исследуемого помещения

Экспериментально-расчетным методом определены физические и теплотехнические характеристики ограждений исследуемого объекта: коэффициенты теплопроводности л.., Вт/(м С), теплоотдачи бс, Вт/(м2 С), плотности тепловых потоков от ограждений д., Вт/м2, температуры поверхностей ограждений г., "С , и внутреннего воздуха гг, °С , теплоемкости с1, Дж/(кг -°С), плотности с 1, кг/м3, толщины ограждений д., мм , и некоторые другие характеристики; определены параметры микроклимата исследуемого помещения и смежных помещений (рисунок 2, а), параметры наружного воздуха, такие, как температура наружного и внутреннего воздуха г0 ., ° С , температура внутренних и наружных поверхностей ограждений в помещении, темпе-

3/2011

ВЕСТНИК

ратура поверхностей оборудования в помещении, скорость движения наружного и внутреннего воздуха wí¡ 1, м/с, относительная влажность наружного и внутреннего

воздуха ф, %.

Потоки теплоты Qk через ограждения в исследуемом помещении (рисунок 1, а) рассчитываются по универсальной формуле (индекс «. » включает в себя «активное» и «пассивное» оборудование), Вт:

где - плотность теплового потока, определяемая экспериментально измерителем плотности теплового потока ИПП-2, Вт/м2.

Отрицательный поток характеризует тепловые потери в помещении Qe', положительный - теплопоступления , а разница между ними - изменение внутренней энергии воздуха Qkicc. Тепловой баланс в данном случае будет иметь общий вид:

Для выявления тепловых и энергетических связей между исследуемым помещением, «активным» и «пассивным» оборудованием, и системой с источником инфракрасного излучения, разработана математическая модель теплового режима помещения, как объекта с частично распределенными параметрами, которую в общем виде можно записать следующим образом:

N

Q:t++Qг=о.

Начальные условия:

Граничные условия на наружной поверхности ограждения:

0) оиг&Р , оиг&Р , оиг&Р , оигБР ( Лч

, \4cond = 4° + Ч + Ч°ип + Ч„Н I •

Граничные условия на внутренней поверхности ограждения:

* = Д,- , [ЧсопА = Чс + Чг + + /,. •

Примечание: индекс «,» означает, что уравнение относится к , - ому ограждению; индекс « к » означает, что уравнение относится к к - ому оборудованию в помещении.

Запишем математическую модель теплового режима исследуемого помещения как объекта с частично распределенными параметрами в обобщенных переменных. Для этого воспользуемся математической моделью (5) - (11), включающей только основные составляющие теплового баланса помещения:

сс =5 б°,'

дг . дг ,

СС 0ф = Л^ ± ^ & + ^ \ .

Граничные условия на наружной поверхности ограждения:

дг

х = 0, - л.—-- = б°„ ^ - ).

ох

Граничные условия на внутренней поверхности ограждения:

(

дх

и -г \ + ^ -)-

х = Д- , = 6с,г ,

к-1

Примечание: индекс « у » означает, что уравнение относится к соседнему с , - ым ограждению.

V

Введем масштабы: температуры А© = - гйл ; длины 10 --для помещения в

Р

Р1

целом, д - для ограждения; времени ф= — =

Ц сс 12 сс г V у

р

\ Р1 J

где г0 - начальное

а л л

значение температуры наружного воздуха, °С ; Рр - площадь пола, м2

3/2011_МГСу ТНИК

Введем безразмерные переменные: © = —--безразмерная температура внутрен-

А©

него воздуха; ©. =-г— - безразмерная температура внутренней поверхности . - ого ' А©

г.

ограждения; ©. - безразмерная температура внутренней поверхности . - ого

' А©

г х

ограждения; ©0 = —— - безразмерная температура наружного воздуха; X = — - без-А© д

с л

размерная координата; Ро = —

сс

Гр V 1 р'

К V У

ф - безразмерное время (критерий Фурье).

