Нормативное регулирование огнезащиты конструкций, изделий и материалов в свете Технического регламента о требованиях пожарной безопасности

ОГНЕЗАЩИТА

П. П. Колесников

начальник отдела проектирования и экспертизы Научно-экспертного бюро пожарной, экологической безопасности и безопасности при чрезвычайных ситуациях в строительстве ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко

УДК 614.841.33:620.197.6

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОГНЕЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ В СВЕТЕ "ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"

Приводится информация по совершенствованию нормативного регулирования огнезащиты конструкций, изделий и материалов в связи с вступлением в силу Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Ключевые слова: пожарная безопасность, техническое регулирование, средства огнезащиты, огнезащитные составы (вещества), антипирены, огнезащитные краски.

В современной строительной индустрии постоянно повышаются роль, значение и, соответственно, масштабы применения различных видов огнезащитных составов (веществ). Постоянно увеличиваются объемы выполнения специальных строительно-монтажных работ, связанных с огнезащитой конструкций, изделий и материалов.

Это и понятно, ведь без огнезащиты в современном строительстве было бы невозможным выполнение многих все более повышающихся требований пожарной безопасности к конструкциям, изделиям и материалам, используемым при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений.

Современные средства огнезащиты позволяют сохранить красоту, ажурность и ощущение легкости конструкций, одновременно обеспечивая требуемые нормативные пределы огнестойкости несущих и ограждающих конструкций, нераспространение пламени по их поверхности.

И если советский законодатель проблему необходимости регулирования правоотношений в области пожарной безопасности вообще не замечал, то законодатель новой России, учитывая опыт европейского и международного законодательства, старается не отстать от развивающихся тенденций в этой области общественных отношений и принимает меры по совершенствованию законодательства (нормативных правовых актов, нормативных документов), регулирующего правоотношения в сфере специальных строительно-монтажных работ, свя-

занных с огнезащитой конструкций, изделий и материалов.

Так, впервые в истории Государства Российского на законодательном уровне (если не считать отдельные царские указы, издававшиеся после очередного пожара и носившие локальный характер) огнезащитные работы были упомянуты единожды в статье 24 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (далее — Федеральный закон "О пожарной безопасности"). А уже через 15 лет в Федеральном законе от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее — Технический регламент), вступившем в законную силу с 1 мая 2009 г., законодатель упоминает слово "огнезащита" или слова, созданные на его основе, 29раз в семи статьях закона (статьи 52, 58, 69, 82, 136, 146 и 150).

Технический регламент стал основой технического регулирования в области пожарной безопасности.

В статье 1 Технического регламента говорится о том, что данный закон "определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения. Федеральные законы о технических регламентах, содержащие требования пожарной

безопасности к конкретной продукции, не действуют в части, устанавливающей более низкие, чем установленные настоящим Федеральным законом, требования пожарной безопасности".

Положения Технического регламента об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при:

1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты;

2) разработке, принятии, применении и исполнении федеральных законов о технических регламентах, содержащих требования пожарной безопасности, а также нормативных документов по пожарной безопасности;

3) разработке технической документации на объекты защиты.

В отношении объектов защиты специального назначения, в том числе объектов военного назначения, объектов производства, переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов, объектов уничтожения и хранения химического оружия и средств взрывания, наземных космических объектов и стартовых комплексов, горных выработок, объектов, расположенных в лесах, наряду с Техническим регламентом должны соблюдаться требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Техническое регулирование в области пожарной безопасности ядерного оружия и связанных с ним процессов разработки, производства, эксплуатации, хранения, перевозки, ликвидации и утилизации его составных частей, а также в области пожарной безопасности зданий, сооружений, строений, объектов организаций ядерного оружейного комплекса Российской Федерации устанавливается законодательством Российской Федерации.

Силу закона обрели многие требования пожарной безопасности в области огнезащиты конструкций, изделий и материалов, ранее закрепленные в различных нормативных документах и подтвержденные практическим опытом их применения при строительстве и капитальном ремонте зданий и сооружений.

