К вопросу классификации трубопроводов пара и горячей воды

дывания и т.п. Вал насоса должен быть надежно огражден во избежание возможного травматизма обслуживающего персонала [1].

К требованиям II группы можно отнести и следующие правила:

• эксплуатация насоса и его систем должна производиться в соответствии с требованиями эксплуатационной документации;

• при эксплуатации должно быть исключено направление вращения вала насоса в сторону, не предусмотренную эксплуатационной документацией;

• перед пуском насос должен заполняется перекачиваемой жидкостью;

• температура доступных для прикосновения обслуживающего персонала наружных поверхностей насоса не должна превышать 45°С;

• перед пуском должна открываться задвижка на всасывающем трубопроводе;

• работа насоса при закрытой арматуре на напорном патрубке не должна превышать времени, указанного в эксплуатационной документации;

• во время работы насоса не должны допускаться действия, требующие контакта обслуживающего персонала с работающим оборудованием;

• шум и вибрация в рабочих условиях не должны превышать установленные стандартами допустимые уровни;

• на нагнетательном трубопроводе должен быть предусмотрен обратный клапан.

В дополнение к вышеперечисленному важным требованием для соблюдения, а также для проверки при техническом диагностировании и экспертизе промышленной безопасности является то, что система автоматизации, защиты, сигнализации и контроля насосного агрегата должна обеспечивать его безопасную работу и осуществлять аварийную остановку при нарушении заданных паспортных параметров работы, влияющих на безопасность [2].

III группа требований - требования к эксплуатационной и ремонтной документации [3, 4]. На первый взгляд может показаться, что требования в этой группе достаточно формальные и не имеют ничего общего с качественной и безопасной работой оборудования. Однако, именно наличие и своевременное ведение, заполнение такого рода документов обеспечивает возможность проследить тенденцию технического состояния и вовремя принять необходимые меры для улучшения качества работы центробежного насоса. К таким документам относятся [3, 4]:

• паспорт;

• инструкция по монтажу и эксплуатации;

• книги ремонтов;

• ремонтный формуляр и т. д.

Подводя итоги, отметим, что в настоящей статье рассмотрены далеко не все требования, соблюдение которых обеспечит безопасную эксплуатацию центробежного насоса. Приведены основные требования, несоблюдение которых наиболее критично и может привести к аварии и человеческим жертвам.

Список литературы:

1. ГОСТ 12.2.003 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности».

2. М2-96 «Методика диагностирования технического состояния и определения остаточного ресурса центробежных компрессоров и насосов».

3. ОСТ 26-06-2028-96 «Насосы общепромышленного назначения. Требования безопасности».

4. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывоопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств». Утверждены Приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 №96.

К ВОПРОСУ КЛАССИФИКАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Савинцева Юлия Игоревна

Ведущий специалист ЗАО НДЦНПФ «Русская лаборатория», г. Санкт-Петербург

Потеряхин Дмитрий Иванович

Ведущий специалист ЗАО НДЦ НПФ «Русская лаборатория», г. Санкт-Петербург

Хазиев Рустам Ахметнабиевич

Ведущий специалист ЗАО НДЦ НПФ «Русская лаборатория», г. Санкт-Петербург

Шипунова Татьяна Владимировна

Ведущий специалист ЗАО НДЦ НПФ «Русская лаборатория», г. Санкт-Петербург

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены вопросы классификации трубопроводов пара и горячей воды в условиях измененной нормативной документации. Рассмотрены недостатки новой нормативной документации. Даны рекомендации, позволяющие устранить существующие недостатки.

ABSTRACT

In the present paper there were considered aspects of Seam and hot water pipelines classification in case of current legal requirements have been changed. The main disadvantages of the current legal requirements were discussed. There were given recommendations for changing of these disadvantages.

Ключевые слова: трубопроводы пара и горячей воды, нормативная документация, экспертиза промышленной безопасности.

Keywords: Seam and hot water pipelines, legal requirements, safety expert review.

В конце 2014г. произошли существенные изменения в области основной нормативной документации, регламентирующей техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением. Вступление в силу Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности [1] привело к отмене целого ряда нормативных документов:

• ПБ 03-576-03 [4];

• ПБ 10-573-03 [6];

• ПБ 10-574-03 [7];

• ПБ 10-575-03 [8].

С этого момента основные требования к техническому освидетельствованию, техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности оборудования устанавливаются Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности [1], а также Техническим регламентом Таможенного союза 032/2013 [2]. При проведении экспертизы промышленной безопасности технических устройств необходимо руководствоваться новыми нормативными документами, существенно отличающимися от отмененных. Так, в [1] остался нераскрытым вопрос классификации оборудования. Если для сосудов и аппаратов критерии классификации изложены в [3] и [5], то для трубопроводов пара и горячей воды ситуация обстоит несколько иначе.

В [6] устанавливались требования к проектированию, конструкции, материалам, изготовлению, монтажу, ремонту

и эксплуатации трубопроводов, транспортирующих водяной пар с рабочим давлением более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) или горячую воду с температурой свыше 115°С. При этом [6] не распространялся на:

1) трубопроводы, расположенные в пределах котла;

2) сосуды, входящие в систему трубопроводов и являющиеся их неотъемлемой частью;

3) трубопроводы, устанавливаемые на морских и речных судах и на других плавучих средствах;

4) трубопроводы, устанавливаемые на подвижном составе железнодорожного, автомобильного и гусеничного транспорта;

5) трубопроводы I категории с наружным диаметром менее 51 мм и трубопроводы II, III и IV категории с наружным диаметром менее 76 мм;

6) сливные, продувочные и выхлопные трубопроводы котлов, трубопроводов, сосудов, редукционно-охладитель-ных и других устройств, соединенные с атмосферой;

7) трубопроводы атомных электростанций и установок;

8) трубопроводы специальных установок военного ведомства;

9) трубопроводы, изготовленные из неметаллических материалов.