Для приведения к безразмерному виду уравнений (12) - (15), подставим в эти выражения значения следующих переменных: г = ©Д© ; =©.А© ; г. =©.А© ;

_ . _ , ссРо

го =©оА© ; ф=-

' и

р

V1 р'

; х = Хд.

Преобразуя уравнение (12) с учетом введенных масштабов и безразмерных переменных получим безразмерный вид:

о© ^ ( бсд

оРо

РУи Л

72

Р' У

ссв У1,„ ^ У

Г^РУГ ^

лРР' 0 лРр2А© -к=,

Представим уравнение (16) в следующем виде:

"0)+ Кз

оРо

Для частного решения уравнения (17), функционалов (1) и (2), итогового решения математической модели теплового режима исследуемого помещения (рисунок 1, а, б), необходимо определить безразмерные переменные для исследуемого объекта, критерии Фурье и Био, а также безразмерные критерии и комплексы: К1 ., К2 к, К3,

К4 .,..., К9 ., где . - номер исследуемого ограждения, к - номер оборудования в

помещении (рисунок 1, 2).

Применяя масштабы и безразмерные переменные для исследуемого помещения (климатического модуля) (рисунок 1, а, б), с работающим на переходных режимах «активным» и «пассивным» оборудованием, системой с инфракрасным излучателем, и проведя вышеперечисленные предварительные экспериментально-расчетные исследования определили:

масштаб температуры: А© = гя - г0, м = 24,9 - (-16,0) = 40,9 °С ;

масштаб длины: '0 = Уи /Рр, = 106,025/ 42,41 = 2,5 м ;

безразмерную координату: X = х/д = 0 ... 1,0 ;

с л

Бо = —

сс

V

V V у

ф - критерий Фурье, характеризующий соотношение между скоро-

стью изменения тепловых условии в окружающей среде и скоростью перестройки поля температуры внутри рассматриваемого тела.

Масштабы температуры и критерии Фурье для элементов исследуемого помещения представлены в таблице 1.

Таблица 1

Момент

времени ф, сек © ©Л © I 2 © ш © II2 © ш © IV © пл © пт ©0 Бо

0 0,61 0,50 0,56 0,57 0,55 0,59 0,59 0,51 0,58 -0,39 0

1800 0,61 0,53 0,59 0,62 0,60 0,62 0,62 0,56 0,65 -0,39 0,244

3600 0,64 0,53 0,58 0,61 0,59 0,60 0,61 0,57 0,62 -0,39 0,493

5400 0,65 0,53 0,59 0,65 0,60 0,61 0,61 0,58 0,64 -0,39 0,741

7200 0,66 0,55 0,60 0,64 0,65 0,64 0,62 0,59 0,66 -0,39 0,991

Бг =

б ,А0

- критерий Био для , - го ограждения. Определяет характер соот-

А0

ветствия между температурными условиями в окружающей среде и распределением температуры в теле. Представляет собой приближенную меру отношения температурного перепада в теле к температурному напору.

Критерии Био соответственно для внутренней БГ" и наружной поверхности В1°"' ограждения по коэффициенту конвективного теплообмена, а также для внутренней поверхности по коэффициенту лучистого теплообмена Б1 г для элементов исследуемого объекта представлены в таблице 2.

Таблица 2

Безразмерный критерий Био фГ)

Момент времени ф, сек Номер поверхности ограждения

Л 12 II, II2 III IV

Безразмерный критерий Био Б1'п

0 0,724 0,381 0,646 0,347 1,869 1,774

1800 0,669 0,313 0,452 0,232 1,636 1,305

3600 0,727 0,396 0,616 0,334 2,140 2,057

5400 0,731 0,385 0,333 0,334 2,076 2,064

7200 0,719 0,393 0,541 0,237 1,859 2,160

Безразмерный критерий Био Б1о"'

