Особенности реагентной стабилизации осадков сточных вод

_МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №5/2016 ISSN 2410-6070_

УДК 628.3

Д.Д. Калимуллина

студентка 3 курса института «СТиИЭС», кафедры «ВиВ» Казанский государственный архитектурно-строительный университет

И.З. Багаутдинов

младший научный сотрудник научно-исслед. лаборатории госбюджетных НИР Казанский государственный энергетический университет

г. Казань, Российская Федерация

ОСОБЕННОСТИ РЕАГЕНТНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД

Аннотация

В статье рассматриваются основные особенности применения химической стабилизации осадков сточных вод.

Ключевые слова

Осадки сточных вод, стабилизация осадков, химическая обработка

В условиях массового строительства предприятий по очистке городских и производственных сточных вод наиболее сложной проблемой является обработка осадков. Выделенные в процессе очистки сточных вод осадки относятся к труднофильтруемым суспензиям коллоидного типа. Большие объемы, бактериальная зараженность, наличие органических веществ, способных быстро загнивать с выделением неприятных запахов, а также неоднородность состава и свойств осадков осложняет их обработку.

Стабилизацию осадков применяют для предотвращения их загнивания, она основана на изменении физико-химических характеристик, сопровождающееся подавлением жизнедеятельности гнилостных бактерий. В тех случаях, когда необходима стабилизация осадков с минимальными капитальными вложениями, используют химические (реагентные) методы обработки. Введение реагентов не влияет на количество биологически разрушаемых органических веществ, а оказывает в основном бактерицидное действие. Для быстро загнивающих жидких осадков можно применять сильные окислители, такие как хлор или перекись водорода.

Обработка осадков реагентами позволяет расширить существующие или построить новые сооружения с целью более глубокого обеззараживания осадков и уничтожения неприятного запаха. Из существующих реагентов наиболее часто применяют известь, вследствие ее низкой стоимости. Эффективность действия извести зависит от того, используется она для обработки жидких или обезвоженных осадков. Добавление извести в жидкий осадок увеличивает его щелочность и рН, временно останавливает кислое брожение, сопровождающееся дурным запахом. Известь часто используют при уплотнении осадка, что улучшает его первоначальную фильтруемость [1].

Количество извести, используемое для стабилизации сырых осадков, составляет около 10% массы сухого вещества. Конкретная доза может изменяться в зависимости от состава осадка, метода обработки, температуры и продолжительности уплотнения.

В то же время после обработки известью жидкий осадок долго не хранится, так как иловые частицы разрушаются, восстанавливается способность к брожению, щелочная буферность среды снижается.

Обработка известью обезвоженных осадков оказывает более длительный эффект. Чем меньше содержание воды в осадке, тем более он устойчив к развитию процессов кислого брожения.

Известкование осадков сточных вод одновременно позволяет существенно снизить в них содержание патогенных организмов. С повышением рН осадка более 11 содержание колиформ снижается с 109 до 103 штук на 1 г сухого вещества. Сальмонеллы практически полностью исчезают при дозе извести до 30% по сухому веществу осадка. Развитие патогенной флоры после стабилизационной обработки известью минимально. На рисунке 1 показана схема установки для стабилизации осадка раствором извести [2].

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №5/2016 ISSN 2410-6070

Рисунок 1 - Схема установки для стабилизации осадка раствором извести: 1 - подача осадка; 2 - дробилка; 3 - подача известкового раствора; 4 - резервуар известкового молока; 5 - расходные баки известкового молока; 6 - механическая турбинная мешалка; 7 - смеситель; 8 - осадкоуплотнитель; 9 - отвод иловой

воды; 10 - выпуск осадка.

Обрабатываемый осадок подается в смесительный резервуар 7, в который дозируется известковое молоко для доведения рН осадка до 11-12. Продолжительность пребывания осадка в этом резервуаре 7 составляет 2 часа. После этого осадок подвергается сгущению в гравитационном уплотнителе 8. Отделенная иловая вода 9 подается перед первичными отстойниками. Обработанный осадок отстаивается в течение нескольких часов, при этом объем уменьшается. В качестве резервуара-уплотнителя можно использовать иловые пруды.

Список использованной литературы:

1. Карманов А.П., Полина И.Н. Технология очистки сточных вод. Учебное пособие. - Сыктывкар: СЛИ, 2015. - 207 с.

2. Благоразумова А.М. Обработка и обезвоживание осадков городских сточных вод: учебное пособие, часть 1. - Новокузнецк: Сиб-ГИУ, 2010. - 139 с.

© Калимуллина Д.Д., Багаутдинов И.З., 2016

УДК 697.34

Д.Д. Калимуллина

студентка 3 курса института «СТиИЭС», кафедры «ВиВ» Казанский государственный архитектурно-строительный университет

Р.Р. Зайнуллин

ассистент кафедры «Промышленная электроника и светотехника» Казанский государственный энергетический университет

Г. Казань, Российская Федерация

ЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Аннотация

В статье рассматриваются основные особенности зависимых систем теплоснабжения потребителей, реализуемых на теплоэлектроцентралях.