РЕДУЦИРУЮЩИЙ МОДУЛЬ ДЛЯ БЛОКОВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Полезная модель относится к области машиностроения, в частности к арматуростроению, а именно к блокам пожаротушения, и используется для пожаротушения в нефтедобывающей отрасли.
Известен блок редуцирующих устройств для пожаротушения (см. производитель промышленного насосного оборудования ЛИНАС блок редуцирующих устройств (БРУ), состоящий из каркаса, в котором смонтированы входной коллектор, соединенный с целым рядом, в зависимости от необходимого количества линий пожаротушения мониторов и ручных стволов, редуцирующих ветвей содержащих редуцирующее устройство, элемент подсоединений либо с монитором, либо с ручным стволом и манометр.
К недостаткам известного устройства относятся низкие потребительские свойства, обусловленные применением редуцирующего устройства, задвижки дисковой штуцерной типа ЗДШ, в которой давление на выходе определено одним из встроенных штуцеров, с диаметром отверстий от 2 до 12 мм, которые обеспечивают только ступенчатое регулирование давления на выходе в зависимости от установленного штуцера (см. каталог Завода нефтяного оборудования «Техновек».
Известен также блок редуцирующих устройств для пожаротушения (см. RU 182450 U1 F16K 3/312) прототип, соединенный с системой поддержания пластового давления, состоящий из двух последовательно установленных запорно-регулирующих задвижек шиберного типа, одна предназначена для преобразования входного давления, вторая для преобразования выходного давления, подаваемого на прямую или через коллектор на пожарный ствол.
К недостаткам данного устройства относится отсутствие механизма поддерживающего постоянный расход жидкости подаваемой на пожарный ствол(ы).
Технической задачей решаемой настоящей полезной моделью является создание редуцирующего модуля для блоков пожаротушения, позволяющего поддерживать постоянный расход жидкости, подаваемой на пожарный ствол(ы).
Поставленная техническая задача решается тем, что редуцирующий модуль для блоков пожаротушения, содержащий соединенный с системой поддержания пластового давления подводящий трубопровод, разделенный на две параллельные ветви, в одной из которых установлено нерегулируемое дроссельное устройство с расчетной пропускной способностью, а во второй ветви установлена запорно-регулирующая задвижка шиберного типа.
На фиг. 1 изображена схема редуцирующего модуля для блоков пожаротушения.
Редуцирующий модуль для блоков пожаротушения содержит подводящий трубопровод 1 с быстроразъемным соединением 2, расходящийся на две ветви, на ветви 3 установлено нерегулируемое дроссельное устройство 4, а на ветви 5 запорно-регулирующая задвижка шиберного типа 6. Схождение ветвей 3 и 5 образует отводящий трубопровод 7 с быстроразъемным соединением 8.
Редуцирующий модуль для блоков пожаротушения работает следующим образом.
Жидкость из системы поддержания пластового давления (ППД) через быстроразъемное соединение 2 поступает в подводящий трубопровод 1 и далее в ветви 3 и 5. При соответствии давления жидкости в системе ППД расчетному ветвь 5 перекрыта задвижкой 6, жидкость проходит по ветви 3 и нерегулируемому дроссельному устройству 4, затем в отводящий трубопровод 7, и далее к пожарным стволам (на фигуре не показаны).
При понижении давления в системе ППД, ниже расчетного, жидкость проходит также через ветвь 3 с нерегулирующим дроссельным устройством 4 и параллельно через ветвь 5 с запорно-регулирующей задвижкой 6, которая дополняет требуемый расход жидкости для подачи ее через выходящий трубопровод 7 к пожарным стволам.
Таким образом, благодаря тому, что входящий трубопровод от системы поддержания пластового давления разделен на две параллельные ветви, в одной из которых установлено нерегулирующее дроссельное устройство с расчетным расходом жидкости, подаваемой на пожарные стволы. В случае снижения давления в системе ППД ниже расчетного, требуемый для пожарных стволов расход жидкости, добавляется через параллельную ветвь, в которой установлена запорно-регулирующая задвижка шиберного типа (при расчетном давлении в системе ППД она закрыта), через которую и обеспечивается добавление расхода жидкости, подаваемой на пожарные стволы, до расчетного значения.