Например, Технический регламент (пункты 5и6 статьи 52) к способам защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара отнес применение:

• средств огнезащиты для ограничения пожарной опасности поверхностных слоев строительных конструкций на путях эвакуации;

• огнезащитных составов (в том числе антипире-нов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций. В статье 58 Технического регламента говорится о том, что "огнестойкость и класс пожарной опасности строительных конструкций должны обеспечиваться за счет их конструктивных решений, применения соответствующих строительных материалов, а также использования средств огнезащиты".

В соответствии с частью 10 статьи 69 рассматриваемого документа допускается уменьшать до 6 м противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

Согласно части 3 статьи 82 Технического регламента правоприменитель при прокладке кабелей от трансформаторных подстанций резервных источников питания до вводно-распределительных устройств вправе делать выбор: прокладывать эти кабели либо в раздельных огнестойких каналах, либо в общих каналах при условии нанесения на данные кабели огнезащиты. При всех равных условиях, отсутствии специальных нормативных ограничений и наличии технических возможностей прокладки с точки зрения экономии средств второй способ (с применением огнезащиты кабелей) выглядит, конечно же, предпочтительней.

В статье 136 данного документа изложены требования к информации о пожарной безопасности средств огнезащиты, согласно которым техническая документация на средства огнезащиты должна содержать информацию о технических показателях, характеризующих область их применения, пожарную опасность, способ подготовки поверхности, виды и марки грунтов, способ нанесения на защищаемую поверхность, условия сушки, огнезащитную эффективность этих средств, способ защиты от неблагоприятных климатических воздействий, условия и срок эксплуатации огнезащитных покрытий, а также меры безопасности при проведении огнезащитных работ.

Средства огнезащиты допускается применять из материалов с дополнительными покрытиями, обеспечивающими придание декоративного вида огнезащитному слою или его устойчивость к неблагоприятному климатическому воздействию. В ука-

занном случае огнезащитная эффективность должна указываться с учетом этого слоя.

Согласно пункту 12 части 7 статьи 146 для подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности средств огнезащиты допускается применять только их независимое подтверждение, т. е. сертификацию продукции (схемы 2с, 3с, 4с, 5с и 6с).

Технический регламент запрещает подтверждать соответствие требованиям пожарной безопасности средств огнезащиты в форме декларирования изготовителем (продавцом) их пожарной безопасности (пункт 3 части 4 статьи 146), в частности в формах Декларации на основе собственных доказательств (схема 1д), Декларации изготовителя (продавца) на основе собственных доказательств, испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории представительной выборки образцов из партии продукции (схема 5д).

Особенности подтверждения соответствия средств огнезащиты изложены в статье 150 Технического регламента и заключаются в следующем:

1. Подтверждение соответствия средств огнезащиты осуществляется только в форме сертификации.

2. Для проведения сертификации заявитель представляет в аккредитованный орган по сертификации сопроводительные документы, в которых должны быть указаны основные показатели, область и способы применения средств огнезащиты.

3. Протоколы испытаний испытательных лабораторий должны содержать значения показателей, характеризующих огнезащитную эффективность средств огнезащиты, в том числе различные варианты их применения, описанные в сопроводительных документах.

4. В сертификате в графе "Наименование", предусмотренной бланком сертификата, должны быть отражены следующие специальные характеристики средств огнезащиты:

1) наименования средств огнезащиты;

2) значение огнезащитной эффективности, установленное при испытаниях;

3) виды, марки, толщина слоев грунтовых, декоративных или атмосфероустойчивых покрытий, используемых в комбинации с данными средствами огнезащиты при сертификационных испытаниях;

4) толщина огнезащитного покрытия средств огнезащиты для установленной огнезащитной эффективности.

5. Маркировка средств огнезащиты, наносимая производителями на продукцию, может содержать только сведения, подтвержденные при сертификации.

Что касается нормативных документов по пожарной безопасности, то до принятия Технического регламента их было такое огромное количество,

что в море этих документов (ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р МЭК, СНиП, МДС, СН, СП, НПБ, ППБ, ВППБ, ВНПБ, ВН, ВНП, ВСН, ВНТП, ВНЭ, ВУПП, Р, РД, ТСН, МГСН и др.) даже специалисту с высшим пожарно-техническим образованием достаточно трудно было разобраться, не говоря уже о других пользователях данных документов.

