Диспетчеризация электроснабжения промышленных предприятий

УДК 622.489

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В.Ю. Карницкий, Ю.В. Сухова

В данной статье рассматривается работа системы диспетчеризации электроснабжения (СДЭ), представлены основные функции, которые выполняет данная система, а так же проблемы и недостатки СДЭ. Введена система для решения вопросов на основе программно-технического комплекса «НЕВА» (ПТК «НЕВА»).

Ключевые слова: система диспетчеризации электроснабжения (СДЭ), контроль, регулирование, информация, программно-технический комплекс «НЕВА», промышленные предприятия.

Система диспетчеризации электроснабжения (СДЭ) - это система, которая служит для оперативного управления электрооборудованием электроснабжения, реализации экономичного и безаварийного режима работы, ведения учета электропотребления, контроля качества электроэнергии (ККЭ) и параметров оборудования. СДЭ на промышленных предприятиях оснащена автоматизированными системами управления электротехническим оборудованием (АСУ ЭТО).

Система диспетчеризации электроснабжения выполняет следующие функции:

- контроль данных о состоянии системы электроснабжения, а так же ККЭ;

- слежение за положением коммутационного оборудования и точностью исполнения команд;

- осуществляет протоколирование и фиксацию параметров работы, производившейся в системе, а также операции диспетчеров энергослужбы;

- сбор и пересылку информации в региональные диспетчерские управления (РДУ);

- звуковая и световая сигнализация об авариях, ведение журнала для последующего изучения и анализа событий;

- автоматический переход на запасное или автономное питание при аварийных обстоятельствах;

- дистанционное регулирование включений электрической сети с пульта диспетчера;

- представление онлайн информации в виде мнемосхем и графиков с информацией о замеряемых параметров электрической сети, позициях коммутационных аппаратов и узлов сети.

Одной из проблем в разработке систем высокого уровня - это потребность большого объема информационной обвязки применяемого электротехнического оборудования, что создает необходимость применения множества измерительных преобразователей для измерений и сбора большого числа входящих сигналов.

Кроме того проблемы возникают из-за наличия внушительного парка и типового множества систем и приборов для решения большинства задач диспетчеризации. Так как объем технических аппаратов велик, то для их обслуживания необходим персонал, обладающий соответствующими навыками, что приводит к дополнительным затратам при включении систем в работу, и как следствие при их эксплуатации.

Для решения технологических и электроэнергетических задач диспетчеризации предлагается ввести систему на базе программно-технического комплекса ПТК «НЕВА» (ПТК «НЕВА»). Комплекс несет в себе такие функции как: учет расхода электрической энергии, слежение за текущими режимами работы, определение места короткого замыкания (КЗ) и расстояния до него, управление включениями, сбор и передача данных.

Важной частью комплекса является блок регистрации и контроля нормальных и аварийных режимов учета расхода энергоносителей (БРКУ). С помощью этого устройства можно исследовать параметры установившихся режимов и переходных процессов, фиксировать информацию по дискретным сигналам, отправлять сигналы управления, а так же принимать информацию со счетчиков.

В связи с этим уменьшатся масштабы проектирования и монтажных работ, так как сокращается число оборудования и кабельных связей, что значительно снизит внедренческие и эксплуатационные расходы. Так же ПТК «НЕВА» применяется для модернизации старых систем регистрации аварийных процессов.

На рисунке изображена схема системы диспетчеризации промышленного предприятия на базе ПТК «НЕВА».

Схема системы диспетчеризации промышленного предприятия на базе ПТК «НЕВА»

147

Система пронизывает все объекты энергохозяйства, от главной понижающей подстанции (1) разного класса напряжения, и до цеховых распределительных пунктов (2), распределяющих устройств (3) и трансформаторных подстанций (4). На каждом объекте производится сбор информации о режиме работы с применением аналоговых измерительных преобразователей (5) или цифровых многофункциональных измерительных преобразователей (6), а так же данных с терминалов многофункциональных преобразователей (МП) релейной защиты, МП автоматики РЗА (7) и устройств связи с объектами (8).

