ОБУЧАЮЩИЙ СТЕНД ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИКИ

Полезная модель относится к учебному оборудованию и может быть использована для практического обучения обслуживающего и дежурного персонала работе со средствами пожарной автоматики.
Теме пожарной безопасности уделяется большое внимание в нашей стране и в частности на промышленных объектах. В настоящее время, несмотря на имеющиеся инструкции, у оперативного и дежурного персонала недостаточно практических навыков для работы с оборудованием пожарной сигнализации, что в итоге влияет на скорость принятия решений. Только в результате обучения и приобретения практических навыков, персонал может решить возникающие проблемы.
Известно устройство автоматизированного контроля и испытаний технических средств и систем пожарной сигнализации и автоматики, содержащее блок датчиков, контрольно-измерительный прибор, первый процессорный блок, второй процессорных блок, блок коллективного отображения информации, блок исполнительных элементов и блок оповещения [RU 163012 U1, G09B 9/00 (2006.01), опубл. 10.07.2016].
Недостатком известного устройства является то, что не предусмотрено обучение персонала навыкам работы с приемно-контрольными приборами. Отсутствует возможность персоналу во время обучения принимать управленческие решения в работе пожарной автоматики (ручной запуск пожаротушения, постановка и снятие пожарных шлейфов с охраны). Отсутствует возможность поиска и принятия решений при поступлении различных информационных сообщений с системы пожарной автоматики.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является электрифицированный светодинамический стенд «Автоматическая система пожарной сигнализации», который представляет собой интерактивную информационную панель со светодиодной индикацией. Электрифицированный стенд предназначен для изучения и наглядной демонстрации структурной схемы и принципов действия автоматических систем пожарной сигнализации, основных узлов, приборов и устройств для систем подобного типа. Оборудование выполнено в объемном исполнении, имеет прочный алюминиевый корпус и каркас. Лицевая панель выполнена на пластиковой основе с полноцветной печатью. Стенд имеет крепления для установки на стену. В конструкцию учебного оборудования интегрированы высокочувствительные многоконтактные датчики для управления стендом при помощи магнитного воздействия приемо-передаюших устройств. В состав оборудования входят реальные действующие приемно-контрольные приборы и компоненты, образующие автоматизированное рабочее место. При помощи управляющего устройства выбирается любой из представленных приборов и компонентов. Выбранный пункт сопровождается подробным голосовым описанием «Виртуального учителя», который повествует о назначении приборов и компонентов автоматической системы пожарной сигнализации [Электрифицированный светодинамический стенд «Автоматическая система пожарной сигнализации», 2018. - http://zarnitza.ru/katalog-tovarov/pozharnaja-bezopasnost-grazhdanskaja-oborona-i-cherezvychajjnye-situatsii/dlja-spetsializirovannykh-uchrezhdenijj/uchebnoe-oborudovanie/elektrifitsirovannyjj-svetodinamicheskijj-stend-avtomaticheskaja-sistema-pozharnojj-signalizatsii/ (дата обращения 02.04.2018)].
Недостатком известного устройства является то, что отсутствует возможность имитировать различные состояния средств пожарной сигнализации, отсутствует возможность персоналу во время обучения принимать управленческие решения в работе пожарной автоматики (ручной запуск пожаротушения, постановка и снятие пожарных шлейфов с охраны), что значительно снижает качество обучения персонала.
Технической проблемой, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, является разработка конструкции стенда позволяющей повысить качество обучения персонала работе с техническими средствами пожарной сигнализации и автоматики, за счет повышения достоверности управленческих решений, принимаемых персоналом в условиях близких к реальным, в случае возникновения отказов в системах пожарной сигнализации.
Технический результат создания полезной модели заключается в расширении функциональных возможностей стенда.
