СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

Силовой кабель
Полезная модель относится к кабельной технике, а именно к конструкциям многожильных кабелей с пластмассовой изоляцией, предназначенных для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение до 10 кВ и в сетях постоянного напряжения до 3 кВ при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50°С при относительной влажности до 98%.
Известны силовые кабели, имеющие полиэтиленовую изоляцию (1).
Существенным недостатком этих кабелей является то обстоятельство, что полиэтилен является горючим материалом.
Наиболее близким из числа известных к предлагаемому по технической сущности является силовой кабель, содержащий скрученные в одном направлении токопроводящие жилы, каждая из которых покрыта изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки И40-13А (ГОСТ 5960-72) и расположенную поверх токопроводящих жил оболочку из поливинилхлоридного пластиката марки НГН 40-32 (ТУ 2246-010-0576190-96) (2). Использование указанных поливинилхлоридных пластикатов при изготовлении кабеля позволяет повысить его негорючесть однако в условиях пожара имеет место значительное выделение дыма и коррозионноактивного хлористого водорода, что не удовлетворяет требованиям к кабелям по характеристикам пожаробезопасности.
Поставленная задача заключалась в разработке конструкции силового кабеля, имеющего пониженное, как дымообразование, так и выделение хлористого водорода в условиях пожара при сохранении высокой степени негорючести.
МКИ 7 HOI В 7/04
изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и, расположенную поверх скрученных токопроводящих жил внепшюю оболочку из поливинилхлоридного пластиката, изоляция и внешняя оболочка выполнены из поливинилхлоридного пластиката, включающего, мас.ч.: поливинилхлорид 100, сложноэфирный пластификатор 40-55, свинцовый стабилизатор 5-7, антипирен-дымоподавитель 60-130, ионол с дифенилолпропаном в соотношении 3:1-1:3 0,4-1 и/шш двуокись титана с каолином дегидратированным в соотношении 2:1-1:2 10-20.
Силовой кабель может быть также снабжён бронёй, наложенной поверх скрученных токопроводящих жил. В частности, броня представляет собой бронеленту из стали толщиной 0,3-0,5 мм.
Дополнительно силовой кабель может также содержать внутреннюю оболочку, расположенную под внешней оболочкой и выполненную из поливинилхлоридного пластиката, включающего, мас.ч.: поливинилхлорид 100, сложноэфирный пластификатор 60-80, свинцовый стабилтзатор 3-6, антипирен-дымоподавитель 120520, ионол с дифенилолпропаном в соотношении 3:1-1:3 0,4-1 и/или двуокись титана с каолином дегидратированным в соотношении 2:1-1:2 10-20.
Полезная модель поясняется чертежом.
На фиг.1 показан силовой кабель в разрезе (по п.1 формулы).
На фиг.2 - также кабель в разрезе (по п.2 формулы).
На фиг. 3 - также кабель в разрезе (по п.З формулы).
Силовой кабель содержит скрученные в одном направлении токопроводящие жилы 1, покрытые изоляцией 2 и внепшюю оболочку 3.
Дополнительно кабель может быть снабжён бронёй 4, наложенной поверх скрученных токопроводящих жил 1.
5
Кроме того, кабель дополнительно может содержать наружный защитный покров 6.
Далее приводятся сведения, подтверждающне возможность осуществления полезной модели.
В качестве материала изоляции 2 и внешней оболочки используют поливинилхлоридный пластикат, включаюощй, мас.ч.: поливинилхлорид 100, сложноэфирный пластификатор 40-60, свинцовый стабилизатор 4-7, антипирендымоподавитель 60-130, иоиол с дифенилолпропаном в соотношении 3:1-1:3 и/или двуокись титана с каолином дегидратированным в соотношении 2:1-1:2 10-20.
Внутренняя оболочка вьшолнена из поливиннлхлоридного пластиката, включающего, мас.ч.: поливинилхлорид 100, сложноэфирный пластификатор 60-80, свиицовый стабилизатор 3-6, антипирен-дымоподавитель 120-520, ионол с дифенилолпропаном в соотношении 3:1-1:3 0,4-1 и/или двуокись титана с каолином дегидратированнЕлм в соотношении 2:1-1:2 10-20.
Применяемые для изготовления предлагаемого кабеля химические продукты выпускаются промышленностью и не являются дефицитными и дорогими.
Токопроводяпще жилы 1 изготавливают из традиционных для электрических кабелей меди и алюминия скруткой проволоки на обычном крутильном оборудовании.
Далее на токопроводящую жилу 1 на экструзионной машине накладывают изоляцию 2. Изолированные таким образом жилы скручивают повивной скруткой в одну сторону по всем повивам. Поверх скрученной заготовки силового кабеля на экструзионной машине накладывают внешнюю оболочку 3.
Таким же образом быть изготовлена и наложена внутренняя оболочка.
Наложение брони 4 осуществляют на традиционном оборудовании бронировочной машине.
дымообразование по МЭК 61034-1,2 и на содержание хлористого водорода в продуктах горения по ГОСТ Р МЭК 60754-1,2.
Параллельно, аналогичным испытаниям были подвергнуты образцы известного силового кабеля марки ВВГ.
Результаты испьпш1ий приведены в таблице.
Характеристики
Соответствие кабелей ребованиям:
1.на нераспространение горения кабелей расположенных в пучках по ГОСТ Р МЭК 332-3-96
2.на дымообразование по МЭК 61034-1,2
3. на содержание хлористого водорода в продуктах горения по ГОСТ Р МЭК 60754-1,2
Кабельное изделие
известный кабель
предлагаемый кабель
Соответствует, длина
Соответствует, длина прогоревшей части прогоревшей части кабеля,7-2,2 м кабеля 1,6 - 2,0 м
Соответствует,
Не соответствует, сохранение видимости сохранение видимости менее 60% не менее 75%
Содержание хлористого
Содержание водорода: 10- 20% хлористого водорода: 25 - 35%
Источники информации
1.Д.С,Бачелис и др. Электрические кабели, провода и шнуры. М.-Л., ГЭИ, 1963, С.347.
2.Н.И.Белоруссов и др. Электрические кабели, провода и шнуры. М. Электроиздат, 1987, с. 251.
3.Кабели, не распространяющие горение, для атомных электростанций. ТУ 16705.126-86.