Началом наведения порядка в этом деле и, соответственно, гармонизации российских национальных нормативных документов с европейскими и международными нормами стало принятие Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании" (статья 13) (далее — Федеральный закон "О техническом регулировании"), который отнес к документам в области стандартизации, используемым на территории Российской Федерации, национальные стандарты, правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации, общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации, стандарты организаций и своды правил.

Технический регламент уточнил, что к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил.

На сегодняшний день приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование) от 30 апреля 2009 г. № 1573 утверждены 150 национальных стандартов (ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р МЭК) и 12 сводов правил (СП), в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента. В этом перечне имеются 86 ГОСТ Р, которые еще недавно именовались нормами пожарной безопасности (НПБ), но с началом действия Технического регламента были переработаны и переименованы.

В связи с вступлением в силу с 1 мая 2009 г. Технического регламента часто задается вопрос о статусе НПБ, "инструкций и иных документов, содержащих требования пожарной безопасности". По мнению автора, и НПБ, и "инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности" продолжают иметь такую же законную силу, как и национальные стандарты и своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, до отмены абзаца 3 статьи 20 Федерального закона "О пожарной безопасности".

Другое дело, что в сложившейся правоприменительной практике пользуются, в основном, документом с более поздней датой выпуска.

В настоящее время в Государственной Думе находится на рассмотрении Федеральный закон "О техническом регламенте "О безопасности зданий и сооружений". Одновременно готовится "Перечень национальных стандартов и сводов правил к

техническому регламенту "О безопасности зданий и сооружений", с которым можно ознакомиться на сайте Экспертного совета Государственной Думы по градостроительной деятельности (руководитель — первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по строительству и земельным отношениям Петров С. В.).

Следовательно, до принятия и вступления в силу в установленном порядке Федерального закона "О техническом регламенте "О безопасности зданий и сооружений" и национальных стандартов и сводов правил к нему в силу части 1 статьи 46 Федерального закона "О техническом регулировании" продолжают действовать СНиП, ГОСТ и другие нормативные документы в области проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

Вместе с тем при применении вышеперечисленных видов нормативных документов необходимо учитывать положения части 1 статьи 1 и части 1 статьи 151 Технического регламента о том, что со дня его вступления в силу до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к объектам защиты (продукции), процессам производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации (вывода из эксплуатации), установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению в части, не противоречащей требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

В развитие требований Технического регламента подготовлены, утверждены, официально опубликованы и введены в действие нормативные документы, регулирующие огнезащиту конструкций, изделий и материалов:

1) национальные стандарты (вводятся в действие с 01.01.2010 г. с правом досрочного применения);

2) своды правил (введены в действие с 01.05. 2009 г.).

В принятых нормативных документах появилось много новелл, регулирующих огнезащиту конструкций, изделий и материалов. Приведем некоторые из них:

1) приобрела силу национального стандарта Российской Федерации Инструкция ВНИИПО МЧС России от 15 мая 2003 г. "Идентификация твердых веществ, материалов и средств огнезащиты при испытаниях на пожарную опасность", изданная в виде ГОСТ Р 53293-2009 "Пожарная опасность веществ и материалов. Материалы, вещества и средства огнезащиты. Идентификация методами терми-

ческого анализа" (дата введения — 01.01.2010 г. с правом досрочного применения).

2) впервые в нормативном документе (первое предложение абзаца2 пункта6.6.3 СП 2.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты") предусматривается возможность применения тонкослойных огнезащитных покрытий стальных несущих конструкций для зданий I и II степеней огнестойкости всех классов функциональной пожарной опасности при условии применения их для конструкций с приведенной толщиной металла согласно ГОСТ Р 53295-2009 не менее 5,8 мм.

Ранее в нормативных документах для зданий I и II степеней огнестойкости некоторых классов функциональной пожарной опасности было жесткое требование применения только конструктивной огнезащиты (облицовки, обетонирования, штукатурки и т. п.), в частности в пункте 6.3.2 СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения", абзаце 3 пункта 1.11* СНиП 2.08.01-89* "Жилые здания", пунктах 7.1.3 и 7.1.5 СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные", пункте 7.3.1 "Общих положений к техническим требованиям по проектированию жилых зданий высотой более 75 м", утвержденных приказом Москомархитектуры от 17 мая 2002 г. № 101, пункте 14.25 МГСН 4.19-2005 "Временные нормы и правила проектирования многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в городе Москве" и др.

