УСТАНОВКА ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА
FIRE EXTINGUISHING UNIT

Изобретение относится к системам пожаротушения.
Наиболее близким техническим решением является спринклерная система и способ тушения пожара распыленной водой. (Н.Ф. Бубырь, Р.П. Воробьев, Ю.В. Быстрое и др. «Эксплуатация установок пожарной автоматики». М.: Стройиздат, с. 123-136 - прототип). При возникновении пожара повышается температура в зоне установки одного или нескольких спринклерных оросителей, их термочувствительные элементы разрушаются и вода через вскрывшиеся оросители поступает в очаг пожара.
Однако, поскольку для срабатывания оросителя необходимо, чтобы температура в зоне его размещения достигла порогового уровня, а это происходит при значительной теплопроизводительности очага, часто возникает ситуация, когда размер очага оказывается большим, чем зона орошения вскрывшимися спринклерами. При дальнейшем развитии пожара эта разница только увеличивается, что может привести к неконтролируемому развитию пожара и катастрофическим последствиям.
Недостатком этого способа является отсутствие контроля за процессом вскрытия оросителей. Тем самым, при отказе того или иного оросителя, надежность системы существенно снижается и возможность неконтролируемого развития пожара возрастает.
Технически достижимый результат - повышение надежности тушения пожара путем установки контрольных спринклерных оросителей в общую схему управления.
Это достигается тем, что в установке для тушения пожара, содержащей подключенную к автоматическому питателю огнетушащего вещества трубопроводную распределительную сеть с установленными на ней спринклерными оросителями с управляемым пуском и адресный прибор приемно-контрольный и управления пожарный, при этом каждый спринклерный ороситель оснащен последовательно соединенными контактной группой и электронагревательным элементом, расположенным на термочувствительном элементе оросителя, а установка снабжена модулями контроля состояния и пуска, к которым подключены контактная группа и электронагревательный элемент соответствующего оросителя, при этом каждый модуль соединен с адресным прибором приемно-контрольным и управления пожарным. На фиг. 1 представлен общий вид установки для тушения пожара, на фиг. 2 - общий вид контрольного оросителя.
Установка для тушения пожара (фиг. 1) содержит распределительную трубопроводную сеть 1, на которой установлены спринклерные оросители 2 с управляемым пуском и размыкающимися контактами, подключенную к питателю ОТВ 3 (например, к водяному насосу), а также комплект модулей контроля и пуска 4 (МКП), включенных в сигнальную линию 5, подключенную к адресному прибору приемно-контрольному и управления пожарному (ППКиУП) 6. Функциями МКП являются: регистрация тока, протекающего через' электронагревательные элементы каждого оросителя 2, расположенные на их термочувствительных элементах, и, таким образом, определение их исправности и готовности к пуску, а также выдача соответствующего сигнала на адресный ППКиУП 6 в случае, если ток через электронагревательные элементы каждого оросителя не протекает, т.е. ороситель неисправен (разомкнут механический контакт или неисправен электронагревательный элемент) или его термочувствительный элемент разрушен в результате достижения порогового значения температуры в зоне его размещения; формирование (по команде с ППКиУП) пускового тока через электронагревательный элемент для принудительного разрушения термочувствительного элемента соответствующего оросителя.
Контрольный спринклерный ороситель пенного типа (фиг. 2) содержит корпус, выполненный в виде штуцера 7 со сквозным отверстием и резьбовой частью (внешняя резьба - посредством резьбовой части ороситель монтируется на распределительных трубопроводах). В сквозном отверстии штуцера 7 размещается втулка 17 с закрепленной на ней фильтровальной сеткой 18.
Резьбовой штуцер 7 жестко соединен со стаканом 9, в днище которого выполнено, соосное с отверстием штуцера 7, цилиндрическое сквозное отверстие 10, в котором установлен тарельчатый клапан 14 со стеклянной колбой 23, которая опирается на клапан 14 через упругую прокладку 13, закрепленную на внешней торцевой поверхности клапана 14. В днище стакана 9 выполнено, по крайней мере, три наклонных отверстия 8, соединяющих полость стакана с атмосферой. К торцевой поверхности стенок стакана жестко прикреплены два наклонных призматических ребра 19, жестко соединяющие полую цилиндрическую втулку 21 с внутренней резьбой, взаимодействующей с зажимным винтом 12, который через упругую прокладку 11 поджимает стеклянную колбу 23 к тарельчатому клапану 14, который упирается через упругую прокладку 13, закрепленную на внешней торцевой поверхности клапана 14, в седло 15 клапана через упругую прокладку. Тарельчатый клапан 14 закреплен посредством цепочки 16 к внутренней поверхности стакана 5, что позволяет перезаряжать спринклерный ороситель, так как клапан после срабатывания остается на оросителе.