На подстанциях, для потребителей различных категорий, производится запись аварийных событий и проверка качества электрической энергии (9). И в зависимости от объема собираемой информации и реализуемых функций подбирается эффективность и комплектация контроллеров, что позволит сократить затраты по каждому из вводимых в систему объектов как технически, так и финансово.

Собранные данные попадают в диспетчерский терминал организации, выводятся на главный щит управления в виде мнемосхемы и на мониторы автоматизированных рабочих мест (10) диспетчера с помощью графиков и таблиц. На мнемосхеме производится отображение состояния устройства автономного ввода резерва, вводных выключателей, общей сигнализации состояния секций главного распределительного щита (ГРЩ).

Стоит отметить, что данный системный подход к решению задач диспетчеризации особенно востребован на промышленных предприятиях. На объектах «большой энергетики» в одной системе собранны функции нескольких систем, что усложняет монтаж и обслуживание. Это происходит по тому, что система энергетических предприятий характеризуется многообразием служб, каждая предназначена для определенных задач и оборудования. Совокупное обслуживание «общего» оборудования как следствие затрудняется. Система управления электрохозяйством промышленных предприятий, как правило, более компактна и не имеет данных помех для осуществления такой системы диспетчеризации.

Введение системы на базе ПТК «НЕВА» возможно поэтапно, так как эта система дорогостоящая. Срок службы ПТК «НЕВА» составляет 1520 лет. По мере совершенствования данных компании может быть произведена модернизация аппаратной части и программного обеспечения системы. ПТК «НЕВА» внедрен и эксплуатируется в некоторых регионах России и стран СНГ.

Список литературы

1. Смурнов Е.С. Автоматизация и диспетчеризация систем электроснабжения. Изд-во: Лаборатория книги, 2010. 101 с.

2. Журнал Автоматизация и It в энергетике. М.: Издательский дом: ИД АВИТ-ТЭК, 2017. 13 с.

3. Сайт ЗАО Научно-производственная фирма ЭНЕРГОСОЮЗ [Электронный ресурс] URL: http://energosoyuz.spb.ru (дата обращения: 10.11.2017).

Карницкий Валерий Юльевич, канд. техн. наук, доц., eiest.s a t.su. tula.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

Сухова Юлия Валерьевна, студент, yulia. suhova2015@yandex. ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

DISPATCHING OF POWER SUPPLY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

V.Y. Karnitsky, J. V.Sukhova

This article discusses the operation of the power dispatching system, and discusses the main functions that the system performs. The problems and shortcomings of the SDE are also presented. The solution of the issues is presented on the basis of the software and hardware complex "NEVA" (PTC "NEVA").

Key words: power supply dispatching system (SDS), control, regulation, information, software and hardware complex "NEVA ".

Karnitsky Valery Yulyevich, candidate of technical sciences, docent, eiestsatsu. tula. ru, Russia, Tula, Tula, Tula State University

Sukhova Julia Valer'evna, student, yulia. suhova2015@yandex. ru, Russia, Tula, Tula, Tula State University

УДК 621.3

АНАЛИЗ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЕ НА БАЗЕ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

В.Ю. Карницкий, М.В. Цыганов

Рассмотрено светодиодное освещение, его особенности, преимущества и проблемы эксплуатации светодиодных светильников.

Ключевые слова: светодиодные светильники, время-токовые характеристики, электрический драйвер, импульсный ток, характеристики автоматического выключателя.

Современные и разрабатываемые стандарты на освещение не предусматривают жестких ограничений и требований к использованию и проектированию искусственного освещения с применением светодиодных светильников имеющих лучшие технические характеристики в отличии от светильников с газоразрядными лампами.

Светодиодный светильник — самостоятельное устройство. Корпус уникален, специально спроектирован под светодиодный источник освещения. Конструктивно такой светильник состоит из металлического корпуса, служащего одновременно радиатором охлаждения, платы со светодиода-ми, электронного драйвера (преобразователя питания) и полупрозрачной пластмассовой полусферы.