КОРПУС АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Полезная модель относится к корпусным устройствам для электрических блоков, в частности к корпусам автоматических выключателей и может быть использована для установки автоматических выключателей.
Основной частью любого автоматического выключателя является корпус. Он несет функции размещения и крепления других элементов выключателя, а также сохранения целостности и геометрии устройства.
Известна коробка, содержащая основание с элементами установки автоматического выключателя и электромонтажа проводов и прямоугольный корпус прямоугольным отверстием, образующие между собой разъемное соединение посредством упругозащелкивающихся элементов. (Коробка для автоматических выключателей серии «Тусо», адрес сайта в ИНТЕРНЕТе: www.elektrokom.ru/shop/index.php?productID=31)
Основными недостатками этого технического решения являются сравнительно невысокие надежность и удобство эксплуатации.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является автоматический выключатель АП50Б (ТУ 16-522.139-78), который является разработкой специалистов Курского электроаппаратного завода (ОАО «Электроаппарат») (см. Указатель «Каталоги и справочники по электротехнике». М.: Информэлектро).
Конструкция выключателя автоматического АП50Б, предназначенная для защиты от токов короткого замыкания, выбранная за прототип, содержит корпус, состоящий из крышки и основания.
В корпусе выключателя установлены следующие основные узлы: механизм свободного расцепителя, контактной системы, дугогасительного устройства, максимальных расцепителей тока, и свободные контакты. В корпусе могут быть дополительно встроены: минимальный расцепитель напряжения или независимый расцепитель, или максимальный расцепитель тока в нулевом проводе. Дополнительные расцепители устанавливаются в ближнем полюсе к механизму свободного расцепления взамен электромагнитного расцепителя тока.
Недостатком таких выключателей автоматических является то, что с увеличением токов предельной наибольшей отключающей способности и номинальной рабочей наибольшей отключающейся способности, протекающих через автоматический выключатель, необходимо увеличивать габаритные размеры дугогасительных камер с контактной системой и, как следствие, габаритные размеры выключателя.
В основу полезной модели поставлена задача создания конструкции выключателя автоматического, в котором достигается возможность использования унифицированных максимальных расцепителей и дополнительных сборочных единиц, а также повышение эксплуатационной надежности для многополюсного исполнения выключателя.
Технический результат: повышение тока номинальной предельной наибольшей отключающей способности выключателя автоматического без увеличения его габаритных, установочных и присоединительных размеров за счет унифицированного исполнения корпуса (крышек и основания) для разных типов максимальных расцепителей и дополнительных сборочных единиц.
Это достигается за счет того, что в автоматическом выключателе, содержащем корпус в виде основания с крышкой, согласно полезной модели, новым является, то, что он содержит главную крышку, имеющую пазы для установки свободных контактов, выполняющих функции сигнализации о положении главных контактов, пазы для установки свободных контактов, выполняющих функции сигнализации автоматического отключения, паз для установки расцепителей дополнительных, выполненных в одинаковых габаритах, блок максимальных расцепителей. Кроме этого, главная крышка содержит пазы для установки расцепителя независимого или расцепителя минимального напряжения.
Автоматические выключатели могут комплектоваться дополнительными устройствами, расширяющими эксплуатационные возможности выключателя. Дополнительные устройства автоматического выключателя устанавливаются внутри корпуса выключателя в процессе его производства. В корпусе автоматического выключателя для установки дополнительных устройств предусмотрены технологические пазы, справа и слева от ручки выключателя. Дополнительные устройства устанавливаются внутри корпуса выключателя в процессе его производства. Конструкция корпуса выключателя позволяет установить не более двух встраиваемых устройств.
При заказе выключателя, потребитель может сам заказать комплектацию выключателя по собственному усмотрению.
К дополнительным внутренним устройствам относятся:
- расцепитель независимый РН;
- расцепитель минимального напряжения РМН;
- дополнительный контакт КД;
- сигнальный контакт КС;
Сущность полезной модели представлена на фиг.1-5.
На фиг.1 показан корпус выключателя автоматического, разрез, общий вид.
На фиг.2 - то же, местное сечение, вид сбоку;
Позиции на фигурах обозначают: крышка главная 1; крышки 2, 3, 4, 5; блок максимальных расцепителей 6; основание 7; пазы 8; пазы 9; паз 10; паз 11, (для установки расцепителя независимого или расцепителя минимального напряжения).
Устройство содержит крышку главную 1; крышки 1, 2, 3, 4, 5; блок максимальных расцепителей 6; основание 7. Крышка 1 выполнена с пазами 8 для установки свободных контактов для выполнения функции сигнализации о положении главных контактов, пазами 9 для установки свободных контактов для выполнения функции сигнализации автоматического отключения, пазом 11 для установки расцепителя независимого или расцепителя минимального напряжения (по желанию клиента), выполненных в одном габарите.
Установка расцепителя независимого (или расцепителя минимального напряжения) производится в паз 11 таким образом, чтобы управляющие рычаги данных расцепителей оказались в пазу 10.
Работа данных расцепителей происходит следующим образом.
Установка блоков максимальных расцепителей 6 выполняется между крышкой главной 1 и крышкой 3.
В автоматических выключателях для установки дополнительных устройств предусмотрены технологические пазы, справа и слева от ручки выключателя. При заказе выключателя, потребитель может сам заказать комплектацию выключателя по собственному усмотрению.
Конструкция устройства имеет достаточную жесткость, обеспечивает защиту от электромагнитных и магнитных полей, позволяет максимально использовать объем устройства для реализации функций.
При изготовлении корпуса используются высококачественные негорючие материалы с высокими огнеупорными, противоударными характеристиками и обладающих высокой механической прочностью. При сборке многополюсных выключателей сначала каждый полюс склепывается отдельно, после чего полюса соединяются вместе. Контактные зажимы, глубоко погруженные внутрь корпуса, обеспечивают высокую степень безопасности при случайном прикосновении человека к корпусу прибора.