ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Полезная модель относится к технике распределения газов, а именно к газораспределительным станциям, предназначенным для понижения давления природного газа до необходимого уровня при снабжении газом отдельных потребителей, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также населенных пунктов на ответвлениях от магистральных и промысловых газопроводов.
Известны ГРС [Р.А.Кантюков, В.А.Максимов, М.Б.Хадиев «Компрессорные и газораспределительные станции», учебное пособие, Казань: Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова - Ленина, 2005 г., с.104-105], основой конструкции которых является блок-бокс или ряд их, корпуса которых выполнены из трехслойных панелей заводского изготовления, а внутри боксов размещены следующие основные блоки: технологический, управления контрольно-измерительными приборами и автоматики. В составе технологического блока имеются подблоки переключений, очистки, подогрева, редуцирования, измерения расхода газа и одоризации. В ряде изданий их также называют блоками, подчеркивая их самостоятельное значение. На монтажной площадке блоки соединяются трубопроводами и кабелями, оснащаются вспомогательным оборудованием (молниеотвод, продувочная свеча, прожекторы, охранная сигнализация и т.д.) и оградой, образуя законченный комплекс. ГРС могут эксплуатироваться в условиях открытого воздуха и районах с сейсмичностью до 7 баллов по шкале Рихтера, с умеренным климатом, с температурой окружающего воздуха от -40°С до 50°С с относительной влажностью 95% при 35°С. Этим и объясняется ряд характерных признаков этих устройств (аппаратуры и приборы) - устойчивостью к влаге, морозу, жаростойкостью конструкций и их составных частей.
Известна автоматизированная газораспределительная станция, выпускаемая ООО «Уралтрансгаз» [http://www.gazprom.ru/child/egzr00.shtml], представляющая
собой помещение, разделенное изнутри на четыре изолированных отсека: технологический, одоризационный, переключений и управления.
Известны газораспределительные станции следующих типов:
СП «Уромгаз», г. Екатеринбург
АГРС «Урожай», ГРС «Урал»
ГП «Авиагаз-союз», г. Казань
АГРС «Исток»
«ТюменНИИгипрогаз (экспериментальный
завод), г. Тюмень
БК-ГРС
ОАО «Газстройдеталь», г. Тула
БК ГРС, АГРС «Ташкент», АГРС «Тула»
ЗАО «Газоснабжение», г. Москва
БК ГРС
ЗАО «Ставгазсервис», г. Ставрополь
ГРС «Кавказ»
Все они характеризуются набором той или иной совокупности блоков.
Известна также ГРС «Снежеть», выпускаемая на Брянском заводе металлоконструкций и технологической оснастки ООО «Интергазоборудование» [Журнал «Химическое и нефтегазовое машиностроение» №3, 2004 г., с.12]. ГРС включает три блок-бокса (технологический, вспомогательный и блок переключения) [Информационные материалы и изображения прилагаются]. Технологический блок-бокс состоит из ряда функциональных узлов: очистки, подогрева и замера газа; редуцирования коммерческого газа; редуцирования газа на собственные нужды; контроля параметров на выходе из станции.
Наиболее близким аналогом к заявляемой полезной модели является ГРС ОАО «Газавтоматика» [Каталог продукции ОАО «Газавтоматика» ООО Завод «Саратовгазавтоматика», 2005 год, с.1, 4, 12, 14, копии изображений прилагаются]. Станция выполнена в виде комплекса, включающего ряд блок-боксов и блок подогрева газа, которые помещены на основании и соединены между собой трубопроводами с помощью обвязки с запорно-регулирующей арматурой. Блок-боксы - боксы с расположенным внутри технологическим или измерительным оборудованием. Редуцирующие линии строятся по схеме с двумя регуляторами давления (рабочим и защитным). Сброс из накопителя конденсата в емкость для сброса конденсата осуществляется автоматически без присутствия оператора.
Однако в наиболее близком аналоге от частоты включения/выключения шаровых затворов зависит срок его годности, а следовательно и всей аппаратуры в целом.
Задачей полезной модели является повышение надежности при увеличении срока годности всей газораспределительной станции.