По мнению автора, возможно использование тонкослойных огнезащитных покрытий для стальных конструкций:

1) для увеличения их предела огнестойкости и более Я 60;

2) с приведенной толщиной металла и менее 5,8 мм,

в случаях подтверждения возможности такого применения сертификатами пожарной безопасности, либо необходимыми расчетными обоснованиями, либо огневыми испытаниями и включения соответствующих локальных норм, допускающих такие отступления от абзаца 2 пункта 6.6.3 СП 2.13130.2009, в Специальные технические условия (СТУ) противопожарной защиты конкретного объекта и при согласовании данных СТУ в установленном порядке.

Также впервые в нормах (второе предложение абзаца 2 пункта 6.6.3 СП 2.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты") предусматривается применение тонкослойных покрытий для железобетонных конструкций при условии оценки их предела огнестойкости с нанесенными средствами огнезащиты (т. е. при проведении огневых испытаний).

Разработаны и успешно прошли сертификационные испытания тонкослойные покрытия для железобетонных конструкций, обеспечивающие им предел огнестойкости до 240 мин.

Впервые в нормативном документе (пункт 5.2.3 СП 2.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты") предписывается, что "заделку неплотностей узлов пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости следует осуществлять средствами огнезащиты". Ранее в нормах (пункт 7.11 СНиП 21-01-97*) заделка неплотностей узлов пересечения средствами огнезащиты не предусматривалась.

Перечислим национальные стандарты Российской Федерации, своды правил и стандарты организаций, содержащие требования к различным видам огнезащиты конструкций, изделий и материалов:

1. Огнезащита стальных конструкций:

1.1) Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53295-2009 "Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности" (дата введения — 01.01.2010 г. с правом досрочного применения).

Справка: НПБ 236-97 "Огнезащитные составы для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности" могут применяться и после 1 января 2010 г. на территории Российской Федерации до исключения абзаца 3 статьи 20 Федерального закона "О пожарной безопасности".

1.2) СП 2.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (пункт 6.6.3).

1.3) СТО 01422789-001-2009 "Проектирование высотных зданий" (пункт 14.27) — стандарт организации ОАО "ЦНИИЭП жилых и общественных зданий":

"14.27. Перед производством и в процессе производства работ по огнезащите строительных конструкций следует осуществлять контроль огнезащитной эффективности покрытий согласно НПБ 236-97".

Справка: согласно пункту 5 Предисловия СТО 01422789-001-2009 с учетом замечаний и предложений, поступивших от заинтересованных организаций, данный документ будет переработан в свод правил или национальный стандарт ГОСТ Р.

2. Огнезащита деревянных конструкций:

2.1) Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53292-2009 "Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее

основе. Общие требования. Методы испытаний" (дата введения — 01.01.2010 г. с правом досрочного применения).

Справка: НПБ 251-98 "Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний" могут применяться и после 1 января 2010 г. на территории Российской Федерации до исключения абзаца 3 статьи 20 Федерального закона "О пожарной безопасности".

2.2) СП 2.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (пункт 6.5.2; второе предложение абзаца 2 пункта 6.6.3; абзац 3 пункта 6.6.4, пункт 6.8.14).

2.3) СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (абзац 4 пункта 4.1.3, пункт 4.3.2).

3. Огнезащита воздуховодов:

3.1) Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53299-2009 "Воздуховоды. Методы испытаний на огнестойкость" (дата введения — 01.01.2010 г. с правом досрочного применения).

Справка: НПБ 239-97 "Воздуховоды. Методы испытаний на огнестойкость" применяются и после 1 января 2010 г. на территории Российской Федерации до исключения абзаца 3 статьи 20 Федерального закона "О пожарной безопасности".

3.2) Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53300-2009 "Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний" (дата введения -01.01.2010 г. с правом досрочного применения), графа 5 табл. 1 (конструктивное исполнение огнестойких воздуховодов (каналов)).