Технический результат достигается тем, что обучающий стенд технических средств пожарной сигнализации и автоматики содержит лицевую панель, на которой размещены, пульт контроля и управления, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20М, прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями С2000-АСПТ, контрольно-пусковой блок С 2000 КПБ, резервный источник питания, прибор управления оповещением «Орфей», извещатели пожарные автоматические тепловые, извещатели пожарные автоматические дымовые, извещатели пожарные ручные, световое табло
«Выход», акустическая система, оповещатель охранно-пожарный световой «Порошок уходи», оповещатель охранно-пожарный световой «Порошок не входи», оповещатель охранно-пожарный световой «Автоматика отключена», имитационный стержень. К пульту контроля и управления по интерфейсной линии RS-485 подключены прибор приемно-контрольный охранно-пожарный и контрольно-пусковой блок, при этом к прибору приемно-контрольному охранно-пожарному подключены извещатели пожарные автоматические тепловые, извещатели пожарные автоматические дымовые, извещатель пожарный ручной и прибор управления оповещением, к которому подключено световое табло «Выход» и акустическая система, к прибору приемно-контрольному и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями подключены извещатели пожарные автоматические тепловые, извещатели пожарные автоматические дымовые, извещатель пожарный ручной, а также оповещатель охранно-пожарный световой «Порошок уходи», оповещатель охранно-пожарный световой «Порошок не входи», оповещатель охранно-пожарный световой «Автоматика отключена».
На фиг. 1 представлен внешний вид стенда технических средств пожарной сигнализации и автоматики.
На фиг. 2 представлена схема предлагаемого устройства.
На фиг. 1 и фиг. 2 позициями обозначены следующие элементы заявляемой полезной модели:
1 - лицевая панель;
2 - пульт контроля и управления;
3 - прибор приемно-контрольный охранно-пожарный;
4 - прибор приемно-контрольный управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями;
5 - контрольно-пусковой блок;
6 - резервный источник питания;
7 - прибор управления оповещением;
8 - извещатели пожарные автоматические тепловые;
9 - извещатели пожарные автоматические дымовые;
10 - извещатели пожарные ручные;
11 - световое табло «Выход»;
12 - акустическая система;
13 - оповещатель охранно-пожарный световой «Порошок уходи»;
14 - оповещатель охранно-пожарный световой «Порошок не входи»;
15 - оповещатель охранно-пожарный световой «Автоматика отключена»;
16 - имитационный стержень;
17 - источник питания.
Обучающий стенд технических средств пожарной сигнализации и автоматики (фиг. 1) содержит лицевую панель 1, на которой закреплены посредством крепежных элементов (не показано) пульт контроля и управления 2, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 3, прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями 4, контрольно-пусковой блок 5, резервный источник питания 6, прибор управления оповещением 7, например, четыре извещателя пожарных автоматических тепловых 8, например, четыре извещателя пожарных автоматических дымовых 9, например, два извещателя пожарных ручных 10, световое табло «Выход» И, акустическая система 12, оповещатель охранно-пожарный световой «Порошок уходи» 13, оповещатель охранно-пожарный световой «Порошок не входи» 14, оповещатель охранно-пожарный световой «Автоматика отключена» 15, имитационный стержень 16.
К пульту контроля и управления 2, например, ПКУ «С2000-М» (фиг. 2) по интерфейсной линии RS-485 подключают прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 3, например, «Сигнал - 20М» и контрольно-пусковой блок 5, например, «С 2000 КПБ». К прибору приемно-контрольному охранно-пожарному 3, например, «Сигнал-20М» подключены шлейфы пожарной сигнализации в составе извещателей пожарных автоматических тепловых 8, например, ИП 109 в количестве двух штук, извещателей пожарных автоматических дымовых 9, например, ИП 212-3СУ в количестве двух штук, извещатель пожарный ручной 10, например, ИПР 3СУ и через «сухой контакт» подключен прибор управления оповещением 7, например, «Орфей». К прибору управления оповещением 7, например, «Орфей» подключены шлейфы оповещения в составе светового табло «Выход» 11 и акустической системы 12, например, АС 2-2. В составе стенда также применяют прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями 4, например, «С2000-АСПТ», к которому отдельными шлейфами пожарной сигнализации подключены извещатели пожарные автоматические тепловые 8, например, ИП 109 в количестве двух штук, извещатели пожарные автоматические дымовые 9, например, ИП 212-3СУ в количестве двух штук, извещатель пожарный ручной 10, например ИПР 3СУ, а также подключены шлейфы оповещения в составе: оповещатель охранно-пожарный световой «Порошок уходи» 13, оповещатель охранно-пожарный световой «Порошок не входи» 14, оповещатель охранно-пожарный световой «Автоматика отключена» 15.