С другой стороны к втулке 21, перпендикулярно ее оси, крепится с помощью винтов распылительное устройство 20 в виде розетки с центральным отверстием 22 и лепестками (на чертеже не показано), расположенными друг относительно друга с зазором.
Спринклерный ороситель пенного типа работает следующим образом.
Стеклянная колба 23 является элементом автоматического срабатывания на превышение заданной температуры в помещении, который выполнен в виде стеклянной колбы 23 диаметром 5 мм, являющейся тепловым замком. В зависимости от температуры срабатывания жидкость в колбе имеет определенный цвет: 68°C - красная, 57°C - оранжевая. Температура срабатывания выбирается в зависимости от категории защищаемого помещения. В случае удаления из предлагаемого оросителя термочувствительного элемента - колбы - он автоматически становится дренчерным пенным оросителем. При разрушении термочувствительного элемента - колбы 23, и освобождении тарельчатого клапана 14, из цилиндрического сквозного отверстия 10 в днище стакана 9 будет поступать огнетушащеее вещество: вода, водные растворы, пенообразователь, которое будет образовывать пену за счет подсоса воздуха из отверстий 8 в днище стакана. В качестве пенообразователя в таких системах пожаротушения применяется фторсинтетический типа «Мультипена».
Установка для тушения пожара работает следующим образом.
На этапе проведения пуско-наладочных работ в программу адресного ППКиУП закладывают информацию об адресах управляемых спринклерных оросителей 2, подлежащих вскрытию при срабатывании какого-либо из оросителей. Количество вскрываемых оросителей и, соответственно, величину орошаемой ими площади выбирают исходя из учета факторов, влияющих на ожидаемый размер очага к моменту его обнаружения и скорость развития пожара (высоты помещения, характера пожарной нагрузки и др.). МКП 4 регистрирует ток, протекающий через пусковые устройства каждого оросителя 2 (как правило, не превышающий 1/10 пускового тока) и, таким образом, определяет их исправность и готовность к пуску. В том случае, если через МКП 4 ток не протекает, ППКиУП воспринимает этот сигнал как сигнал «Пожар», который свидетельствует о возможном разрушении термочувствительного элемента оросителя в результате теплового воздействия от очага возгорания.
Основным принципом работы установки в целом является принудительное включение оросителей в непосредственной близости от первого сработавшего.
Допустим, для наглядности, что в защищаемом помещении размещено, например, шестнадцать оросителей с управляемым пуском (порядковые номера указаны на фиг. 1 рядом с каждым оросителем через дефис от 2-1 до 2-16).
Допустим, что зона возникновения пожара находится в непосредственной близости от оросителя 2-8. Именно он будет первым оросителем, который сработает непосредственно от теплового воздействия очага пожара. В этом случае ППКиУП 6 принимает от соответствующего МКП 4 сигнал о срабатывании оросителя 2-8 и формирует команду на пуск оросителей 2-3, 2-4, 2-7, 2-11 и 2-12 (на фиг. 1 обведены прерывистой линией), после чего ОТВ из автоматического питателя ОТВ 3 по распределительной трубопроводной сети 1 поступает в очаг пожара. В том случае, если все эти оросители сработали корректно, соответствующий МКП 4 получает информацию об их вскрытии, передает информацию на ППКиУП 6, и на этом действие управления заканчивается.
В том случае, если один или несколько из этих оросителей не вскрылись, то ППКиУП 6, получив информацию об этом, формирует команду на пуск дополнительного числа оросителей 2 (также через соответствующие МКП). Например, если не сработал ороситель 2-12, то дополнительному запуску подлежат оросители 2-15 и 2-16, ближайшие к оросителю 2-12, ограничивая возможность распространения пожара в данном направлении. Если не сработал ороситель 2-7, дополнительно включаются оросители 2-2, 2-6 и 2-10 и т.д.
Для повышения надежности тушения пожара производится установка контрольных спринклерных оросителей в общую схему управления (фиг. 1).