Комплектное распределительное устройство «Магнум»

Техническое решение относится к электротехнике, а именно к конструкциям комплектных распределительных устройств одностороннего обслуживания с вакуумными выключателями.
Из уровня техники известно комплектное распределительное устройство одностороннего обслуживания, содержащее сборные шины, выключатель, разъединитель-заземлитель, кабельные вводы, трансформаторы тока (патент RU 2173014, МПК H02B 11/12,H02B 11/28, опубл. 27.08.2001).
Недостатками конструкции являются относительно большие габариты устройства.
Наиболее близким по технической сущности является решение комплектного распределительного устройства, содержащего корпус с отсеком сборных шин, вторичных коммутаций, отсек трансформаторов тока, отсек кабельных подключений (патент RU 2217851, МПК H02B 7/00, опубл. 27.11.2003).
Недостатки: нет секционной ячейки, нет видимого разрыва, ячейки общаются с помощью радиоканала, он небезопасен. Нет возможности коммерческого учёта электроэнергии.
Техническим результатом применения полезной модели является уменьшение габаритов комплектного распределительного устройства.
Технический результат достигается тем, что комплектное распределительное устройство одностороннего обслуживания содержит размещенные в одном корпусе и отделенные перегородками отсек вторичных коммутаций, отсек сборных шин, отсек трансформаторов тока, отсек кабельных подключений, при этом для подключения кабеля в отсеке кабельных подключений узел присоединения, подключаемый напрямую к контактам трансформатора посредством адаптера с помощью розеточных контактов, которые состоят из обоймы, пружины и ламелей, в устройство встроен многофункциональный аппарат HySec, на передней панели которого расположены привод управления и индикационная мнемосхема, верхняя часть аппарата выполнена с функцией выключателя и состоит из корпуса, изготовленного из эпоксидной смолы, в котором находятся три вакуумных прерывателя, а нижняя часть, выполненная из нержавеющей стали, обладает функциональностью трехпозиционного разъединителя, отделителя, заземлителя.
В отсеке вторичных коммутаций располагается аппаратура вторичных цепей: блоки микропроцессорных защит, автоматические выключатели, реле, клеммные ряды, сигнальная аппаратура и т.д. На двери отсека, как правило, располагается блок микропроцессорных защит, измерительные приборы и приборы учета, кнопочные посты управления и светосигнальная аппаратура. Межячеечные связи вспомогательных цепей осуществляются с помощью разъемов, расположенных в кабельном канале в релейном отсеке.
В отсеке сборных шин находятся сборные шины, подключенные к фиксированным верхним контактам многофункционального аппарата HySec. Сборные шины выполнены из электролитической меди и выдерживают ток до 1250 А. В системе используются плоские шины.
Сборные шины заключены в изоляцию, и  не имеют контакта с окружающей средой, что снижает риск возникновения внутренней дуги, продлевает срок службы оборудования, снижает необходимость в тех. обслуживании, сокращает эксплуатационные расходы, повышает уровень безопасности для персонала.
Для подключения кабеля в отсеке кабельных подключений используют узел присоединения, подключаемый напрямую к контактам трансформатора литых трансформаторов тока с помощью адаптера RICS.Узел подключается с помощью розеточных контактов, которые состоят из обоймы, пружины и ламелей. Такое подключение обеспечивает уменьшение габаритов отсека, а соответственно и всего изделия в целом. А также обеспечивается теплоотвод от контактного соединения.
Сущность заявляемой полезной модели поясняется следующими графическими материалами, где на фиг. 1 показана архитектура заявленного устройства (фиг. 1а – вид сбоку, 1 б – вид спереди), на фиг. 2 – узел присоединения, на фиг. 3 – многофункциональный аппарат.
Комплектное распределительное устройство (КРУ) (фиг. 1а, фиг.1б) состоит из корпуса 1, внутри которого размещены отсек вторичных коммутаций 2, отсек сборных шин 3, отсек трансформаторов тока 4, отсек кабельных подключений 5, все отсеки отделены между собой перегородками 6.Для подключения кабеля  (на фиг. 2 поз. 11 обозначено место крепления наконечника кабеля)используют адаптер 7 и узел присоединения 8 (фиг. 3), подключаемый напрямую к контактам трансформаторов тока с помощью розеточных контактов 9, которые состоят из обоймы, пружины и ламелей.
В ячейку встроен  многофункциональный аппарат HySec 10 (фиг. 2), на передней панели расположен привод управления и индикационная мнемосхема.  Верхняя часть аппарата выполняет функцию выключателя и состоит из корпуса, изготовленного из эпоксидной смолы, в котором находятся три вакуумных прерывателя 12, а нижняя часть, выполненная из нержавеющей стали, обладает функциональностью трехпозиционного разъединителя, отделителя, заземлителя. Многофункциональный аппарат имеет два места подключения. Сверху электрическое соединение образует систему изолированных сборных шин. Снизу вывод подключается к трансформаторам тока с помощью изолированных шин.
Устройство работает следующим образом.
Запуск в работу устройства возможен лишь после завершения монтажных и пусконаладочных работ согласно руководству эксплуатации. После подключения кабельной линии устройство находится в отключённом состоянии, а кабельная линия заземлена.
Для запуска в работу необходимо:
1. Закрыть дверь отсека кабельных подключений 5.
2. Вращением специальной рукоятки привода многофункционального аппарата 10 повернуть вал заземлителя для снятия заземления с кабельной линии.
3. Вращением специальной рукоятки привода многофункционального аппарата 10 повернуть вал разъединителя для замыкания контактов.
4. Взвести пружину привода многофункционального аппарата 10 выключателя с помощью интегрированной в привод рукоятки и нажать кнопку включения.
Возможность оперирования выключателем и разъединителем-заземлителем определяется блокировками согласно ГОСТ и МЭК.
КРУ «Магнум» предназначено для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью. Применяется на уровне вторичного распределения для промышленных предприятий и коммерческих организаций, муниципальных электрических сетей, объектов городской инфраструктуры (торговые центры, стадионы, бизнес-центры). КРУ «Магнум» является малогабаритным устройством: размеры (ШхВхГ) – 500х2380х1000.