0 0,564 0,355 0,470 0,330 1,955 2,064

1800 0,467 0,371 0,333 0,339 2,795 1,816

3600 0,517 0,371 0,521 0,339 2,112 1,991

5400 0,506 0,337 0,333 0,321 2,112 1,865

7200 0,556 0,299 0,521 0,306 2,270 2,412

Р1

Безразмерный критерий Био Б1г

0 1,605 1,649 3,111 4,119 10,310 10,417

1800 1,677 1,690 3,104 4,147 10,603 10,680

3600 1,669 1,683 3,191 4,133 10,518 10,611

5400 1,681 1,697 3,134 4,151 10,591 10,677

7100 1,711 1,707 3,145 4,336 10,708 10,744

' V V Д,,

Л, РУ, А©Р

ад, ' Л ^ V10 ) А©РИ

- критерий, представляющий собой приближенную

меру отношения теплового потока, проходящего через стенку, к тепловому потоку, проходящему через слой воздуха.

К =-

V

А© н

-У в, =

г-. /

ва,к 1

к=1

лРр ' А©

- комплекс, имеющий смысл безразмер-

ной текущей температуры и не являющийся критерием подобия.

критерий, выражающий меру отношения теплового

ссв V, ссА©ву К3 = = Т^-

л

V 70 у

А©Р

потока, уходящего с вентиляционным воздухом, к тепловому потоку, проходящему через воздух помещения. ссл

К 4,- =-

критерии, характеризующий отношение теплоусвоения воздуха к

с .с, л(

теплоусвоению материала ограждающей конструкции.

и лл1

л

к5,.= к =

' Л,V, V

ЛД- Р

( \

л

V ^ У

К, =

' л,4

А0

V Д. ,

А0

критерии, выражающии меру отношения теплового потока, про-

ходящего через стенку за счет теплопроводности, к тепловому потоку, проходящему через воздух помещения. с]„ А©

К7 . = , \--критерии, выражающии меру отношения теплового потока, про* |А©

V10 J

ходящего через стенку за счет фильтрации, к тепловому потоку, проходящему через воздух помещения.

к .=

Л-УкЧош

' гр2д0 - комплекс, имеющий смысл безразмерной избыточной темпера-

туры.

Так как внутренние ограждения исследуемого помещения не содержат тепловых источников, то безразмерный коэффициент К8 во всех случаях равен нулю.

К, =

(1 - г. \В1 +

критерии, выражающии меру отношения коли-

чества тепла, падающего на единицу внутренней поверхности ограждения, к количеству тепла, проходящему через эту поверхность под действием температурного напора А©.

Безразмерные критерии и комплексы: К1 1, К2 к, К3, К4 1,..., К7 , представлены в таблице 3.

Таблица 3

Безразмерные критерии и комплексы Кь К2, К3, К4-106, К5, К6, К7

Момент времени ф, сек Номер поверхности ограждения

I. 12 II, II2 III IV

К!

