СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

A62C37/04
СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Полезная модель относится к санитарно-техническому оборудованию и может быть использована как система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения зданий.
Известна система хозяйственно-типьевого и противопожарного водоснабжения зданий, включающая подающий трубопровод, пожарный трубопровод, хозяйственно-питьевые и пожарные насосы (см., напр. П.А.Спышнов Проектирование трубопроводов в жилых и гражданских зданиях, М., 1951г.).
Наиболее близким к полезной модели техническим решением (прототипом) является система хозяйственно питьевого и противопожарного водоснабжения, включающая подающий трубопровод, пожарный трубопровод с пожарными насосами и хозяйственнопитьевые насосы (см., патент Р§ № JI74044, кл.А62С37/04, 1981г.)
Существенными недостатками известных решений являются низкая эксплуатационная надежность, обусловленная сложностью конструктивной схемы системы водоснабжения, а также высокая стоимость системы.
Целью полезной модели является повышение эксплуатационной надежности системы и ее экономичности.
Сущность полезной модели заключается в том, что в системе хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения, включающей подающий трубопровод, пожарный трубопровод с пожарными насосами и хозяйственно-питьевые насосы, пожарный трубопровод совмещен с хозяйственно-питьевым трубопроводом, соединенным с подающим трубопроводом, а пожарные насосы холодной воды снабжены регулируемыми приводами, управляемыми
датчиками обратной связи, и использованы в качестве хозяйственно-питьевых насосов, при этом на совмещенном трубопроводе установлены дополнительные насосы горячей воды.
По сравнению с прототипом (патент Pi № II74044) полезная модель содержит новые признаки, заключающиеся в том, что пожарный трубопровод совмещен с хозяйственно-питьевым трубопроводом, соединенным с подающим трубопроводом, а пожарные насосы холодной воды снабжены регулируемыми приводами, управляемыми датчиками обратной связи, и использованы в качес е хозяйственно-питьевых насосов, при этом на совмещенном трубопроводе установлены дополнительные насосы горячей воды.
Полезная модель поясняется чертежем на котором изображены: на фиг.1 - схема системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения с циркуляционными насосами горячей воды; - на фиг.2 - то же с циркуляционно-повысительными насосами горячей воды.
Система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения включает подающий трубопровод I, соединенный с совмещенным трубопроводом , совмещающим функции пожарного и хозяйственно-питьевого водоснабжения холодной водой посредством пожарного насоса 3 и аналогичного резервного насоса 4, являющихся одновременно повысительными насосами для водоснабжения холодной водой.
На совмещенном трубопроводе 2 установлены дополнительные насосы 5 и б для водоснабжения горячей водой, а также водоподогреватели соответственно первой ступени 7 и второй ступени 8.
Пожарные насосы 3 и 4 через регулируемые приводы 10 и II подсоединены казедый к своему электрическому вводу в центральный тепловой пункт (ДТП) .(на чертеже не показан).
Управление работой регулируемых приводов 10 и II осуществляется посредством датчиков обратной связи 12 и 13, отслеживающих параметры системы водоснабжения.
На подающем трубопроводе I установлены также водомер 14 и задвижки 15, а на трубопроводах горячего водоснабжения - задвижки 16.
Пунктиром показана электрическая связь регулируемых приводов и датчиков обратной связи.
А - точка распределения холодной воды на водоразбор и на водоподогреватель первой ступени 7.
Система водоснабжения работает следующим образом.
На вводе горячей сети водопровода на подающем трубопроводе I и на совмещенном трубопроводе 2 все задвижки открыты.
Вода из городской сети через водомер 14 подается на всасывание повысительных насосов 3 и 4 холодной воды на совмещенном трубопроводе 2.
Один из насосов 3 с регулируемым приводом 10 ввиду наличия датчика обратной связи 12 поддерживает в точке А постоянное давление, величина которого определяется высотой здания.
Из точки А вода по совмещенному трубопроводу 2 подается на дома и на первую ступень водоподогревателя 7, и за-  тем на водоподогреватель второй ступени 8. Циркуляция горячей воды обеспечивается дополнительными циркуляционными насосами 5 и 6 горячей воды.
схему системы с насосами 5 и б горячей воды - при массовой застройке. (иг.Л
Именно наличие датчика обратной связи 12(13) реагирующего на изменение параметров системы, и управляющего через регулируемый привод 10(11) производительностью насосов 3(4), позволяет обеспечить стабильную и автоматическую работу системы как в нормальном режиме, так и в случае возникновения пожара.
За счет этого, а также из-за отсутствия какого-либо другого противопожарного оборудования в здании, требующего использования ручного управления, повышается эксплуатационная надежность системы и упрощается ее конструктивная схема.
Кроме того, совмещение пожарного и хозяйственно-питьевого трубопроводов и насосов снижает стоимость системы не менее, чем в два раза.