Семинар в Сочи

= 16

Энергобезопасность в документах и фактах

ОБМЕН ОПЫТОМ

СЕМИНАР В СОЧИ

Испытания и измерения в электроустановках напряжением до 1000 В

B.C. Иващвнко,

преподаватель Московского института энергобезопасности и энергосбережения

К.М. Юров,

преподаватель Московского института энергобезопасности и энергосбережения

В период с 5 по 10 июня 2007-го года на базе санатория Московского института энергобезопасности и энергосбережений (МИЭЭ) в Сочи прошел семинар, посвященный испытаниям и измерениям в электроустановках. В работе семинара приняли участие преподаватели МИЭЭ, а также представители электротехнических компаний и организаций из Москвы и Сочи.

Испытания и измерения в электроустановках являются неотъемлемой частью процесса ввода электроустановок в эксплуатацию. Они выполняются специалистами электротехнической лаборатории, зарегистрированной в соответствующих территориальных органах государственного энергетического надзора.

В ходе испытаний и измерений в электроустановках выявляются их возможные дефекты или несоответствия требованиям нормативно-технической документации (ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и т.д.). Их перечень заносится в соответствующую ведомость дефектов, входящую в состав технического отчета об испытаниях электроустановки. После устранения этих дефектов электроустановка может быть введена в эксплуатацию.

Перед проведением непосредственных испытаний проводится внешний осмотр электроустановки. Следует отметить, что от качества проведения внешнего осмотра во многом зависит и конечный результат работ по испытаниям и измерениям, так как самые серьезные нарушения требований нормативно-технической документации выявляются, как правило, именно на этапе внешнего осмотра. В ходе внешнего осмотра проверяется соответствие смонтированной электроустановки требованиям проектной документации, а также соответствие требованиям к монтажу электрооборудования. При осмотре смонтированного электрооборудования проверяются следующие элементы электроустановки:

- щитовые помещения;

- вводные и вводно-распределительные устройства;

- распределительные устройства;

- щиты и щитки питания наружного освещения, противопожарных устройств, систем диспетчеризации, световых указателей и другой сигнализации;

- устройства автоматического ввода резерва (АВР);

- средства учета электроэнергии;

- вторичные цепи трансформаторов тока и напряжения;

- аппараты защиты;

- электрические провода и кабели;

- кабельные линии внутри зданий;

- рекламное освещение;

- внутреннее освещение и электроустановочные изделия;

- системы уравнивания потенциалов;

- заземляющие устройства;

- защитные проводники;

- система молниезащиты;

- маркировка элементов электроустановки.

После проведения внешнего осмотра и выявления

наиболее серьезных дефектов, выявленных в его ходе, проводятся непосредственные испытания электроустановки.

Как правило, испытания и измерения в электроустановках осуществляются в следующем порядке:

ИЕВТОИИВИйЯ

Обмен опытом = 17 =

1) измерения сопротивления заземляющих устройств и заземлителей;

2) измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей, силового электрооборудования и аппаратов;

3) испытания электропроводок, силовых кабельных линий, электрических машин, вторичных цепей и электрических аппаратов повышенным напряжением промышленной частоты;

4) определения мест повреждения кабельных линий;

5) испытания устройств защитного отключения;

6) испытания крепежных деталей розеток и приспособлений для подвешивания светильников;

7) проверка согласования петли "фаза-нуль" с характеристиками защитных аппаратов;

8) испытания расцепителей автоматических выключателей;

9) испытания АВР;

10) испытания измерительных трансформаторов тока.

Рекомендуемая последовательность при выполнении приемо-сдаточных испытаний:

1) измерения сопротивления изоляции проводов;

2) проверка согласования петли "фаза-нуль" с характеристиками защитных аппаратов;

3) испытания расцепителей автоматических выключателей.

Необходимость соблюдения последовательности действий обусловлена тем, что обнаруженный в ходе какого-либо из испытаний дефект фактически не позволяет перейти к следующему пункту до его устранения. Например, если вдруг окажется, что полное сопротивление петли "фаза-нуль" не позволяет в случае возникновения тока короткого замыкания гарантировать своевременное отключение участка цепи аппаратом защиты, то без внесения изменений в электроустановку испытания расцепи-телей автоматических выключателей, по сути, не имеют смысла.

По факту проведения испытаний и измерений их результаты заносятся в технический отчет, а обнаруженные недостатки и несоответствия - в ведомость дефектов. В случае, если эти дефекты будут устранены, электроустановка может быть допущена в эксплуатацию.