Пульт контроля и управления 2 (фиг. 2), например, ПКУ «С2000 - М», прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 3, например, «Сигнал - 20М», прибор контрольно-пусковой блок 5, например, «С 2000 КПБ» и прибор управления оповещением 7, например, «Орфей» запитаны от резервного источника питания 6, например, «Скат 1200» по линии 12 В. Резервный источник питания 6, например, «Скат 1200» и прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями 4, например, «С2000-АСПТ» запитаны от источника питания 17, например, сети переменного тока 220 В. Имитационный стержень 16 предназначен для имитации возникновения задымления извещателей пожарных автоматических дымовых 9, например, ИП 212-3СУ.
Для изготовления предлагаемого устройства используют стандартные средства и технологии.
При осуществлении полезной модели могут быть использованы следующие варианты технической реализации устройства.
В дежурном (штатном) режиме, при отсутствии тревожных сообщений, световые индикаторы приборов (за исключением индикатора резервного источника питания 6) не должны светиться, на информационном табло пульта контроля и управления 2 отображается текущее время. Световой индикатор пульта контроля и управления 2 является визуальным информатором о поступившем сообщении. Включение светового индикатора пульта контроля и управления 2 свидетельствует о поступлении информации.
Для имитации срабатывания извещателя пожарного автоматического дымового 9 необходимо ввести имитационный стержень 16 в центр технологического отверстия, например, ИП 212 3СУ, предназначенного для проверки работоспособности указанного извещателя (имитирующее воздействие дыма), проконтролировать срабатывание извещателя пожарного автоматического дымового 9 по включению его светодиодного индикатора и по выдаче сигнала «Предупреждение» на пульте контроля и управления 2, например, ПКУ «С2000-М». Звук прибора, сигнализирующий о срабатывании, отключают кнопкой.
При поступлении тревожных сообщений на пульт контроля и управления 2 и включении звуковой сигнализации на экране информационного табло пульта контроля и управления 2 отображается информация, имеющая следующий вид: режим прибора (предупреждение, пожар, неисправность) адрес прибора/номер шлейфа.
По сообщению на информационном табло пульта контроля и управления 2 следует определить тип сообщения и номер шлейфа, по которым определить условное место расположения защищаемого помещения.
При имитации срабатывания второго извещателя пожарного автоматического дымового 9 пульт контроля и управления 2 переходит в режим «пожар» и передает сигнал на исполнительные устройства - запуск оповещения (прибор управления оповещением 7, например, «Орфей»), пуск пожаротушения (прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями 4, например, «С2000-АСПТ»), управление вентиляцией и пожарными задвижками (контрольно-пусковой блок 5, например, «С 2000 КПБ»), включаются оповещатель охранно-пожарный световой «Порошок уходи» 13 и оповещатель охранно-пожарный световой «Порошок не входи» 14.
Для отключения речевого оповещателя через пункт меню на пульте контроля и управления 2, например, ПКУ «С2000-М» выполняют следующие действия:
- ПАРОЛЬ: Введите пароль 1234.
-  СБРОС ТРЕВОГ: Выберете пункт меню «СБРОС ТРЕВОГ» клавишами «» и «» и нажмите клавишу «ENT», либо для быстрого перехода нажмите клавишу «3».
- АДРЕС: Наберите адрес прибора (допустимое значение от 1 до 127) с которого пришло тревожное сообщение при помощи клавиш 1, 2, 3 … и т.д., либо выберете допустимое значение адреса клавишами «» и «» и нажмите клавишу «ENT».
После устранения причины срабатывания нажать кнопку «сброс», пульт контроля и управления 2 переходит в дежурный режим «норма».
Извещатели пожарные ручные 10, например, ИПР 3СУ служат для подачи сигнала о возгорании на пульт контроля и управления 2 вручную. При повороте ручки извещателя 10 вниз, на пульт контроля и управления 2 «Пожар» ПО. Так же, как и в предыдущем случае включается речевое оповещение. При нажатии на кнопку «сброс» на пульт контроля и управления 2 будут приходить повторные сигналы о срабатывании извещателя пожарного ручного 10 до тех пор, пока рычаг извещателя пожарного ручного 10 не будет переведен в исходное положение.
