СПОСОБ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ЖИДКОЙ ИЗОЛЯЦИИ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

p
Способ диагностирования жидкой изоляции высоковольтного оборудования, заключающийся в диагностировании жидкой среды - масла, через которую пропускают колебания волн, отличающийся тем, что для диагностирования используют акустические колебания, на первом этапе излучают в жидкую изоляцию - не эксплуатируемое масло акустическую волну одной частоты, измеряют с применением измерительного гидрофона, перемещаемого вдоль оси распределения звуковой волны, расстояние разрыва X при различных температурах, вязкостях и скоростях звука, для которых определяют нелинейный акустический параметр ε по формуле:
,
где k - волновое число звука;
M - число Маха,
Ω
на втором этапе излучают в жидкую изоляцию - уже эксплуатируемое масло акустические гармонические колебания двух частот, в случае образования дефектной области изоляции с микровключениями - газовыми пузырьками измеряют частоту разностной волны Ω, амплитуду давления P, вычисляют объем микровключений - газовых пузырьков V по формуле:
,
далее из выражения:
0
вычисляют значение радиуса пузырька R
где ε - нелинейный акустический параметр;
0
0
0
0
2
2
ω =3γP/ρR ;
0
2
α=3β(γ+1)ω ;
0
3
β=1/8πR ;
γ - показатель адиабаты в уравнении состояния газа;
0
ρ- плотность жидкой среды;
1
ω - частота первой гармоники;
2
ω - частота второй гармоники;
δ - безразмерный коэффициент затухания, и по графику зависимости напряженности пробоя микровключения от его размера при различном давлении в маслонаполненном электрооборудовании, определяют для вычисленного значения радиуса пузырька напряженность пробоя микровключений в изоляции.