Справка: НПБ 240-97 "Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний" применяются и после 1 января 2010 г. на территории Российской Федерации до исключения абзаца 3 статьи 20 Федерального закона "О пожарной безопасности".

4. Огнезащита кабельных изделий:

4.1) Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53315-2009 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" (дата введения — 01.01.2010 г. с правом досрочного применения).

Справка: НПБ 248-97 "Кабели и провода электрические. Показатели пожарной опасности. Методы испытаний" применяются и после 1 января 2010 г. на территории Российской Федерации до исключения абзаца 3 статьи 20 Федерального закона "О пожарной безопасности".

4.2) Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53316-2009 "Электрические щиты и

кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Методы испытаний" (дата введения — 01.01.2010 г. с правом досрочного применения).

4.3) Что касается НПБ 238-97 "Огнезащитные кабельные покрытия. Общие технические требования и методы испытаний", то до настоящего времени соответствующий национальный стандарт еще не выпущен.

5. Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов:

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53310-2009 "Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость" (дата введения — 01.01.2010 г. с правом досрочного применения).

Справка: НПБ 237-97 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость кабельных проходок и герметичных кабельных вводов" применяются и после 1 января 2010 г. на территории Российской Федерации до исключения абзаца 3 статьи 20 Федерального закона "О пожарной безопасности".

6. Огнезащита постельных принадлежностей, элементов мягкой мебели, штор и занавесей, текстильных материалов, предназначенных для оформления интерьера:

6.1) Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53294-2009 "Материалы текстильные. Постельные принадлежности. Мягкие элементы мебели. Шторы. Занавеси. Методы испытаний на воспламеняемость" (дата введения — 01.01.2010 г. с правом досрочного применения).

Справка: НПБ 257-2002 "Материалы текстильные. Постельные принадлежности. Мягкая мебель. Шторы. Занавеси. Методы испытаний на воспламеняемость" применяются и после 1 января 2010 г. на территории Российской Федерации до исключения абзаца 3 статьи 20 Федерального закона "О пожарной безопасности".

6.2) СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (абзац 4 пункта 4.1.3, пункт 4.3.2).

6.3) СТО 01422789-001-2009 "Проектирование высотных зданий" (пункт 14.42) — стандарт ОАО "ЦНИИЭП жилых и общественных зданий":

"14.42. Текстильные материалы, предназначенные для оформления интерьера, не должны относиться к легковоспламеняемым по НПБ 257-2002" (ГОСТ Р 53294-2009 — прим. автора).

7. Огнезащита железобетонных конструкций: 7.1) СП 2.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов

защиты"(пункты 5.2.3, 5.2.4, 6.5.2, 6.6.3, 6.6.4 и 6.8.14):

"6.6.3. В зданиях1и11степеней огнестойкости для обеспечения требуемого предела огнестойкости более Я 60 несущих элементов здания допускается применять только конструктивную огнезащиту (облицовка, обетонирование, штукатурка и т. п.)...

Применение тонкослойных покрытий для железобетонных покрытий возможно при условии оценки их предела огнестойкости с нанесенными средствами огнезащиты (т. е. проведение огневых испытаний)".

7.2) СТО 36554501-006-2006 "Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций" — стандарт ФГУП "НИЦ "Строительство"). Разработан взамен:

• МДС 21-2.2000 "Методические рекомендации по расчету огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций";

• "Пособия по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня и групп возгораемости материалов" в части железобетонных конструкций;

• "Рекомендаций по защите бетонных и железобетонных конструкций от хрупкого разрушения при пожаре";

• "Рекомендаций по проектированию многопустотных плит перекрытий с требуемым пределом огнестойкости";

• "Рекомендаций по расчету пределов огнестойкости бетонных и железобетонных конструкций".

7.3) СТО 01422789-001-2009 "Проектирование высотных зданий" (приложение 14.6 "Обеспечение огнестойкости и огнесохранности несущих железобетонных конструкций") — стандарт ОАО "ЦНИИЭП жилых и общественных зданий":

"14.6.8. При невозможности устройства достаточной толщины защитного слоя бетона для обеспечения нормируемого предела огнестойкости необходимо применять пассивную огнезащиту конструкций".

