СПОСОБ УЧЕТА РАСХОДА ОДОРАНТА НА ОДОРИЗАЦИОННЫХ УСТАНОВКАХ КАПЕЛЬНОГО ТИПА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ)

1. Способ учета расхода одоранта на одоризационных установках капельного типа, включающий определение текущего значения расхода одоранта, в качестве которого используют преимущественно смесь природных меркаптанов в качестве ароматического вещества, и определение плотности одоранта, при этом текущее значение расхода одоранта определяют с учетом значения плотности одоранта, отличающийся тем, что перед определением значения расхода одоранта измеряют температуру окружающей среды t, при этом определяют значения плотности одоранта и коэффициента поверхностного натяжения одоранта в зависимости от измеренного значения температуры окружающей среды, согласно выражениям:
<mrow><mtable><mtr><mtd><mrow><mi>ρ</mi><mo>=</mo><mn>1.335228</mn><mo>⋅</mo><msup><mrow><mn>10</mn></mrow><mrow><mo>−</mo><mn>16</mn></mrow></msup><mo>⋅</mo><msup><mi>t</mi><mn>6</mn></msup><mo>+</mo><mn>2.226</mn><mo>⋅</mo><msup><mrow><mn>10</mn></mrow><mrow><mo>−</mo><mn>13</mn></mrow></msup><mo>⋅</mo><msup><mi>t</mi><mn>5</mn></msup><mo>+</mo><mn>3.51277</mn><mo>⋅</mo><msup><mrow><mn>10</mn></mrow><mrow><mo>−</mo><mn>9</mn></mrow></msup><mo>⋅</mo><msup><mi>t</mi><mn>4</mn></msup><mo>+</mo></mrow></mtd></mtr><mtr><mtd><mrow><mo>+</mo><mn>6.5438</mn><mo>⋅</mo><msup><mrow><mn>10</mn></mrow><mrow><mo>−</mo><mn>7</mn></mrow></msup><mo>⋅</mo><msup><mi>t</mi><mn>3</mn></msup><mo>+</mo><mn>1.604</mn><mo>⋅</mo><msup><mrow><mn>10</mn></mrow><mrow><mo>−</mo><mn>5</mn></mrow></msup><mo>⋅</mo><msup><mi>t</mi><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><mn>0.094813</mn><mo>⋅</mo><mi>t</mi><mo>+</mo><mn>72.05854</mn></mrow></mtd></mtr></mtable><mo>,</mo><mtext> </mtext><mi>к</mi><mi>г</mi><mo>/</mo><msup><mi>м</mi><mn>3</mn></msup></mrow>
,
-6
3
2
σ=(-4·10·t·0.0003·t-0.1355·t+25.701)/1000 Н/м,
далее определяют массу одной капли одоранта в зависимости от полученного значения плотности одоранта ρ и коэффициента поверхностного натяжения одоранта σ, согласно выражению:
<mrow><mi>m</mi><mo>=</mo><mfrac><mrow><mn>2</mn><mi>π</mi><mi>R</mi><mo>⋅</mo><mi>σ</mi></mrow><mi>g</mi></mfrac></mrow>
, кг,
далее определяют количество капель одоранта N, упавших за промежуток времени 1 с, 1 мин, 1 час, 1 день, 1 месяц, 1 год, и с учетом найденного значения массы одной капли и плотности одоранта определяют объемный расход и массовый расход одоранта за промежуток времени 1 с, 1 мин, 1 час, 1 день, 1 месяц, 1 год согласно выражению:
<mrow><mi>V</mi><mo>=</mo><mi>N</mi><mfrac><mrow><mn>2</mn><mi>π</mi><mi>R</mi><mo>⋅</mo><mo stretchy="false">(</mo><mo>−</mo><mn>4</mn><mo>⋅</mo><msup><mrow><mn>10</mn></mrow><mrow><mo>−</mo><mn>6</mn></mrow></msup><mo>⋅</mo><msup><mi>t</mi><mn>3</mn></msup><mo>+</mo><mn>0.003</mn><mo>⋅</mo><msup><mi>t</mi><mn>2</mn></msup><mo>−</mo><mn>0.1355</mn><mo>⋅</mo><mi>t</mi><mo>+</mo><mn>25.701</mn><mo stretchy="false">)</mo></mrow><mrow><mn>1000</mn><mo>⋅</mo><mi>g</mi><mrow><mo>(</mo><mrow><mtable><mtr><mtd><mrow><mn>1.335228</mn><mo>⋅</mo><msup><mrow><mn>10</mn></mrow><mrow><mo>−</mo><mn>16</mn></mrow></msup><mo>⋅</mo><msup><mi>t</mi><mn>6</mn></msup><mo>+</mo><mn>2.226</mn><mo>⋅</mo><msup><mrow><mn>10</mn></mrow><mrow><mo>−</mo><mn>13</mn></mrow></msup><mo>⋅</mo><msup><mi>t</mi><mn>5</mn></msup><mo>+</mo><mn>3.51277</mn><mo>⋅</mo><msup><mrow><mn>10</mn></mrow><mrow><mo>−</mo><mn>9</mn></mrow></msup><mo>⋅</mo><msup><mi>t</mi><mn>4</mn></msup><mo>+</mo></mrow></mtd></mtr><mtr><mtd><mrow><mo>+</mo><mn>6.5438</mn><mo>⋅</mo><msup><mrow><mn>10</mn></mrow><mrow><mo>−</mo><mn>7</mn></mrow></msup><mo>⋅</mo><msup><mi>t</mi><mn>3</mn></msup><mo>+</mo><mn>1.604</mn><mo>⋅</mo><msup><mrow><mn>10</mn></mrow><mrow><mo>−</mo><mn>5</mn></mrow></msup><mo>⋅</mo><msup><mi>t</mi><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><mn>0.094813</mn><mo>⋅</mo><mi>t</mi><mo>+</mo><mn>72.05854</mn></mrow></mtd></mtr></mtable></mrow><mo>)</mo></mrow></mrow></mfrac></mrow>
