МОЛНИЕОТВОД

Полезная модель относится к молниезащите объектов, а конкретнее к устройствам молниеприемников.
Известен молниеотвод с молниеприемником в виде ячеистой линейной структуры, образованной прокладкой проволоки диаметром 6 мм (катанки) по коньку крыши здания, (см., А.М. Ганелин, С.И. Коструба. Справочника сельского электрика. - М: ВО “АГРОПРОМИЗДАТ”, 1988, с. 285, рис. 125).
Основным недостатком известного молниеотвода является обеспечение защиты исключительно площади внутри здания, в то время, как объекты, расположенные снаружи, не защищены от удара молнии. Другим недостатком такого молниеотвода является отсутствие шунтирования проводников молниеприемника, из-за чего возможно пережигание током молнии проводника молниеприемника при прямом ударе молнии в молниеприемник.
Известен принятый в качестве ближайшего аналога сетчатый молниеотвод, состоящий из сетчатого молниеприемника, штырьевых молниеотводов, токоотводящих спусков и заземлителей (см., патент РФ №2352042, МПК H02G 13/00, опубликован 10.04.2009 г.).
Недостатком прототипа является низкая эффективность защиты закрываемых молниеотводом площадей.
Также недостатком является невозможность применения на высоких (выше 50 м) объектах.
Задачей заявляемого технического решения является обеспечение эффективной защиты различных объектов инфраструктуры, а также людей, оборудования и строительной техники от поражения разрядами молнии в районах с повышенной грозовой активностью.
Техническими результатами от использования предлагаемой полезной модели является возможность проведения работ и обслуживание оборудования во время грозы на открытой территориях, например, в поле, на строительной площадке и т.д., не подвергаясь поражению разрядами молнии, технологичность монтажа устройства, а также защита необходимых объектов в любой точке на местности и на сооружении, за счет возможности применения в качестве рабочих элементов существующих элементов инфраструктурных сооружений (в качестве токопроводящих спусков используется каркас и арматура зданий).
2
Технический результат достигается за счет того, что в молниеотводе, содержащем сетчатую конструкцию с ячейками из металлических проводников, соединяемую посредством токопроводящего спуска с заземляющим устройством, площадь каждой ячейки не более 4 м, а на каждой стороне ячейки расположено не менее двух узлов уширения, выполненных из электропроводящих проволок 2-3 мм.
Сущность заявляемого технического решения поясняется чертежом, на котором представлена общая схема устройства.
Устройство содержит сетчатую конструкцию 1 с ячейками 2 из проводников и узлами 3 уширения, устанавливаемую на одной или нескольких опорах 4 и соединенную через один или несколько токопроводящих спусков 5 с заземляющими устройствами 6.
Установку и монтаж заявляемого устройства для защиты требуемой территории производят следующим образом
Сетчатую конструкцию 1 растягивают над защищаемой территорией, поднимают на необходимую высоту и закрепляют на предварительно установленной опоре 4 или растягивают между несколькими опорами, после чего токопроводящий спуск 5 от опор 4 соединяют с заземляющим устройством 6. Заземляющее устройство 6 устанавливают и фиксируют в землю, либо используют естесственные токоотводы и заземлители.
Устройство работает следующим образом.
Грозовое облако, наводит заряд на поверхность земли под ним, который заявляемое техническое решение переносит по токопроводящим спускам 5 в воздушное пространство. Это позволяет снизить напряженность электрического поля. За счет конструкции и за счет низкой напряженности поля в зоне молниеотвода, не происходит образование стримера от конструкции. При этом наличие узлов 3 уширения в каждой ячейке 2 существенно повышает эффективность работы молниеотвода, позволяя добиться полной изоляции защищаемого им пространства.
При использовании заявляемого устройства вся территория, расположенная под ним и, соответственно, объекты, размещенные на ней, полностью защищены от разрядов молний, а оно само технологично в установке и надежно в применении.