УСТРОЙСТВО КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ СЕРИИ К-104М (К-104 МС1)

Полезная модель относится к электротехнике, к комплектным распределительным устройствам (КРУ) с выкатными элементами двухстороннего обслуживания на номинальное напряжение до 10 кВ, номинальный ток до 1600 А, номинальный ток отключения 40 кА, предназначенным для всех видов электростанций и электроподстанций энергосистем/ в том числе и для объектов промышленности и атомной энергетики.
КРУ состоит из одного или набирается из нескольких шкафов, согласно желанию заказчика.
Цель создания полезной модели - повышение надежности и безопасности работы шкафов КРУ в результате модификации конструкции, обеспечивающей надежное энергоснабжение объекта применения.
Известно комплектное распределительное устройство серии К-104 на напряжение до 10 кВ, номинальный ток до 1600 А, ток отключения 31,5 кА с маломасляными или вакуумными выключателями, устанавливаемыми на выкатном элементе (1).
Корпус шкафа с выключателем имеет сборно-сварную конструкцию и собирается из предварительно сваренных плоских рам: основания, вертикальной, боковых, фасадных и верхней задней.
Корпус металлическими перегородками разделен на три отсека: выкатного элемента, сборных шин и линейного.
Шкаф КРУ с выключателем шинного ввода состоит из трех блоков: корпуса, выкатного элемента и релейного шкафа. Шкаф кабельного ввода дополнительно имеет шинный блок для кабельного ввода
внизу. Отсек выкатного элемента отделен от отсека сборных шин и линейного глухой перегородкой вертикальной рамы. В этой перегородке в проходных изоляторах смонтированы неподвижные штыревые разъемные контакты главных цепей.
Отсек сборных шин отделен от линейного глухой перегородкой. В отсеке расположены на опорных изоляторах сборные шины по треугольнику .
В линейном отсеке размещены: трансформаторы тока/ заземляющий разъединитель, конечный выключатель разгрузочного клапана отсека выкатного элемента, конечный выключатель заземляющего разъединителя, неподвижные (линейные) контакты главной цепи, шины ввода и, в зависимости от электрических схем главных цепей, шины отпаек в соседние шкафы от шин ввода.
В отсеке выкатного элемента размещены: шторочный механизм с приводным устройством/ приводное устройство заземляющего разъединителя, провода вспомогательных цепей, защищенные металлорукавом и металлическими кожухами.
В верхней части отсека расположены две неподвижные колодки штепсельного разъема для связи вспомогательных цепей, вытяжной канал с разгрузочным клапаном между задней стенкой релейного шкафа и перегородкой линейного отсека.
Для защиты отсека сборных шин от электродугового короткого замыкания по торцам шкафов КРУ устанавливаются дугоуловители, представляющие собой металлоконструкции с закрепленными внутри шинами, которые являются продолжением сборных шин секции.
Сверху дугоуловители имеют разгрузочные клапаны с конечными выключателями/ подключенными в цепь отключения вводного выключателя .
Предлагаемая полезная модель - Устройство комплектное распределительное серии К-104М (К-104МС1) имеет существенные отличия и преимущества от аналога.
Конструкция отсека выкатного элемента кроме применения маломасляного или вакуумного выключателя предусматривает установку элегазового (SFe) выключателя.
Расширена модификация вводов. Кроме шинного ввода и кабельного ввода снизу осуществляется кабельный ввод сверху с помощью кабельного блока/ который установлен на линейном отсеке шкафа КРУ. Кабельный блок позволяет максимально устанавливать четыре кабеля сечением каждого 3 х 240 мм.
В релейном шкафу установлено комплектное электронное устройство (КЭУ)/ микропроцессорное устройство SPAC или БМРЗ релейной защиты и автоматики/ либо любое устройство инофирм (Сименс, Alstom, Merlen Yeren и др.).
Для защиты отсека сборных шин от электродуговых коротких замыканий могут быть применены кроме дугоуловителей:
а)фотодатчики/ которые устанавливаются через каждые два на третьем шкафу КРУ. Фотодатчики в сочетании со схемами защиты ограничивают время действия открытой электрической дуги внутри шкафа до 0/2 с;
б)в отсеке сборных шин проложена дополнительная - четвертая дугоулавливающая шина (антенна). При возникновении электрической дуги сигнал/ появившийся на антенне/ перемещается на трансформатор тока дуговой защиты/ установленный в крайнем правом шкафу/ и через токовое реле поступает на вводный выключатель.
(в общем случае) коммутационную аппаратуру, шторки, заземляющие и блокировочные устройства (токоведущие части), неподвижные электрические контакты главной цепи, дуговую защиту отсеков от разрушения открытой электрической дугой.
В корпусе размещены: отсек вйкатного элемента 1 с выключателем 2 и фасадной дверью б, релейный шкаф 3, линейный отсек 4, отсек сборных шин 5.
Корпус шкафа КРУ устанавливается на закладных основаниях швеллерах 7, которые укладываются в строительные конструкции распределительного устройства.
На фиг.2 показан кабельный ввод сверху выполненный с помощью кабельного блока 8, который установлен на линейном отсеке 4 шкафа КРУ.
Применение комплектных распределительных устройств серии К-104М (К-104МС1) обеспечивает повышение надежности и безопасности работы и позволяет эксплуатировать их в районах с сейсмичностью до 9 баллов по шкале MSK-64 (К-104МС1), а также в районах с тропическим климатом.
Предприятию на КРУ серии К-104М (К-104МС1) выдан сертификат соответствия № РОСС RU.MB02.H.00279, действительный до 23 марта 2004 г.