,
3
где ρ - плотность одоранта, кг/м;
π - постоянная;
σ - коэффициент поверхностного натяжения одоранта, Н/м;
t - температура окружающей среды, °C;
R - радиус сопла, м;
2
g - ускорение свободного падения, м/с;
N - количество капель одоранта, упавших за промежуток времени 1 с, 1 мин, 1 час, 1 день, 1 месяц, 1 год, шт.;
3
V - объемный расход одоранта за промежуток времени 1 с, 1 мин, 1 час, 1 день, 1 месяц, 1 год, м.
2. Устройство учета расхода одоранта на одоризационных установках капельного типа, содержащее микроконтроллер, роль которого выполняет блок вычисления расхода одоранта, отличающееся тем, что дополнительно содержит: блок фиксации пролета капли, выход которого подключен к входу блока преобразования и нормализации дискретного сигнала, выход которого соединен с первым входом микроконтроллера, выполненного с функцией подсчета времени, выход которого соединен с входом промышленного GSM-модема с поддержкой пакетной передачи данных GPRS, второй вход микроконтроллера с функцией подсчета времени соединен с выходом блока регистрации температуры, причем блок фиксации пролета капли содержит защитный во взрывобезопасном исполнении корпус с креплениями и заизолированными контактами, обкладки цилиндрического конденсатора, размещенные внутри взрывобезопасного корпуса, а выход промышленного GSM-модема с поддержкой пакетной передачи данных GPRS является выходом для подключения к системе центрального пункта управления по беспроводной линии связи.
3. Устройство учета расхода одоранта на одоризационных установках капельного типа, содержащее микроконтроллер, роль которого выполняет блок вычисления расхода одоранта, отличающееся тем, что дополнительно содержит: блок фиксации пролета капли, выход которого подключен к входу блока преобразования и нормализации дискретного сигнала, выход которого соединен с первым входом микроконтроллера, выполненного с функцией подсчета времени, выход которого соединен с входом промышленного GSM-модема с поддержкой пакетной передачи данных GPRS, второй вход микроконтроллера с функцией подсчета времени соединен с выходом блока регистрации температуры, причем блок фиксации пролета капли содержит защитный во взрывобезопасном исполнении корпус с креплениями и заизолированными контактами, чувствительный элемент-конденсатор, размещенный внутри взрывобезопасного корпуса под углом к его вертикальной оси, с возможностью свободного стекания капли, а выход промышленного GSM-модема с поддержкой пакетной передачи данных GPRS является выходом для подключения к системе центрального пункта управления по беспроводной линии связи.
4. Устройство учета расхода одоранта на одоризационных установках капельного типа, содержащее микроконтроллер, роль которого выполняет блок вычисления расхода одоранта, отличающееся тем, что дополнительно содержит: блок фиксации пролета капли, выход которого подключен к входу блока преобразования и нормализации дискретного сигнала, выход которого соединен с первым входом микроконтроллера, выполненного с функцией подсчета времени, выход которого соединен с входом промышленного GSM-модема с поддержкой пакетной передачи данных GPRS, второй вход микроконтроллера с функцией подсчета времени соединен с выходом блока регистрации температуры, причем блок фиксации пролета капли содержит защитный во взрывобезопасном исполнении корпус с креплениями и заизолированными контактами, излучатель и фотоприемник, размещенные на одной оптической оси, диаметрально, внутри взрывобезопасного корпуса, а выход промышленного GSM-модема с поддержкой пакетной передачи данных GPRS является выходом для подключения к системе центрального пункта управления по беспроводной линии связи.