Мероприятия по предупреждению аварий на объектах промышленности

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ аварий на объектах

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

А.С. Мальцев, к.т.н., Е.Г. Еремина, А.Д. Тлюстангелов, Воронежский институт ГПС МЧС России, г. Воронеж

В рамках написания выпускной квалификационной работы были исследованы возможные сценарии развития аварийных ситуаций на объектах газораспределительной системы (ГРС) крупного промышленного предприятия:

1. нарушение целостности надземного участка газопровода на территории предприятия, которое повлечет истечение газа, воспламенение газовой струи (образование факела), воздействие факторов на объекты поражения.

2. нарушение целостности надземного участка газопровода на территории предприятия которое повлечет истечение газа и рассеяние газа.

3. нарушение целостности подземного участка газопровода, которое повлечет истечение газа и воспламенение газовой струи.

4. нарушение целостности подземного участка газопровода на территории предприятия, которое повлечет истечение газа, проникновение газа через грунт на поверхность при наличии источника зажигания воспламенение (образование колышущего пламени).

5. нарушение целостности подземного участка газопровода на территории предприятия, которое повлечет истечение газа, проникновение газа через грунт или по траншее газопровода, водопровода, канализации в подвал здания, образование газовоздушной смеси при наличии источника зажигания взрыв.

6. нарушение целостности подземного участка газопровода, которое повлечет истечение газа и рассеивание утечки.

Также оценены последствия развития сценариев аварийных ситуаций, произведены расчеты рисков возникновения аварий на ГРС предприятия, примерно определена величина экономического ущерба от возникновения каждого сценария аварийной ситуации. С учетом полученных результатов выработаны мероприятия по их предупреждению.

В качестве рекомендаций по уменьшению риска возникновения аварий на ГРС предприятия предложены следующие мероприятия:

1. Технические меры:

- провести диагностику газового оборудования со сроком службы более 20

лет;

- принять дополнительные меры по защите от пожара зданий и сооружений расположенных на расстояние менее 10 м от распределительного газопровода;

- наиболее опасные участки объектов ГРС укомплектовать дополнительными средствами пожаротушения;

- провести капитальный ремонт отдельных участков ГРС и замену изношенного газового оборудования;

- работникам, выполняющим работы по технической эксплуатации распределительного газопровода, выдать переносные газоиндикаторы;

- провести замену отключающих устройств на вводе газопровода в цеха;

- в цехах разместить схемы газоснабжения и инструкции;

- на газопроводе нанести стрелки, показывающие направления движения

газа;

- во фланцевых соединениях, отключающих задвижек, установить прокладочные кольца для установки заглушек для выполнения ремонтных работ;

2. Эксплуатационные меры для уменьшения риска аварий:

- выполнение ремонтных и регламентных работ на объектах ГРС необходимо осуществлять квалифицированными и обученными работниками, при помощи специального оборудования;

- в целях обеспечения безопасной эксплуатации распределительного газопровода технический осмотр газопровода проводить в начале и в конце рабочей смены;

- отказы в работе газопровода фиксировать в специальном журнале;

- разработаны: план локализации и ликвидации аварий на объектах ГРС и план взаимодействия со службами при возникновение аварийных ситуаций;

- газоопасные и огневые работы проводить по наряду-допуску, с регистрации в специальном журнале и за подписью ответственного лица;

- окончание продувки газом газопровода проверять переносным газоанализатором.

3. Организационные меры:

- проводить учебно-тренировочные занятия с работниками предприятия по действиям при возникновения аварийных ситуаций на распределительном газопроводе;

- осуществлять мероприятия по переработке производственных инструкций и инструкций по охране труда;

- усилить контроль со стороны специалистов отдела охраны труда за газоопасными работами выполняемых по наряду - допуску;

- создать специальный участок для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов;

- в обязанности отдела кадров включить обязанности по организации и проведения профессионального отбора работников для выполнения работ на объектах ГРС.

Список использованной литературы

1. Белодворский Ю.М. Эксплуатация газового хозяйства. - М., Стройиздат, 1971

2. Гомоюнов Ю.И. Повышение состояния промышленной безопасности в газораспределительной организации в помощью анализа риска аварий.// Безопасность труда в промышленности.- 2005 - № 9 - с. 54-58.

3. Румянцев В.Н. Диагностирование технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах газораспределения и газопотребления Н.Г. Силантьев, А.А. Феоктистов. // Безопасность труда в промышленности. - 2004. - № 9 - с. 41-43.

4. Петров В.А. Физические основы промышленной безопасности.// Безопасность труда в промышленности. - 2005. - № 9 - с. 17 - 19.