Устройство следящее

Устройство следящее относится к области пневмогидроавтоматики, в котором используется энергия транспортируемой среды, предназначенное для контроля выходного давления за запорно-регулирующей трубопроводной арматурой с пневматическим приводом и управления (закрытие, открытие) ею при превышении или понижении давления от заданного и используется в частности на газораспределительных станциях магистральных газопроводов.
Известен модуль отсекателя потока газа с регулятором давления газа, включающий в себя узел настройки на превышение выходного давления с задающей пружиной, узел переключения, состоящий из плоских клапанов для подвода и сброса давления, шток и корпус с поршнем (патент на изобретение RU 2696841 С1)
Недостатком следящего привода, взятого за прототип, является отсутствие отсечки потока среды при понижении выходного давления от заданного, что снижает надежность и безопасность эксплуатации оборудования, например, газораспределительных станций. Случай неконтролируемого понижения выходного давления от заданного возможен при разрушении выходного трубопровода, что приведет к неконтролируемому выбросу транспортируемой среды и в конечном счете к аварии.
Задачей, на решение которой направлен заявляемый патент на полезную модель, является обеспечение надежности и безопасной эксплуатации оборудования, в частности газораспределительных станций.
Поставленная задача достигается тем, что в устройстве следящем, содержащем узел настройки на превышение выходного давления с задающей пружиной, узел переключения, состоящий из плоских клапанов для подвода и сброса давления, шток и корпус с поршнем, согласно полезной модели дополнительно установлен узел настройки на понижение выходного давления с задающей пружиной и опорный элемент в виде шарика, установленного в поршне корпуса, а ход задающей пружины на понижение выходного давления ограничен за счет опирания шарика в корпус поршня без воздействия на шток настройки
давления, обеспечивающих закрытие затвора арматуры при падении выходного давления соединением управляющей полости пневмопривода с атмосферой.
Согласно фиг.2 устройство следящее состоит из узла настройки «Б» на превышение выходного давления, узла настройки «С» на понижение выходного давления, узла переключения «Г» для подачи управляющего давления в пневматический привод арматуры «Д» Фиг. 1 и сброса давления из него.
Конструкция узла настройки на понижение давления отличается от узла настройки на превышение его тем, что ход пружины 13 ограничен за счет опирания шарика 3 в корпус поршня 4, не воздействуя на шток 5, необходимый для настройки давления на понижение (Фиг. 2 вид Е).
Устройство следящее работает следующим образом. При нажатии на кнопку 12 шток-зацеп 8 вместе с клапанами переместится вниз, соединяя каналы подачи управляющего давления на открытие затвора арматуры, крючок 7 верхним плечом зацепится за уступ шток-зацепа 8. Далее подается выходное давление в полость «А» через штуцер «В» и вращением винтами узлов настройки настраивается сброс управляющего давления из пневматического привода арматуры от превышения и от понижения выходного давления.
При повышении давления в полости «А» поршень 2 со штоком 5, преодолевая усилие пружины 6, начинает двигаться вправо, освобождая нижнее плечо крючка 7 из зацепления с трапециевидной канавки штока 14, при этом верхнее плечо крючка выйдет из зацепления с шток-зацепом, который под воздействием пружины 9 совместно с клапанами 10, 11 переместится вверх, при этом управляющее давление сбросится из пневмопривода через штуцер «СВ», закрывая затвор арматуры.
При уменьшении давления в полости «А» от заданного поршень 2 с штоком 5 начнет перемещаться влево, и шток упрется в шарик 3, при этом начнет работать пружина 13, настроенная на усилие от давления понижения. При дальнейшем понижении выходного давления поршень 2 с штоком 5, двигаясь влево, выведут из зацепления нижнее плечо крючка из канавки штока 14, а верхнее плечо крючка из зацепления с шток-зацепом, при этом шток-зацеп вместе с клапанами под воздействием усилия пружины 9 переместится вверх, соединив управляющую полость пневмопривода с атмосферой через штуцер «СВ», произойдет закрытие затвора арматуры.