0 76,7 36,8 36,8 47,6 28,0 16,7

1800 76,7 36,8 36,7 47,6 28,0 16,7

3600 76,3 36,7 36,6 47,4 27,9 16,6

5400 76,3 36,6 36,6 47,3 27,9 16,6

7200 76,2 36,6 36,5 47,3 27,8 16,6

К4-106

0 23,1 40,2 27,7 35,8 89,3 123,0

1800 23,1 40,1 27,6 35,7 89,1 122,8

3600 23,0 40,1 27,6 35,7 89,0 122,6

5400 23,0 40,0 27,6 35,7 89,0 122,6

7200 23,0 40,0 27,6 35,7 89,0 122,5

К5

0 46427 113667 32393 143208 3110 3258

1800 46416 113639 32385 143173 3109 3258

3600 46043 112728 32125 142025 3084 3232

5400 45982 112577 32082 141835 3080 3227

7200 45842 112236 31985 141405 3071 3217

Кб

0 215,5 337,1 180,0 378,4 55,8 57,1

1800 215,4 337,1 180,0 378,4 55,8 57,1

3600 214,6 335,8 179,2 376,9 55,5 56,8

5400 214,4 335,5 179,1 376,6 55,5 56,8

7200 214,1 335,0 178,8 376,0 55,4 56,7

к=1

K7

0 0,288 0,110 0,110 0,110 0,290 0,092

1800 0,262 0,077 0,077 0,077 0,314 0,152

3600 0,285 0,141 0,141 0,141 0,319 0,184

5400 0,328 0,164 0,164 0,164 0,357 0,184

7200 0,313 0,188 0,188 0,188 0,350 0,187

- K2 Кз

0 45,4 177,5

1800 77,6 177,2

3600 74,2 178,4

5400 72,3 178,6

7200 75,1 179,0

Примечание: обозначения и индексация в таблицах 1, 2, 3 приведены согласно рисунку 1, б

Например, функции, отображающие физический смысл комплекса К2 и критерия К3, представлены на рисунке 3.

к

0-1-.-1-.-1-.-1-.-

Ü 1(KW ЛЛП ЧММ 4МН1 1«» ISMO ТООЛ

-•-Ei —SC. i

Рисунок 3 - Функции изменения безразмерного комплекса K2 и критерия K3

Знание критериев Фурье и Био, масштабов, безразмерных переменных, безразмерных критериев и комплексов: Kl ., K2 k, K3, K4 .,..., K9 ., позволяет решить

критериальные функциональные уравнения, соответствующие уравнению теплового баланса внутреннего воздуха (1) и уравнению теплового баланса i - го ограждения (2), с учетом переходных режимов работы «активного» и «пассивного» оборудования, а также системы с источником теплоты в виде инфракрасных излучателей, находящихся внутри помещения.

Полученные результаты экспериментально-расчетного исследования теплового режима энергетического объекта могут быть использованы при расчете теплового режима помещений жилых, общественных, административных и других типов зданий, использующих системы инфракрасного отопления.

Литература

1. Амерханов, Р.А. Основы расчетно-экспериментального подхода при исследовании тепловых режимов зданий / Р.А. Амерханов // Энергосбережение и водоподготовка. - 2007. - №3. - С. 48 - 49.

2. Банхиди, Л. Тепловой микроклимат помещений / Л. Банхиди. - М.: Стройиздат, 1981. - 247 с.

3. Богословский, В.Н. Тепловой режим здания / В.Н. Богословский. - М.: Стройиздат, 1979. -284 с.

4. Бурцев, В.В. Математическая модель управления тепловым режимом современного здания / В.В. Бурцев, М.И. Ершова // Проектирование и строительство в Сибири, 2002. - №4. - С. 23 - 24.

5. Бутовский, И.Н. Особенности теплотехнического расчета теплозащиты и энергопотребления современных жилых и общественных зданий при оценке их энергоэффективности / И.Н. Бутовский // Academia. Архитектура и строительство. Строительные науки. - 2009. - С. 356 - 361.

6. Валов, В.М. Температурно-влажностный режим ограждающих конструкций зданий при фильтрации воздуха / В.М. Валов, Г.А. Пахотин. - Омск: СибАДИ, 1982.

7. Гагарин, В.Г. Теплофизические проблемы современных стеновых ограждающих конструкций многоэтажных зданий / В.Г. Гагарин // Academia. Архитектура и строительство. Строительные науки.

- 2009. - С. 297 - 305.

8. Гарькавый, К.А. Анализ эффективности микроклимата помещения / К.А. Гарькавый, С.Н. Бе-гдай // Энергосбережение и водоподготовка. - 2006. - № 6.

9. Дацюк, Т.А. Инженерные аспекты энергосбережения зданий / Т.А. Дацюк // Academia. Архитектура и строительство. Строительные науки. - 2009. - С. 313 - 318.

10. Езерский, В.А. Влияние параметров теплоизоляции элементов жилого дома на расход тепловой энергии / В.А. Езерский, П.В. Монастырев, Р.Ю. Клычников // Academia. Архитектура и строительство. Строительные науки. - 2009. - С. 291 - 296.