Следует помнить, что проводить работы по испытаниям и измерениям на не полностью смонтированной электроустановке категорически запрещено! Для проведения таких работ персонал должен иметь соответствующую группу по электробезопасности с правом проведения испытаний и измерений в электроустановках, а также допуск от лица, ответственного за эксплуатацию данной электроустановки. Работы следует проводить с применением сертифицированного электроизмерительного оборудования, внесенного в реестр средств измерений на территории Российской Федерации и поверенного в "Рос-тест" или других аккредитованных метрологических лабораториях, имеющих право осуществлять работы по поверке данного типа оборудования. Данные о применяемом измерительном и испытательном оборудовании должны быть занесены в технический

отчет. Испытательные стенды, если таковые используются, должны быть аттестованы. Методики, в соответствии с которыми проводятся работы в электроустановках, а также формы протоколов и технических отчетов должны быть согласованы в местном органе регистрации электроизмерительных лабораторий, функции которого выполняе Ростехнадзор.

Специфика работ в электроустановках города Сочи

С точки зрения развития электроэнергетики на сегодняшний день Краснодарский край и, в частности, город-курорт Сочи является одним из наиболее динамично развивающихся регионов Российской Федерации. В первую очередь это связано с тем, что в 2014-м году в Сочи пройдут Зимние Олимпийские Игры.

Предполагается, что к 2014-му году Сочи станет одним из самых серьезных энергетических регионов юга России. Тем не менее, сегодня город испытывает серьезные проблемы в электроснабжении. Наиболее часто применяемыми трансформаторами являются установки на 250 кВА и, реже, на 400 кВА. Наиболее частое соединение обмоток - "звезда - звезда с нулем". Питающие фидеры, как правило, изготовлены с применением алюминиевых жил. Линии электроснабжения на стороне 0,4 кВ являются весьма протяженными. Зачастую именно этим обусловлены большие сопротивления петли "фаза-нуль". Поэтому согласование уровня аварийного тока с характеристиками аппаратов защиты является едва ли не первостепенной задачей при проведении испытаний и измерений в электроустановках потребителей.

Очень часто для маломощных трансформаторных установок сечение РЕ^проводника выбирается без учета возможных несимметричных режимов в работе электроустановки, а также не учитываются токи высших гармоник, появление которых вызвано ростом применения в последние годы полупроводниковой техники в промышленности и бытовой электронике. Это приводит к росту тока в нулевом проводнике ТП или ВРУ и может повлечь за собой его отгорание. Следствием этого станет скачок напряжения в сети и дальнейший выход из строя электропотребляющего оборудования.

С другой стороны, относительно малые сечения проводов и большая протяженность линий электропередач на стороне 0,4 кВ приводят к значительным потерям напряжения, особенно в режимах максимальных нагрузок.

Особое внимание следует уделять соединению медных и алюминиевых токопроводов. Его следует осуществлять через луженую стальную шайбу. В случае же непосредственного контакта меди с алюминием на границе раздела сред образуется термо-ЭДС, что в режиме эксплуатации приводит к окислению, потере контакта и интенсивному тепловыделению.

Что касается горных районов вблизи Сочи, где будет расположена значительная часть "снежных" объектов Олимпиады, то здесь основной проблемой является качество грунта, не позволяющее, зачастую, создать заземляющие устройства с малым

= 18 Энергобезопасность в документах и фактах

сопротивлением току растекания. Не исключено, что для таких объектов придется, в ряде случаев, отказаться от классической схемы электроснабжения TN в пользу схем ТТ или 1Т. Таким образом, основным аппаратом защиты человека от поражения электрическим током станет устройство защитного отключения. Следовательно, и требования к такого рода системам защиты должны предъявляться более жесткие, нежели в тех случаях, когда УЗО является лишь дополнительным аппаратом защиты.

Еще одной сложностью для электроустановок, расположенных в горах, является качество воздуха. Разреженность воздуха ведет к тому, что его теплоотводящие свойства заметно ухудшаются по сравнению с воздухом на равнине. Это приводит к дополни-

тельному нагреву проводников и аппаратуры защиты. В результате растет вероятность ложных срабатываний аппаратов, в первую очередь тепловых рас-цепителей автоматических выключателей и электромагнитных пускателей. Поэтому еще на этапе проектирования необходимо вносить поправку на высоту установки аппаратуры, и на этапе внешнего осмотра уделять внимание этим особенностям.

P.S. Московский институт энергобезопасности и энергосбережения (МИЭЭ) регулярно проводит семинары и занятия по обучению персонала на базе санатория в Сочи. За более подробной информацией обращайтесь на официальный сайт МИЭЭ www.mieen.ru .

иашиииииД