Сущность полезной модели заключается в том, что в газораспределительной станции, имеющей помещенные на основании и соединенные между собой с
помощью обвязки с запорно-регулирующей арматурой: подогреватель газа и боксы с технологическими блоками - блок переключений и блок редуцирования, в которых расположены узлы подготовки импульсного газа с включением в них фильтров-осушителей и запорных элементов, блок очистки с фильтрами и накопителем конденсата, блок измерения расхода газа, блок одоризации, блок контрольно-измерительных приборов и автоматики, в каждый из узлов подготовки импульсного газа блоков редуцирования и переключений дополнительно введены манометр и распределительная гребенка в виде цилиндрической емкости, в которую врезан ряд расположенных перпендикулярно ей друг под другом штуцеров; накопитель конденсата блока очистки выполнен в виде ряда соединенных по типу сообщающихся сосудов емкостей цилиндрически вытянутой формы; между блоком очистки - с одной стороны и блоком редуцирования - с другой стороны размещен переходной мостик в виде площадки над трубопроводами, при этом он имеет ступеньки для подъема и спуска с площадки, слева и справа поручни и заградительные решетки, установленные перпендикулярно его площадке.
Кроме того, заявляется газораспределительная станция с вышеназванными признаками, у которой, по крайней мере, на одной из стенок каждого из боксов выполнены вентиляционные устройства в виде вентиляционных решеток.
Заявляется также газораспределительная станция с вышеназванными признаками, которая имеет в каждом из боксов сигнальные табло на загазованность пространства внутри них в верхней части около двери бокса.
Заявляется также газораспределительная станция с вышеназванными признаками, у которой крыши боксов выполнены трапецеидальной формы с наличием площадки на верхней ее центральной части для установки вентиляционных устройств на них в виде крышных вентиляторов.
Технический результат полезной модели заключается в решении поставленной задачи. Срок годности аппаратуры, входящей в ГРС, повышается за счет выполнения накопителя в виде заявляемой конструкции, что позволяет значительно реже осуществлять слив конденсата из накопителя, а, следовательно, производить открытие/закрытие запорных элементов. Наличие распределительной гребенки позволяет осуществлять ремонтные работы без снижения или потери параметров ГРС. Наличие переходного мостика позволяет упростить контроль за аппаратурой, находящейся на противоположной, удаленной от двери стороне, что также способствует исправной работе аппаратов, повышению их срока службы и надежности узлов ГРС. Поскольку
названные мероприятия относятся к чисто техническим приемам совершенствования ГРС, технический результат в заявляемой полезной модели присутствует.
Заявляемая полезная модель поясняется чертежами - фиг.1-4, где фиг.1 - Общая схема расположения ГРС на площадке, фиг.2 - технологический блок ГРС, фиг.3 - общий вид блок-бокса технологического, фиг.4 - фрагмент блока газораспределительной станции, на которых позициями обозначены:
1 - блок-бокс технологический;
2 - блок-бокс КИПиА;
3 - блок-бокс одоризации;
4 - подогреватель газа;
5 - газорегуляторный пункт;
6 - емкость для слива теплоносителя;
7 - емкость сбора конденсата;
8 - кран с пневмоприводом входной;
9 - кран с пневмоприводом выходной;
10 - свеча для сброса газа из технологических газопроводов;
11 - предохранительные клапаны с переключающим трехходовым краном;
12 - обводная линия;
13 - фильтры - осушители;
14 - распределительная гребенка;
15 - датчик перепада;
16 - пневматический кран;
17 - фильтры;
18 - накопитель конденсата и механических примесей;
19 - датчик уровня жидкости накопителя конденсата;
20 - кран с пневмоприводом;
21 - регулятор давления газа;
22 - свеча для настройки регулятора давления газа;
23 - переходной мостик;
24 - сигнальное табло на загазованность пространства внутри бокса;
25 - крыша бокса;
26 - вентиляционные устройства типа крышного вентилятора;
27 - емкость распределительной гребенки;
28 - манометр;
29 - штуцеры.