11. Еремкин, А.И. Тепловой режим зданий: учеб. пособие для вузов / А.И. Еремкин, Т.И. Королева. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 363 с.

12. Игонин, В.И. Комплексное энергетическое обследование промышленной теплоэнергетической системы «источник энергии - приёмник» и учебно-административного здания / В.И. Игонин, Д.Ф. Карпов, М.В. Павлов // Научный журнал «Вестник Череповецкого государственного университета». Педагогика и психология, филология и искусствоведение, энергетика, металлургия, экономика.

- Череповец: ГОУ ВПО ЧТУ. - 2010. - №4 (27). - С. 67 - 74.

13. Игонин, В.И. Тепловой режим зданий и сооружений: учеб. пособие для лек. и практ. занятий: ИСФ: специальности: 270109, 140104, 270102, 270105. / сост.: Игонин В.И., Карпов Д.Ф., Павлов М.В. - Вологда: ВоГТУ, 2010. - 103 с.

14. Карпов, Д.Ф. Экспериментально-лабораторная модель для исследования локальных эко-энергетических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений / В.И. Игонин, Д.Ф. Карпов // Экология: проблемы и перспективы социально-экологической реабилитации территорий и устойчивого развития: труды третьей всероссийской научно-практической конференции. - Вологда: ВоГТУ, 2010. - С. 162 - 172.

15. Кувшинов, Ю.Я. Вопросы энергетической и экономической эффективности панельно-лучистого охлаждения помещений / Ю.Я. Кувшинов, Д.Н. Зинченко, С.Г. Булкин // Academia. Архитектура и строительство. Строительные науки. - 2009. - С. 398 - 403.

16. Кувшинов, Ю.Я. Теоретические основы обеспечения микроклимата помещения / Ю.Я. Кувшинов. - М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2007. - 184 с.

17. Кутателадзе, С.С. Основы теории теплообмена. - Изд. 5-е перераб. и доп. - М.: Атомиздат, 1979. - 416 с.

18. Павлов, М.В. Расчетно-экспериментальное исследование лучистого теплообмена в закрытом помещении / В.И. Игонин, Д.Ф. Карпов, М.В. Павлов, А.В. Танковский // Материалы IV ежегодных смотров-сессий аспирантов и молодых ученых по отраслям наук: Технические науки. Экономические науки. - Вологда: ВоГТУ, 2010. - С. 129 - 135.

19. Рымаров, А.Г. Прогнозирование параметров воздушного, теплового, газового и влажност-ного режимов помещений здания / А.Г. Рымаров // Academia. Архитектура и строительство. Строительные науки. - 2009. - С. 362 - 364.

3/2011_МГСу ТНИК

20. Самарин, О.Д. Влияние энергосберегающих мероприятий на энергетический баланс здания / О.Д. Самарин // Энергосбережение и водоподготовка. - 2007. - № 1. - С. 58 - 59.

21. Самарин, О.Д. Об упрощенном методе расчета переходных процессов в помещении при автоматическом регулировании систем обеспечения микроклимата / О.Д. Самарин // Энергосбережение и водоподготовка. - 2007. - № 3.

22. Сибикин, Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха / Ю.Д. Сибикин. -М.: Академия, 2004. - 304 с.

23. Сканави, А.Н. Отопление: учебник для вузов / А.Н. Сканави, Л.М. Махов. - М.: АСВ, 2008. - 576 с.

24. Табунщиков, Ю. А. Безопасность здания при экстраординарных воздействиях на системы климатизации и теплоэнергоснабжения зданий / Ю.А. Табунщиков, М.М. Бродач, Н.В. Шилкин // НП «АВОК». - 2008. - № 3.

25. Табунщиков, Ю.А. Математическое моделирование и оптимизация тепловой эффективности зданий / Ю.А. Табунщиков, М.М. Бродач. - М.: АВОК-ПРЕСС, 2002. - 194 с.

26. Табунщиков, Ю.А. Микроклимат и энергосбережение: пора понять приоритеты / Ю.А. Табунщиков // НП «АВОК». - 2008. - № 5.

27. Табунщиков, Ю. А. Расчет теплопотерь помещения при раздельном учете конвективного и лучистого теплообмена / Ю.А. Табунщиков // НП «АВОК». - 2007. - № 8. - С. 32 - 35.

28. Табунщиков, Ю. А. Экспериментальные исследования оптимального управления расходом энергии / Ю.А. Табунщиков, М.М. Бродач // Academia. Архитектура и строительство. Строительные науки. - 2009. - С. 277 - 282.

The literature

1. Amerhanov, R.A. Bases of the settlement-experimental approach at research of thermal modes of buildings / R.A. Amerhanov // Energy conservation and water preparation. - 2007. - №3. - P. 48 - 49.

2. Banhidi, L. Thermal microclimate of premises / L. Banhidi. - M: Stroyizdat, 1981. - 247 p.

3. Bogoslovsky, V.N. Thermal mode of a building / V.N. Bogoslovsky. - M: Stroyizdat, 1979. - 284

p.

4. Burtsev, V.V. Mathematical management model a thermal mode of a modern building / V.V. Burtsev, M.I. Ershov // Designing and building in Siberia, 2002. - №4. - P. 23 - 24.

5. Butovsky, I.N. Features heat engineering calculation of a heat-shielding and power consumption modern inhabited and public buildings at their estimation energy efficient / I.N. Butovsky // Academia. Architecture and building. Building sciences. - 2009. - P. 356 - 361.

6. Valov, V.M. Temperature-humidity a mode of protecting designs of buildings at air filtration / V.M. Valov, G.A. Pahotin. - Omsk: SibARI, 1982.

7. Gagarin, V.G. Thermal problems of modern wall building envelopes of high-rise building / V.G. Gagarin // Academia. Architecture and building. Building sciences. - 2009. - P. 297 - 305.

8. Garkavyj K.A. Analyses of efficiency of a microclimate of a premise / K.A. Garkavyj, S.N. Begdaj // Energy conservation and water preparation. - 2006. - № 6.

9. Datsyuk, T.A. Engineering aspects of energy conservation of buildings / T.A. Datsyuk // Academia. Architecture and building. Building sciences. - 2009. - P. 313 - 318.

10. Yezersky, V.A. Influence parameters of a thermal protection of elements of an apartment house on thermal energy expense / V.A. Yezersky, P.V. Monastyrev, R.J. Klychnikov // Academia. Architecture and building. Building sciences. - 2009. - P. 291 - 296.

11. Eremkin, A.I. Thermal mode of buildings: the manual for high schools / A.I. Eremkin, T.I. Koroleva. - Rostov on Don: Phoenix, 2008. - 363 p.

12. Igonin, V.I. The complex power inspection of industrial heat power system «an energy source - the receiver» and an educational case / V.I. Igonin, D.F. Karpov, M.V. Pavlov // Scientific magazine «Bulletin of Cherepovets state university». Pedagogics and psychology, philology and art criticism, power, metallurgy, economy. - Cherepovets: SEI HVT CSU. - 2010. - №4 (27). - P. 67 - 74.

13. Igonin, V.I. Thermal mode of buildings and constructions: the manual for lectures and practical training: EBF: specialities: 270109, 140104, 270102, 270105. / Igonin V. I, Karpov D.F., Pavlov M. V. - Vologda: VoSTU, 2010. - 103 p.

14. Karpov, D.F. Experimentally model for research local ecological energy characteristics of building envelopes and constructions / V.I. Igonin, D.F. Karpov //Ecology: problems and prospects of socially-ecological rehabilitation of territories and a sustainable development: works of the third All-Russia scientifically-practical conference. - Vologda: VoSTU, 2010. - P. 162 - 172.

15. Kuvshinov, J.Y. Questions power and economic efficiency of radiant panel cooling of premises / J.Y. Kuvshinov, D.N. Zinchenko, S.G. Bulkin // Academia. Architecture and building. Building sciences. - 2009. - P. 398 - 403.

16. Kuvshinov, J.Y. Theoretical basis of maintenance of a microclimate of a premise / J.Y. Kuvshinov. - M: Publishing house of Association of building high schools, 2007. - 184 p.

17. Kutateladze, S.S. Fundamentals of the heat exchange theory. - M: Atomizdat, 1979. - 416 p.

18. Pavlov, M.V. Calculating-experimental research of radiant heat exchange indoors / V.I. Igonin, D.F. Karpov, M.V. Pavlov, A.V. Tankovsky // Materials of IV annual reviews-sessions of postgraduate students and young scientists on branches of sciences: Engineering science. Economic sciences. - Vologda: VoSTU, 2010. - P. 129 - 135.

19. Rymarov, A.G. Forecasting of parameters air, thermal, gas and humidity modes of premises of a building / A.G. Rymarov // Academia. Architecture and building. Building sciences. - 2009. - P. 362 - 364.

20. Samarin, O.D. Influence energy-efficient actions on energy balance of a building / O.D. Sa-marin // Energy conservation and water preparation. - 2007. - № 1. - P. 58 - 59.

21. Samarin, O.D. About the simplified method of calculation of transients indoors at automatic control of systems of maintenance of a microclimate / O.D. Samarin // Energy conservation and water preparation. - 2007. - № 3.

22. Sibikin, J.D. Heating, ventilation and an air conditioning / J.D. Sibikin. - M: Academy, 2004.

- 304 p.

23. Skanavi, A.N. Heating: the textbook for high schools / A.N. Skanavi, L.M. Mahov. - M: ASV, 2008. - 576 p.

24. Tabunshchikov, J.A. Safety of a building at extraordinary influences on systems climatic and heat and power supplies of buildings / J.A. Tabunshchikov, M.M. Brodach, N.V. Shilkin // NP «AVOK». - 2008. - № 3.

25. Tabunshchikov, J.A. Mathematical modelling and optimization of thermal efficiency of buildings / J.A. Tabunshchikov, M.M. Brodach. - M.: AVOK-PRESS, 2002. - 194 p.

26. Tabunshchikov, J.A. Microclimate and energy conservation: it is time to understand priorities / J.A. Tabunshchikov // NP «AVOK». - 2008. - № 5.

27. Tabunshchikov, J.A. Calculation heat loss of premises at the separate account convection heat and radiant heat exchange / J.A. Tabunshchikov // NP «AVOC». - 2007. - № 8. - P. 32 - 35.

28. Tabunshchikov, J.A. Experimental researches of optimum control of a power consumption / J.A. Tabunshchikov, M.M. Brodach // Academia. Architecture and building. Building sciences. - 2009.

- P. 277 - 282.

Ключевые слова: тепловой баланс и режим помещения, энергетический объект, активное и пассивное оборудование, источник инфракрасного излучения, ограждающие конструкции, безразмерные критерии и комплексы, парк измерительных приборов

Keywords: thermal balance and thermal premise mode, power object, the active and passive equipment, the source of infrared radiation, building envelopes, dimensionless criteria and complexes, park of measuring devices

Денис Федорович Карпов: 8 921 125 78 05, E-mail: karpov_denis_85@mail.ru Михаил Васильевич Павлов: 8 921 722 9717, E-mail: pavlov_kaftgv@mail.ru Владимир Иванович Игонин: 8 981 509 74 94, E-mail: igonvlad@yandex.ru

Рецензент: Вячеслав Санжиевич Очиров, профессор, д-р техн. наук, зав. кафедрой «Теплогазо-

снабжение, вентиляция и теплотехника», Почетный работник высшего профессионального образования РФ, Заслуженный строитель Республики Бурятия, Восточно-Сибирский государственный технологический университет