Справка: согласно пункту 5 Предисловия СТО 01422789-001-2009 с учетом замечаний и предложений, поступивших от заинтересованных организаций, данный документ будет переработан в свод правил или национальный стандарт ГОСТ Р.

8. Заделка средствами огнезащиты неплотностей узлов пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости:

8.1) СП 2.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты":

"5.2.3. Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемыми

пределами огнестойкости и пожарной опасностью не должны снижать требуемых пожарно-техни-ческих показателей конструкций. Их огнестойкость устанавливают по ГОСТ Р 53306. Заделку неплотностей следует осуществлять средствами огнезащиты".

8.2) Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53306-2009 "Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубо-

проводами из полимерных материалов. Метод испытаний на огнестойкость" (дата введения — 01.01.2010 г. с правом досрочного применения).

8.3) Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53310-2009 "Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость" (дата введения — 01.01.2010 г. с правом досрочного применения).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности : федер. закон от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 : принят Гос. Думой 4 июля 2008 г. : одобр. Советом Федерации 11 июля 2008 г. — М.: ФГУ ВНИИПО, 2008. — 157 с.

2. О пожарной безопасности : федер. закон от 21 декабря 1994 г. № 69-Ф3 : принят Гос. Думой 18 ноября 1994 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1994. — № 35. — Ст. 3649.

3. О техническом регулировании : федер. закон от 27 декабря 2002 г. № 184-Ф3 : принят Гос. Думой ФС РФ 15 декабря 2002 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2002. — № 52 (часть I). — Ст. 5140; 2005. — № 19. — Ст. 1752; 2007. — № 19. — Ст. 2293; 2007. — № 49. — Ст. 6070; 2008. — № 30 (часть II). — Ст. 3616.

4. ГОСТ Р 53292-2009. Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний. — Введ. 2010-01-01 с правом досрочного применения. — М. : Стандартинформ, 2009.

5. ГОСТ Р 53293-2009. Пожарная опасность веществ и материалов. Материалы, вещества и средства огнезащиты. Идентификация методами термического анализа. — Введ. 2010-01-01 с правом досрочного применения. — М. : Стандартинформ, 2009.

6. ГОСТ Р 53294-2009. Материалы текстильные. Постельные принадлежности. Мягкие элементы мебели. Шторы. Занавеси. Методы испытаний на воспламеняемость. — Введ. 2010-01-01 с правом досрочного применения. — М. : Стандартинформ, 2009.

7. ГОСТ Р 53295-2009. Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности. — Введ. 2010-01-01 с правом досрочного применения. — М. : Стандартинформ, 2009.

8. ГОСТ Р 53299-2009. Воздуховоды. Методы испытаний на огнестойкость. — Введ. 2010-01-01 с правом досрочного применения. — М. : Стандартинформ, 2009.

9. ГОСТ Р 53300-2009. Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний. — Введ. 2010-01-01 с правом досрочного применения. — М. : Стандартинформ, 2009.

10. ГОСТ Р 53306-2009. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов. Метод испытаний на огнестойкость. — Введ. 2010-01-01 с правом досрочного применения. — М. : Стандартинформ, 2009.

11. ГОСТ Р 53310-2009. Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость. — Введ. 2010-01-01 с правом досрочного применения. — М. : Стандартинформ, 2009.

12. ГОСТ Р 53315-2009. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. — Введ. 2010-01-01 с правом досрочного применения. — М. : Стандартинформ, 2009.

13. ГОСТ Р 53316-2009. Электрические щиты и кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Методы испытаний. — Введ. 2010-01-01 с правом досрочного применения. — М. : Стандартинформ, 2009.

14. СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы : утв. МЧС России 25.03.2009 : ввод. в действие 01.05.2009. — М. : Из-во "Пожнаука", 2009. — С. 5-76.

15. СП 2.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты : утв. МЧС России 25.03.2009 : ввод. в действие 01.05.2009. — М. : Из-во "Пожнаука", 2009. — С. 77-108.

16. НПБ 236-97. Огнезащитные составы для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности : утв. ГУГПС МВД РФ 29.04.1997 и МЧС России 18.06.2003 : ввод. в действие 01.06.1997. — М. : Типография ВНИИПО МВД России, 1997.

17. НПБ 237-97. