УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНОЙ МУФТЫ НА ОПОРЕ

Полезная модель относится к области электротехники, в частности к конструкциям установки концевых кабельных муфт.
Известна (1, 2, 3) конструкция установки концевой кабельной муфты, состоящая из кабельной концевой муфты, ее крепежной металлоконструкции, однако при ней не предусмотрено сопутствующее оборудование необходимое требованиями технической эксплуатации.
Ближайший по техническим решениям аналог (4), недостатком которого является многоярусность, что отражается на удобствах эксплуатации, а так же необходимость ограничения на нижнем ярусе от вандалов.
Целью полезной модели является устройство кабельной муфты на опоре линии электропередачи с сопутствующим оборудованием по требованиям технической эксплуатации.
Цель достигается тем, что устройство кабельной муфты на опоре, состоящее из кабельной муфты 9 и ее крепежной металлоконструкции 11, дополнено ограничителем напряжения 7 и разъединителем 4, ламель которого расположена на верхнем оголовке 6 упомянутого ограничителя напряжения, которая в свою очередь содержит также проводник присоединения 8 к упомянутой кабельной муфте 9, причем ламель 6 снабжен выпусками из проводника с высоким омическим сопротивлением, а полюс разъединителя с ножом присоединен к проводам воздушной линии за счет спусков от них. При этом упомянутые ограничитель напряжения 7 и разъединитель 4 закреплены на горизонтальной крепежной металлоконструкции 11, которая в свою очередь располагается на верхней границе нижнего звена опоры с выступом во внешнюю сторону стойки опоры, размещен под подходящими к опоре проводами 1.
На фиг. 1. 2, 3, 4 показаны:
1 - Подводящие провода к опоре линии электропередачи;
2 - Спуски токопроводников от подводящих проводов к стойке опоры с использованием натяжных гирлянд изоляторов;
3 - Шлейфы проводников;
4 - Разъединитель;
5 - Нож разъединителя 4;
6 - Ламель разъединителя 4, расположенная на верхнем оголовке ограничителя напряжения 7 (ОПН);
7 - Ограничитель напряжения (ОПН);
8 - Проводник соединяющий ОПН 7 с муфтой 9;
9 - Муфта кабельная;
10 - Опорный электроизолятор;
11 - Крепежная металлоконструкция для размещения оборудования;
12 - Привод разъединителя 4;
13 - Гирлянда изоляторов;
14 - Консоли к стойке опоры.
Устройство работает следующим образом: электроэнергия поступает с подводящих проводов 1 (фиг. 1, 2, 3, 4) на спуски 2, далее через шлейф 3 попадает на разъединитель 4, нож 5 которого контактирует с ламелью 6. Ламель закреплен на верхнем оголовке 7 ОПН, а ОПН 7 соединен проводником 8 к вводу кабельной муфты 9. Электроэнергия через муфту 9 распространяется в кабеле до потребителя. При этом электротехническое оборудование 4, 7 и 9 закреплены на крепежной металлоконструкции 11 под подводящими проводами 1 к опоре так, что муфта 9 располагается на внешней части стойки опоры, при этом 12 привод разъединителя 4, поддерживающий опорный электроизолятор 10 шлейфа 3 и натяжные гирлянды 13 спуска 2 закреплены на консоли 14 конструкции на стойке опоры. Коммутацию разъединителем 4 осуществляется по фазным приводам 12 закреплен к стойке опоры с помощью ламели 14.
За счет крепежной металлической конструкции 11 становится возможным размещение электротехнического оборудования (кабельная муфта 9, ограничитель напряжения 7 и разъединитель 4), необходимых для эксплуатации кабеля, на стойке опоры линии электропередачи чем достигается поставленная цель. Поскольку кабель после снятия рабочей нагрузки остается заряженным емкостным напряжением холостого хода, то для коммутации разъединителем 4 предусматривается на ламели 6 выпуска проводника с высоким омическим сопротивлением. На фигуре условно электропроводник не показан в виду малого размера. Подключение разъединителя 4 к подводящим проводам линии электропередачи 1 осуществляется за счет проводников спуска 2, необходимый габарит которого с опорой достигается натяжными гирляндами 13, жзакрепленными консолью 14 к стойке опоры, а так же шлейфом 3. Габарит достигается за счет опорного изолятора 10, закрепленного на консоли 14.
Информация принятая во внимание:
1. Полный справочник по электрооборудованию и электротехнике. Э.А. Киреева, С.Н. Шертнев. Изд. «КНО РУС» Москва 2012 г.
2. Электротехнический справочник. В 4-х томах. Изд. НЦ ЭНАС 2008 г.
3. www.nexans.ru
4. RU 126210 U1, 20.03.2013 "Открытый переходной пункт 110 кВ".