УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ РЕЗЕРВНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИСТОЧНИКОВ РАЗНОГО ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ

Устройство на полезную модель относится к энергетике, а именно к расположению резервных источников электроснабжения, основанных на разных принципах действия, особенно в системах надежного питания атомных станций.
Важнейшим фактором, обеспечивающим эффективность систем надежного питания собственных нужд АЭС, является выполнение требования по обеспечению аварийного расхолаживания активной зоны реактора. Обесточивание потребителей собственных нужд АЭС может привести к повреждению активной зоны и выбросу радиоактивных веществ.
Проблема резервирования электроснабжения потребителей с повышенными требованиями к надежности в настоящее время решается при помощи схем с трехкратным резервированием от дизельгенераторов [Рожкова Л.Д., Добродеев Е.Д. / Электрооборудование тепловых и атомных электростанций: Учебник для техникумов. - М.: Энергоатомиздат, 1986. - 256 с.: ил.; стр.220-222].
-4
-5
В соответствии со статистическими данными по отказам оборудования вероятность незапуска системы из трех дизельгенераторов по всем причинам составляет 6·10, в то время как расчетное значение этого параметра составляет 2,7·10 [Методы оценки и обеспечения безопасности ЯЭУ / А.М.Бахметьев, О.Б.Самойлов, Г.Б.Усынин. М.: Энергоатомиздат. - 1988. - 136 с.; стр.117-120]. Существенное снижение надежности обусловлено влиянием отказов по общей причине, поскольку резервные дизельгенераторы основаны на одном принципе действия. Использование устройства системы резервирования на основе источников разного принципа действия позволит снизить влияние отказов по общей причине. Для этого кроме дизельгенераторов необходимо использовать «возобновляемые источники энергии».
Целью и задачей полезной модели является снижение аварийности при внезапном отключении от основных источников, особенно на АЭС, за счет использования в схеме энергоснабжения резервных источников, основанных разных принципах действия.
Суть полезной модели заключается в расположении дополнительных резервных источников - гидроагрегатов в традиционной схеме резервного энергоснабжения, основанной на дизельгенераторах.
Поставленная задача решается следующим образом: в схему резервного энергоснабжения дополнительно включены три агрегата малой ГЭС - гидроагрегаты, так как для охлаждения активной зоны АЭС, всегда применяется водохранилище, искусственное или природное.
Принцип работы устройства резервного энергоснабжения на основе источников разного принципа действия заключается в следующем:
После внезапного отключения потребителей - 8 от внешней энергосистемы - 6, в течение нескольких секунд включаются дизельгенераторы - 7, по общей причине запуск всех трех дизельгенераторов не срабатывает, тогда последовательно запускаются гидротурбины - 3, предварительно из подвода воды - 1 через предтурбинный затвор - 2 в камеру гидротурбины - 3 подается поток воды, вращающий момент гидротурбины - 3 передается на гидрогенератор - 4, через трубопровод - 5 происходит сброс воды. Сработавший гидрогенератор (один из трех) обеспечивает отпуск электроэнергии потребителю - 8 на АЭС.
Использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в качестве резервных позволит повысить надежность электроснабжения за счет применения устройств на основе разных принципов действия, и значит снизить вероятность повреждения активной зоны АЭС.