ШКАФ КОМБИНИРОВАННЫЙ МОНТАЖНЫЙ

Предлагаемая полезная модель относится к области оборудования, которое используется во взаимоувязанных сетях связи России с установкой вне зданий, предназначено для размещения в них активного оборудования (транспортной сети, абонентской сети, услуг Интернет), пассивного оборудования (ввод оптоволоконного кабеля, оптоволоконный кросс, абонентский кросс), другого электронного оборудования.
Известен шкаф уличный климатический (2) состоящий из отсека активного оборудования, внутреннего каркаса крыши, основания.
Недостатками данного шкафа является то что неприкрытые замки и стыки дверей имеют тенденцию к обмерзанию при неблагоприятных погодных условиях (дождь - заморозок, снег - оттепель-заморозок), что затрудняет открывание дверей, кроме того, при открытых дверях и при неблагоприятных погодных условиях (дождь, снег, сильный ветер, мороз) необходимы дополнительные приспособления обеспечивающие доступ обслуживающего персонала к оборудованию установленному внутри шкафа, которое может нормально работать при температуре +5-+30С° и без попадания на него осадков. Конструктивное расположение направляющих позволяет размещать внутри шкафа только 19" оборудование и не дает возможности одновременной установки 21" оборудования, что ограничивает потребителя. Устранение мостиков холода между внутренними и наружными металлическими поверхностями, а также между наружными металлическими поверхностями и воздушной массой внутри шкафа решено не полностью, особенно в двери и конструктивно более дорогостояще.
Имеется еще ряд конструктивных решений по выше перечисленным вопросам в шкафах зарубежных и отечественных производителей. Наиболее близким по тематическому и конструктивному решению к предлагаемой полезной модели относится шкаф климатический всепогодный, включающий в себя отсек для размещения оборудования абонентского доступа, оптического (цифрового) кросса мультиплексоров и т.д. (отсек активного оборудования), отсек для размещения ЭПУ, аккумуляторов, оборудования стабилизации микроклимата (отсек электропитания), отсек кроссового оборудования (отсек абонентского кросса), отсек для размещения внешнего блока кондиционера (1).
Недостатками шкафа является то что неприкрытые замки, стыки дверей с корпусом имеют тенденцию к обмерзанию при неблагоприятных погодных условиях (дождь-заморозок), кроме того при открытых дверях и неблагоприятных погодных условиях (дождь, снег, мороз) необходимы также дополнительные приспособления для доступа обслуживающего персонала к оборудованию установленному внутри шкафа, которое может нормально работать при температуре окружающего воздуха +5-+30С° и без попадания осадков. Направляющие, расположенные в отсеках активного оборудования и отсеке электропитания, позволяют монтировать только 19" оборудование. Шкаф допускает образование мостиков холода в створе дверей отсеков активного оборудования и отсека электропитания.
Сущность предлагаемой разработки состоит в том, что накладная дверь перекрывает стыки дверей и скважины замков, защищает установленное оборудование от неблагоприятных погодных явлений при открытых дверях, как с верху, так и с боков при навешенной палатке, двойные направляющие позволяют одновременно устанавливать 19" и 21" оборудование, изоляторы разрывают мостики холода, не позволяя образовываться инею и конденсата внутри шкафа.
В результате анализа технической литературы, каталогов зарубежных и отечественных производителей, данных Интернета, патентов не обнаружено идентичного выполнения шкафов данной группы. При этом отличительные от прототипа признаки придают заявляемой совокупности новые свойства, проявляющиеся в положительном эффекте.
Накладная дверь дает три положительных эффекта:
1.Закрывая стыки, замки и ключные скважины предотвращает их обмерзание и загрязнение, способствует легкому открыванию шкафных дверей, предотвращает попаданию грязи, осадков в виде дождя и снега внутрь шкафа.
2.Повышает вандалоустойчивость шкафов, перекрывая доступ к стыкам и замочным скважинам, дополнительно имеет свое запирающее устройство.
3.Имеет просечки для навешивания палатки, что при наличии последней способствует комфортному обслуживанию установленного внутри шкафа оборудования при неблагоприятных погодных условиях. Имеет две складывающиеся во время хранения и регулируемые (зависит от рельефа местности) по необходимой высоте подъема двери опоры. Для облегчения подъема и предотвращения ее резкого падения дверь снабжена амортизаторами.