До декабря 2014 года категория трубопроводов пара и горячей воды определялась в соответствии с [6] (см. табл.).

Таблица

Категории и группы трубопроводов по [6]

Категория трубопроводов Рабочие параметры среды

Группа Температура, °С давление, МПа

1 Св. 560 не ограничено

I 2 Св. 520 до 560 То же

3 Св. 450 до 520 к

4 До 450 Более 8,0

1 Св. 350 до 450 До 8,0

II 2 До 350 Более 4,0

1 Св. 250 до 350 До 4,0

III 2 До 250 Более 1,6

IV Св. 115 до 250 Более 0,07

После отмены документов [4, 6, 7, 8] при проведении технического освидетельствования встает вопрос, какими нормативными документами руководствоваться при классификации трубопроводов пара и горячей воды. Если рассмотреть действующие нормативные документы, то таблицу с категориями и группами трубопроводов можно найти в приложении А к [9]. Анализ показывает, что эти таблицы полностью идентичны друг другу. Таким образом, измене-

ний в определении категории и группы трубопроводов пара и горячей воды пока не произошло.

Тем не менее, инструкция СО 153-34.17.464-2003, что следует из названия, распространяется только на трубопроводы пара и горячей воды II, III и IV категорий. В этой связи в рамках действующей нормативной документации остается открытым вопрос о корректности использования классификации трубопроводов в соответствии с [9] при работе с трубопроводами пара и горячей воды I категории.

Таким образом, рассмотренный пример, к сожалению, подтверждает печальный опыт замены действующей нормативной документации новой, когда имеет место достаточно критичное проявление недоработок и недочетов, приводящее к формальному отсутствию действующей документации, регламентирующей действия с теми или иными производственными объектами.

Список литературы:

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением». Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №116 от 25.03.2014г.

2. Технический Регламент Таможенного Союза 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

3. ГОСТ Р 52630-2012 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия».

4. ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».

5. ПБ 03-584-03 «Правила проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов стальных сварных».

6. ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды».

7. ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации водогрейных котлов».

8. ПБ 10-575-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных».

9. СО 153-34.17.464-2003 «Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий»

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Савинцева Юлия Игоревна

Ведущий специалист ЗАО НДЦ НПФ «Русская лаборатория», г. Санкт-Петербург

Потеряхин Дмитрий Иванович

Ведущий специалист ЗАО НДЦ НПФ «Русская лаборатория», г. Санкт-Петербург

Хазиев Рустам Ахметнабиевич

Ведущий специалист ЗАО НДЦ НПФ «Русская лаборатория», г. Санкт-Петербург

Шипунова Татьяна Владимировна

Ведущий специалист ЗАО НДЦ НПФ «Русская лаборатория», г. Санкт-Петербург

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены отличительные особенности емкостей и резервуаров для хранения нефтепродуктов. Приведен перечень нормативной документации. Рассмотрены особенности оценки технического состояния емкостей и резервуаров. Проанализированы отличительные особенности при проведении неразрушающего контроля.

ABSTRACT

In the present paper there were considered di^inctive features of chambers and tanks for oil borage. The required regulatory documents li& was performed. There were analyzed special features of chambers and tanks integrity e^imation. The diflinctive features of nonde^ructive teeing were analyzed in each case.

Ключевые слова: сосуды малого и среднего давления, нормативная документация, оценка технического состояния.

Keywords: low- and mid-pressure vessels, regulatory documents, integrity e^imation.

Оборудование, предназначенное для хранения нефтепродуктов, имеется на любом предприятии или производстве нефтехимической промышленности. В зависимости от объема хранения нефтепродуктов можно выделить два основных типа оборудования: емкости и резервуары [1].

Емкости - сосуды, работающие под давлением или без, герметически закрытые. Один из самых распространенных видов емкостей представляет собой горизонтальную или вертикальную цилиндрическую сварную конструкцию (сосуд), основными элементами которой являются обечайка и два днища (плоских, конусных, эллиптических, сферических и др.). На корпусе емкости располагаются штуцера для входа и выхода среды и люки. Опорами для такого сосуда могут быть опорные лапы, стойки или седловые опоры. Местом эксплуатации емкостей могут быть как открытые площадки, так и закрытые помещения. Такие сосуды ис-

пользуют для хранения сравнительно небольшого объема продукта.

Для хранения десятков, сотен и тысяч кубометров продукта чаще используют резервуары. Размеры резервуаров нередко превышают габариты подвижного железнодорожного состава. Поэтому оборудование на заводе изготавливается по частям, а окончательная сборка и монтаж происходят уже на месте предстоящей эксплуатации.

Резервуары - это уже скорее наземные сооружения, нежели сосуды. Частным случаем резервуара является вертикальный цилиндрический стальной резервуар. Обычно он представляет собой стальную цилиндрическую конструкцию, состоящую из обечайки, плоского днища и кровли. Обечайка изготавливается из нескольких поясов. Обечайка и днище изготавливаются из рулонных заготовок, сваренных из отдельных листов. Вертикальные стальные резерву-