Для имитации срабатывания извещателя пожарного автоматического теплового 8, например, ИП 109 необходимо нагреть его чувствительный элемент, проконтролировать срабатывание извещателя пожарного автоматического теплового 8 по включению его светодиодного индикатора и по выдаче сигнала «Внимание» на пульт контроля и управления 2, например, ПКУ «С2000-М». При имитации срабатывания второго теплового пожарного автоматического извещателя 8 пульт контроля и управления 2 переходит в режим «Пожар» и передает сигнал на исполнительные устройства.
С помощью стенда возможна имитация следующих режимов работы и ошибок пульта контроля и управления 2, например, ПКУ «С2000-М»:
ПОЖАР - пожарная тревога (сработало, например, два автоматических пожарных извещателя в одном шлейфе или один извещатель пожарный ручной);
ВНИМАНИЕ - внимание! Опасность пожара (сработал, например, один автоматический пожарный извещатель в одном шлейфе);
ОБРЫВ ШС - обрыв шлейфа сигнализации;
КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ - короткое замыкание пожарного шлейфа;
НЕИСПРАВНОСТЬ - неисправность пожарного оборудования;
ОШИБКА ПАРАМ. ШС - шлейф сигнализации неработоспособен из-за ошибки параметров конфигурации;
СБРОС ТРЕВОГИ - сброшена тревога; ВЗЛОМ КОРПУСА - открыт корпус прибора;
АВАРИЯ ПИТАНИЯ -напряжение питания прибора вышло за допустимые границы;
АВАРИЯ БАТАРЕИ - батарея отсутствует или требуется замена;
АКБ РАЗРЯЖЕН - аккумуляторная батарея разряжена;
АВАРИЯ 220 В - авария сети 220 В;
ПОТЕРЯН ПРИБОР - ПКУ «С2000-М» потеряна связь с каким-либо прибором по интерфейсной линии RS-485.
Применение в предлагаемом устройстве автоматических и ручных пожарных извещателей, а именно извещателей пожарных автоматических тепловых 8, извещателей пожарных автоматических дымовых 9 и извещателей пожарных ручных 10, которые имеют различные принципы обнаружения и различные методы обработки и обмена информацией позволяют своевременно обнаружить пожар.
Применение пульта контроля и управления 2, например, ПКУ «С2000-М» позволяет обработать информацию, которая поступает с пожарных извещателей 8, 9 и 10, и выдать результат оператору.
Применение прибора управления оповещением 7, например, «Орфей» позволяет запустить оповещение.
Применение прибора приемо-контрольного и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями 4, например, «С2000-АСПТ» позволяет запустить пожаротушение.
Применение контрольно-пускового блока 5, например, «С 2000 КПБ» позволяет управлять вентиляцией и пожарными задвижками, а также осуществлять контроль целостности цепи питания световых табло и источников резервного питания.
Все элементы устройства тесно взаимосвязаны между собой и эффективность работы устройства в целом зависит от надежности и стабильности работы каждой ее составляющей.
К отличительным особенностям предлагаемого стенда относятся - широкий состав приборов, совмещение приборов пожарной сигнализации, оповещения и автоматического пожаротушения в единую конструкцию, а также имеется возможность подключения и управления исполнительными устройствами, подключения персонального компьютера для программирования системы. К другим особенностям можно отнести возможность применения приборов различных фирм производителей, например, «Bolid», «Аргус - Спектр», «Ирсэт - Центр».
Предлагаемое устройство обеспечивает обучение и закрепление навыков персонала по принятию достоверных (эффективных) решений при отработке сложных алгоритмов управления и текущих состояний, которые могут быть идентифицированы во время моделирования работы автоматической системы пожарной сигнализации и пожаротушения, например, на базе оборудования «Bolid». Стенд позволяет освоить методику поиска и принятия решений при поступлении различных сообщений на пульт контроля и управления, наглядно изучить принципы работы средств пожарной автоматики и методы устранения неисправностей указанных средств.
Для оценки эффективности предложенного технического решения, работа стенда опробована, осуществлена возможность имитировать различные состояния средств пожарной автоматики.
Таким образом, заявляемое устройство за счет предлагаемой конструкции позволяет повысить качество обучения персонала работе по обслуживанию средств пожарной автоматики, с целью обеспечения эффективной защиты объектов, путем обнаружения, сообщения и подавления очага горения в начальный момент пожара, при этом существует возможность расширения ассортимента технических средств, предназначенных для обучения персонала работе со средствами пожарной автоматики.