Наличие двойных направляющих в отсеке активного оборудования и отсеке электропитания позволяет потребителю вести одновременную установку 19" и 21" оборудования по своему усмотрению.
Установка между наружными и внутренними металлическими поверхностями элементов шкафа изоляторов устраняет образование мостиков холода и проникновению внутрь шкафа инея и конденсата, упрощает конструкцию, снижает стоимость изделия.
В итоге при использовании предлагаемого изделия достигается положительный эффект, значительно превышающий эффект прототипа. Новая совокупность признаков заявляемого изделия, обеспечивающая получение положительного эффекта, обладает существенными отличиями.
На фиг.1-общий вид и фиг.2-изолятор (разрез) изображен представитель типоразмерного ряда - шкаф комбинированный монтажный.
Шкаф комбинированный монтажный фиг.1 состоит из отсека активного оборудования 1, который соединен с отсеком электропитания 2, оба отсека установлены на тумбе для размещения аккумуляторных батарей (далее тумба) 3, к ним монтируется отсек абонентского кросса 4 и вся конструкция закрепляется на основании 5. Сверху вся конструкция закрывается крышей 6, на петли, расположенные под крышей, надевается накладная дверь 7, которая перекрывает двери отсека активного оборудования и отсека электропитания. Для облегчения подъема и предотвращения резкого падения дверь снабжена амортизаторами 8, а для фиксации ее в открытом положении используются две раскладные опоры 9. На специальные просечки, вырубленные в накладной двери, навешивается палатка 10. В закрытом положении накладная дверь запирается на три болта с секретом 11. В отсеке электропитания и на поворотной раме 12 в отсеке активного оборудования смонтированы направляющие 13, предназначенные для установки 19" и 21" оборудования. Между наружными 14 и внутренними 15 металлическими поверхностями (фиг.2) отсека активного оборудования, отсека электропитания и в тумбе установлены изоляторы 16.
Принцип работы шкафа с указанными новшествами следующий.
Изоляторы 16, установленные между наружными 14 и внутренними 15 металлическими поверхностями в отсеке активного оборудования, отсеке электропитания и тумбе, прерывают мостики холода и соответственно поступление внутрь шкафа изморози и конденсата, удерживают внутренние конструкции шкафов и тумбы, упрощают конструкцию шкафа по сравнению с прототипом в части изготовления корпусных деталей, снижая затраты на изготовление и сборку.
Использование в отсеке активного оборудования и отсеке электропитания нового конструктива направляющих позволяет устанавливать потребителю в шкаф одновременно 19" и 21" оборудование по своему усмотрению.
С установкой накладной двери возрастает вандалозащищенность шкафа, так как перекрывается доступ к замкам и стыкам дверей, а также появляется еще один запор с секретом. Двери, стыки, замочные скважины защищены от обмерзания и загрязнения. Улучшается комфортность обслуживания установленного внутри шкафов оборудования при неблагоприятных погодных условиях.
Преимуществом предлагаемой полезной модели в сравнении с прототипом является повышение надежности, защищенности от неблагоприятных погодных условий и наружных загрязнений, вандалозащищенности, комфортности при обслуживании, расширение потребительских возможностей, снижение себестоимости изделия при изготовлении и сборке за счет упрощения конструкции как корпусных так и внутренних деталей и сборок. Установка изоляторов позволяет избавиться не только от мостиков холода, но и значительно упростить конструкцию в части изготовления корпусных сборочных единиц и рамы, а также сборки изделия в целом, применение новой конструкции направляющих уменьшает количество крепежа и вспомогательных деталей, установка накладной двери, кроме всех выше перечисленных достоинств позволяет упростить конструкцию, изготовление, а также облегчить сборку дверей отсека активного оборудования и отсека электропитания.
Литература
1.Каталог продукции ОАО «Барнаульский геофизический завод», «Шкафы климатические всепогодные», 2007 г., прототип.
2.Каталог продукции «ТОМСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КОНТУР», «Шкафы уличные климатические серии Street Rack», 2006 г.