Продукция ОАО «Мотор Сич» для топливно-энергетического комплекса

ЭНЕРГЕТИКА

в.А. Богуслаев, президент, председатель совета директоров ОАО «Мотор Сич»

Продукция оао «Мотор Сич»

для топливно-энергетического комплекса

Прошедший XX век был веком стремительного развития как авиационной, так и наземной техники.

Запорожское открытое акционерное общество «Мотор Сич» основано в 1907 году и известно как ведущее авиадвигателестроительное предприятие. 100-летний опыт работ по производству, ремонту и сопровождению в эксплуатацию авиационных двигателей для самолетов и вертолетов различного назначения позволяет уверенно предлагать продукцию и услуги по всему миру. В последние годы на территории СНГ уделяется много внимания решению проблем энергетики. Вопросы реализации энергосберегающих технологий обсуждаются как на государственном уровне СНГ, так и непосредственно в регионах для предотвращения энергетических кризисов в связи с остановкой физически изношенных крупных электро- и теплогенерирующих мощностей электростанций. ОАО «Мотор Сич» занимает достойное место среди поставщиков высокоэффективного оборудования для топливно-энергетического комплекса. Успешно освоен выпуск промышленных установок наземного применения: газотурбинные приводы(ГТП) для газоперекачивающих, газлифтных и нефтеперекачивающих агрегатов, газотурбинные электростанции, а также газоперекачивающие агрегаты нового поколения.

Блочно-транспортабельные и передвижные ГТЭ предназначены для выработки электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей в базовом режиме в условиях отсутствия центрального электроснабжения, а также для работы в качестве резервного источника электропитания для покрытия пиковых нагрузок. ГТП используются в качестве приводов для ГТЭ, а также для нефте- и газоперекачивающих агрегатов. Все ГТЭ и ГТП снабжены современными автоматизированными цифровыми системами управления и могут успешно эксплуатироваться в различных климатических условиях при температурах окружающего воздуха от —600С до +450С, на высоте до 2000 м над уровнем моря. В качестве топлива может использоваться как газообразное, так и жидкое топливо. Надежность и качество изготавливаемой продукции признаны и подтверждены сертификатами. Об успехе выбранной ОАО «Мотор Сич» стратегии свидетельствует положительная динамика поставок. Предприятием было выпущено более 2000 электростанций на основе ГТП семейства АИ-20, эксплуатирующихся в России, Венгрии, Аргентине, Бразилии, Гвинее, Афганистане и других странах.

Маркетинговые исследования, проведенные специалистами ОАО «Мотор Сич», показали широкую перспективу ГТП семейства Д-336 и АИ-336 мощностью 6,3; 8 и 10 МВт. С 1995 года ОАО «Мотор Сич» выполняет работы по реконструкции газоперекачивающих агрегатов, что позволяет не только на 25-30% снизить затраты топливного газа и примерно в 4 раза расход смазочных материалов, но и значительно улучшить экологическое состояние в районе компрессорных станций. Все электростанции, производимые ОАО «Мотор Сич», обеспечивают:

• выработку переменного трехфазного тока;

• перегрузку по мощности на 10% выше номинального значения в течение 1 часа;

• номинальный коэффициент мощности (при индуктивной нагрузке) - 0,8;

• любой из следующих режимов работы: автономный, параллельная работа с аналогичными электростанциями в соотношении мощностей 1:3... 3:1; параллельная работа с сетью;

• управление от внешней ЭВМ или выносных дистанционных пультов;

• диагностику технического состояния всех систем электростанции;

• предупреждение аварийных ситуа-

148 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

\\ № 6 \\ июнь \ 2007

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕШТЕГАЗ \\

ций при отклонении параметров электростанции;

• автоматическую защиту при превышении вибрации, наличии утечек газа и обледенения, а также автоматическое пожаротушение в случае возникновения пожара;

• использование в качестве топлива природного газа, соответствующего ГОСТу 5542-87 или ОСТу 51.40-93, а также попутного нефтяного газа.

При заключении договоров на поставку ОАО «Мотор Сич» предоставляет дополнительные услуги по модернизации базовых исполнений электростанций с целью их адаптации к конкретным условиям эксплуатации:

• установку генератора на напряжение 0,4; 0,44; 6,3; 10,5; 11,0 или 13,8 кВ и частоту 50 или 60 Гц;

• выбор типа запуска электростанций: пневмозапуск или электрозапуск;

• поставку вспомогательной силовой установки (ВСУ) для пневмозапуска одновременно нескольких электростанций;

• поставку газовой дизель-генераторной установки для электрозапуска одновременно нескольких электростанций;

• выбор типа топлива: жидкое (керосин, дизельное) или газ;

• выбор группы климатического исполнения У1, УХЛ1 или Т1 по ГОСТу 15150-69;

• выбор конструктивного исполнения: контейнерное или передвижное на полуприцепах-фургонах для мощностей 1000 и 2500 кВт. Электростанции на 6000 кВт поставляются только

в контейнерном исполнении;

• выбор и поставку дожимных компрессоров для объектов с низким давлением газа;

• выбор котла-утилизатора для повышения общего КПД электростанции до 65...75%. Тип котла-утилизатора определяется конкретными задачами потребителя: получение пара, горячей воды или дополнительной

электроэнергии путем установки на объекте паротурбогенераторов;

• управление несколькими электростанциями от общего выносного пульта.

ОАО «Мотор Сич» предлагает решения по применению газотурбинных электростанций для технологий, обеспечивающих получение электроэнергии, пара и горячей воды для собственных нужд предприятий и окружающих их жилых массивов, больниц и детских учреждений с низкой себестоимостью, что обеспечит конкурентоспособность выпускаемой продукции и независимость от служб облэнерго и ТЭЦ:

• использование выхлопных газов от газотурбинных электростанций для нужд нефтеперерабатывающих

предприятий и деревообрабатывающей промышленности;

• использование шахтного метана в качестве топлива для газотурбинных электростанций в угольной промышленности;

• применение агрегата АТХ-50/50 (на базе компрессора серийного турбо-вального двигателя ТВ3-117) для охлаждения холодильных камер, кондиционирования литейных цехов и вентиляции шахт;

• решение вопроса энерго- и теплоснабжения в труднодоступных горных районах с высотой над уровнем моря до 2000 м, где отсутствует промышленная сеть.

Таким образом, несмотря на жесткую конкуренцию, на рынке газотурбинных технологий ОАО «Мотор Сич» занимает достойное место благодаря постоянной работе по совершенствованию технических характеристик выпускаемых газотурбинных установок и приводов.

моторсич

ОАО «МОТОР СИЧ»

Украина, 69068, г. Запорожье

ул. 8-го Марта, 15

тел.: (38061) 720-49-53, 720-44-80

факс: (38061) 720-45-52

e-mail: bent.vtf@motorsich.com

www.motorsich.com

WWW.NEFTEGAS.INFO

\\ ЭНЕРГЕТИКА \\ 149