Газораспределительная станция содержит помещенные на основании и соединенные между собой с помощью обвязки с запорно-регулирующей арматурой блок-боксы: технологический 1, контрольно-измерительных приборов и автоматики 2, одоризации 3 и подогреватель газа 4. В составе технологического блок-бокса имеются блоки: переключений, очистки, редуцирования, учета расхода газа. Последний расположен в газорегуляторном пункте 5. На общей схеме расположения ГРС на площадке обозначены емкость для слива теплоносителя 6, емкость для сбора конденсата 7. В блоке переключений размещены: кран с пневмоприводом входной 8, кран с пневмоприводом выходной 9, кран с пневмоприводом на свечу для сброса газа из технологических газопроводов 10, предохранительные клапаны 11 с переключающим трехходовым краном, обводная линия 12, соединяющая газопроводы входа и выхода газораспределительной станции и оснащенная краном и задвижкой с ручным приводом, узел подготовки импульсного газа с включением в него фильтров-осушителей 13 и запорных элементов. Узел подготовки импульсного газа также расположен в блоке редуцирования. В каждый из узлов подготовки импульсного газа дополнительно введены манометр 28 и распределительная гребенка 14 в виде цилиндрической емкости 27, в которую врезаны ряд расположенных перпендикулярно ей друг под другом штуцеров 29. Блок очистки включает в себя датчик перепада 15 и пневматический кран 16, два фильтра 17 - рабочий и резервный с общим накопителем конденсата и механических примесей 18, имеющем датчик уровня жидкости 19. Накопитель конденсата и механических примесей 18 представляет собой ряд соединенных по типу сообщающихся сосудов емкостей цилиндрически вытянутой формы. Блок редуцирования включает в себя две равноценные нитки редуцирования, каждая из которых построена по схеме: кран с пневмоприводом 20, два последовательно установленных регулятора давления газа 21 (первый - контрольный, второй - рабочий), кран с пневмоприводом 20. На каждой нитке блока редуцирования расположена свеча для настройки регуляторов давления газа 22. Между блоком очистки - с одной стороны и блоком редуцирования - с другой стороны размещен переходной мостик 23 в виде площадки над трубопроводами, при этом он имеет ступеньки для подъема и спуска с площадки, слева и справа поручни и заградительные решетки, установленные перпендикулярно его площадке. На одной из стенок каждого из боксов выполнены вентиляционные устройства в виде вентиляционных решеток. В верхней части около двери каждого бокса размещены сигнальные табло на загазованность пространства внутри них 24. Крыши 25 боксов выполнены трапецеидальной формы с наличием
площадки на верхней ее центральной части для установки вентиляционных устройств на них в виде крышных вентиляторов 26.
Газораспределительная станция работает следующим образом. Газ по газопроводу высокого давления поступает в блок переключений, где имеется возможность переключать движение газа через байпас для проведения ремонтных работ в блоке очистки и блоке редуцирования газа. Далее газ поступает в блок очистки, где проходит через фильтры 17 очистку от капельной влаги и механических примесей. Последние оседают в накопителе конденсата и механических примесей 18, имеющем датчик уровня жидкости 19. При достижении жидкостью верхнего уровня открывается пневматический кран 16, и жидкость сбрасывается в емкость сбора конденсата 7. При достижении нижнего уровня пневматический кран 16 закрывается при течении через него газа. По датчику перепада 15 можно оценивать степень загрязнения фильтров 17 блока очистки. После очистки газ поступает на подогреватель газа 4 для повышения его температуры и предотвращения гидратообразования. Основной нагрев жидкого теплоносителя в подогревателе газа 4 осуществляется топливным газом по газопроводу низкого давления, забор которого производится после блока редуцирования. Подогретый газ по газопроводу высокого давления поступает в блок редуцирования, где пройдя через регуляторы давления газа 21 попадает в газопровод низкого давления. Контроль за входным и выходным давлением газа осуществляют электроконтактными манометрами, контроль за давлением газа в каждой линии блока редуцирования - манометрами, используемыми для настройки регуляторов давления газа 21. Далее газ следует в блок переключений. Блок учета расхода газа может располагаться как до подогревателя газа 4 на газопроводе высокого давления, так и на газопроводе низкого давления после блока редуцирования газа (до блока переключений), либо после блока переключений до блока одоризации газа. Одоризация газа является заключительным этапом обработки газа для подачи его потребителю.
Пример. Заявляемое изделие - ГРС - находится в стадии апробации и успешно зарекомендовало себя в испытаниях при экстремальных условиях на соответствующем полигоне. Готовится для монтажа и сдачи Заказчику.