БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА БАЗЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ МНОГОСТУПЕНЧАТЫХ НАСОСОВ

Блочно-модульная насосная станция предназначена для обеспечения требуемого расхода и напора воды или раствора пенообразователя в системах пожаротушения, также возможно применение для водоснабжения и повышения давления в зданиях любого назначения и в промышленности.
Из предшествующего уровня техники известны насосные станции блочно-модульного исполнения, включающие в себя до 3-х насосов преимущественно консольного исполнения, каждый насос был размещен в отдельном блоке. Недостатком такого размещения насосов являлись большие габариты насосной станции. RU 101729U1, E21B 43/20, 27.01.2011.
Задача, на решение которой направлено заявленное техническое решение заключается в уменьшении габаритов насосной станции, а также размещение в блоке насосной станции до 6-ти насосных агрегатов.
Данная задача достигается за счет использования менее габаритных вертикальных центробежных насосов, которые размещаются параллельно в блоке.
Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков, являются меньшие габариты насосной станции.
Устройство поясняется фиг.1, на которой изображена блочно-модульная насосная станция с 4-мя рабочими и 1-м жокей-насосом.
Блочно-модульная насосная станция представляет собой блок-бокс 1 полной заводской готовности, включающий в себя насосную установку, в состав которой входит до 6-ти (вертикальных многоступенчатых или консольных насосных агрегатов 2, расположенных параллельно) один жокей-насос 3, комплект трубопроводной обвязки с запорно-регулирующей арматурой 4, мембранный бак 5, фильтр 6 на подводящем трубопроводе 7, напорный трубопровод 8, систему управления насосной станцией 9, таль ручную (на рисунке не показана).
Насосная станция работает следующим образом - вода поступает в напорный трубопровод 7, проходит через фильтр 6 и подходит к входным патрубкам насосов 2, при включении насосов 2, вода перекачивается в напорный трубопровод 8 и далее следует по назначению. Жокей-насос 3 предназначен для поддержания давления воды в системах спринклерного пожаротушения. Мембранный бак 5 предназначен для хранения запаса воды под давлением и подачи ее в систему при неработающих насосах, а также компенсируют увеличение объема воды или другого теплоносителя при нагревании или охлаждении. Управление и контроль работы насосной станции осуществляется с помощью системы управления 9.