ПЕРЕНОСНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Полезная модель относится к устройствам, используемым в области систем автоматического пожаротушения, в частности, для проведения технического обслуживания системы автоматического пенного пожаротушения (далее АППТ) газоперекачивающего агрегата, выполненной с применением тепловых пожарных извещателей ДПС-038 (далее извещатель ДПС-038) и вторичного прибора ПИО-017 (далее прибор ПИО-017).
Существующий регламент предусматривает проведение работ по техническому обслуживанию системы АППТ, в том числе проверку работоспособности извещателей ДПС-038, вторичного прибора ПИО-017 и кабельных линий (Установка пенного автоматического пожаротушения газотурбинных агрегатов компрессорных цехов магистральных газопроводов. Типовые решения TP-1218-3).
Известен ряд способов, для определения работоспособности прибора ПИО-017, извещателей ДПС-038 и кабельных линий связи.
Известен способ определения работоспособности прибора ПИО-017, извещателей ДПС-038 и кабельных линий связи характеризующийся воздействием высоких температур на чувствительный элемент извещателя ДПС-038 (Установка пенного автоматического пожаротушения газотурбинных агрегатов компрессорных цехов магистральных газопроводов. Типовые решения TP-1218-3).
Недостатком этого способа является необходимость проведения работ с повышенной опасностью (огневые работы, работы на высоте). Привлечение к работам по определению работоспособности прибора ПИО-017, извещателей ДПС-038 и кабельных линий связи специалиста, ответственного за безопасное производство работ на высоте, а также трех исполнителей работ, что в значительной степени влияет на количество затраченных человеко-часов для определения работоспособности прибора ПИО-017, извещателей ДПС-038 и кабельных линий связи.
Известен способ определения работоспособности прибора ПИО-017, извещателей ДПС-038 и кабельных линий связи заключающийся в демонтаже извещателей ДПС-038 с отключением линии, для проведения проверки мультиметром; отключение разъемов с прибора ПИО-017, для проведения проверки с помощью мультиметра и калибратора (Тепловой пожарный извещатель ДПС-038 и промежуточный исполнительный орган ПИО-017. Техническое описание и инструкция по эксплуатации 0.005.119 ТО).
Недостатком этого способа является значительные временные затраты необходимые для проведения проверки работоспособности прибора ПИО-017, извещателей ДПС-038 с помощью мультиметра и калибратора.
Задачей полезной модели является проведения работ по проверке работоспособности извещателей ДПС-038 и прибора ПИО-017 систем АППТ без их демонтажа.
Технический результат - создание устройства для проверки оборудования системы АППТ.
Поставленная задача решается, а технический результат достигается в устройстве для проверки оборудования системы АППТ, состоящего из блока питания, предохранителя, пакетного переключателя, вольтметра, штепсельного разъема, сигнальной лампы, диагностического разъема и кабеля. Электрическая часть устройства выполнена по простой надежной схеме, надежно защищена корпусом устройства от внешних воздействий.
Заявленное устройство для проверки оборудования системы автоматического пенного пожаротушения поясняется с помощью:
фиг. 1 - внешний вид устройства для проверки оборудования системы автоматического пенного пожаротушения;
фиг. 2 - электрическая схема устройства для проверки оборудования системы автоматического пенного пожаротушения.
2
Как показано на фиг. 1 устройство состоит из прибора, все электронные компоненты которого заключены в корпусе (1). Корпус (1) имеет форму параллелепипеда с размерами 190×130×80 мм. На верхней панели корпуса (1) закреплены вольтметр постоянного тока (2), переключатель пакетный (3), тумблер с двумя группами нормально открытых и нормально закрытых контактов (4), арматура светосигнальная с лампой накаливания (5), предохранитель плавкий (6). На боковых панелях корпуса (1) закреплены разъем штепсельный (7), кабель питания (8) длиной четыре метра и сечением 3×1,5 мм. Верхняя панель корпуса (1) съемная и закреплена на четырех ботах М5 (9). Диагностический разъем (16) представляет из себя штепсельный разъем (17) с выводами (18) для подключения калибратора. Диагностический кабель (19) состоит из двух штепсельных разъемов (20), соединенных между собой кабелем (21).
