СПРИНКЛЕРНЫЙ ОРОСИТЕЛЬ ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ ВОДЫ

Полезная модель относится к пожарной технике, а именно, к спринклерным оросителям для тушения тонкораспыленной водой.
Известен серийно изготавливаемый спринклерный ороситель «Аквамастер» (1), в котором для выброса клапана за пределы дужек используется откидная пружина, закрепленная на дужках, а в качестве уплотнителя между клапаном и штуцером используется тарельчатая пружина. Описанный ороситель состоит из множества деталей и является достаточно громоздким.
Задачей полезной модели является уменьшение геометрических размеров оросителя за счет оптимального количества входящих в него деталей и повышение технологичности его изготовления.
Поставленная задача решается спринклерным оросителем тонкораспыленной воды, содержащем термоколбу, фильтр, распылитель в виде цилиндра, прикрепленный к штуцеру, имеющему кронштейн в виде дуги, и установленную в нем втулку, в которой выполнены входное и выходное отверстия, соосные с отверстиями распылителя, который, в свою очередь, имеет гнездо в рабочей поверхности для фиксации одного конца термоколбы (тепловой замок), другой конец которой расположен в клапане, отличающемся тем, что на поверхности клапана выполнен срез со стороны выходного отверстия втулки, а между штуцером и клапаном выполнена уплотнительная прокладка из фторопласта.
Ороситель работает следующим образом.
При достижении критической для данной термоколбы 2 температуры, жидкость в термоколбе вскипает и термоколба взрывается, клапан 6 из-за давления воды вытесняется из штуцера и, благодаря срезу на своей поверхности, беспрепятственно (не застревая в распылителе) вылетает за пределы дужек, поток огнетушащего вещества при рабочем давлении более 0,5 МПа, проходя через фильтр 8 и втулку 7, формируется в струю, которая попадая на распылитель 4, распыляется, образуя факел с каплями, имеющими средний диаметр менее 150 мкм.
Уплотнительная прокладка 5, выполненная из современного материала, фторопласта, имеет более длительный срок эксплуатации и позволяет повысить эксплуатационные характеристики оросителя.
Конструкция оросителя представлена на рис.1, где:
1 - штуцер с кронштейном,
2 - термоколба,
3 - клеевой состав,
4 - распылитель,
5 - уплотнительная прокладка,
6- клапан,
7 - втулка,
8 - фильтр.
Ороситель имеет меньшие габаритные размеры, что позволяет использовать малоинерционные термоколбы, снижающие инерционность срабатывания установки пожаротушения и большие потери материальных ценностей, а также меньшее количество деталей, что сокращает трудоемкость сборки.
Использованная литература:
1. ТУ 4854-001-29349769-2005, «Спринклерный ороситель «Аквамастер».