2
Как показано на фиг. 2 внутри корпуса (1) установлен блок питания (10), состоящий из трансформатора (11) и моста диодного (12). Монтаж между элементами выполнен при помощи провода монтажного (13) сечением 0,75 мм. Корпус (1) прибора заземлен при помощи заземляющего проводника в кабеле питания (8). Диагностический разъем (16) и диагностический кабель (19) распаяны в соответствии со схемой.
Устройство для проверки оборудования системы автоматического пенного пожаротушения работает следующим образом. Для проверки извещателей ДПС-038 (15) устройство подключается к источнику питающего напряжения ~220 В. К штепсельному разъему (7) подключается кабельная линия (14) от извещателей ДПС-038. Тумблер (4) переводится в положение «ДПС-038». С помощью пакетного переключателя (3) выбирается необходимый датчик и проверяется величина падения напряжения по вольтметру постоянного тока (2). При наличии неисправности в извещателе ДПС-038 (15) или кабельной линии (14) показания на вольтметре (2) будут максимальные – 8 V, при исправных 3 - 5 V. Аналогично выполняется проверка всех извещателей ДПС-038 (15) установленных в системе АППТ.
Для проверки прибора ПИО-017. Устройство подключается к источнику питающего напряжения ~220 В. К выходному разъему (22) прибора ПИО-017 (23) подключается диагностический кабель (19), к входному разъему (24) подключается диагностический разъем (16). Тумблер (4) переводится в положение «ПИО-017». К выводам (18) диагностического разъема (16) подключается калибратор со значением выходного сигнала 100 мВ. С помощью пакетного переключателя (3) выбирается необходимое выходное реле прибора ПИО-017 (23) и проверяется работоспособность выходного реле по загоранию сигнальной лампы (5). Аналогично выполняется проверка всех выходных реле ПИО-017 (23).
Существенными отличительными признаками заявленного устройства для проверки оборудования системы автоматического пенного пожаротушения являются:
устройство выполнено универсальным и с его помощью возможно проверять системы автоматического пенного пожаротушения, построенные по типовым проектам с применением извещателей ДПС-038 и прибора ПИО-017;
устройство выполнено разборным, что позволяет легко адаптировать его для использования на всех объектах обслуживания, в том числе и в лабораторных условиях (при необходимости меняется схема распайки штепсельного разъема);
внедрение данного устройства позволяет снизить количество работ с повышенной опасностью на действующем оборудовании, повысить безопасность проведения работ, надежность работы оборудования, сократить время на обслуживание и ремонт систем АППТ;
устройство не требовательно к качеству электроэнергии;
входящие в состав устройства элементы просты и имеют низкую стоимость;
устройство имеет относительно малые размеры и массу.
Заявленные существенные отличительные признаки являются нам неизвестными из патентной и научно-технической информации и в соответствии с этим являются "Новыми".
На заявленное устройство выполнены электрические принципиальные схемы, электротехнические расчеты и изготовлен опытный образец, который успешно прошел испытания при техническом обслуживании системы автоматического пенного пожаротушения на компрессорном цехе №4 Приводинского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта». В связи с этим заявленное нами устройство соответствует критерию "Промышленная применимость".
Заявленное устройство позволяет производить диагностику тепловых пожарных извещателей ДПС-038 и прибора ПИО-017, входящих в состав системы АППТ, без необходимости их демонтажа, что в свою очередь даст возможность снизить количество работ с повышенной опасностью на действующем оборудовании, повысить безопасность проведения работ и надежность работы оборудования, сократить время на обслуживание и ремонт систем автоматического пенного пожаротушения.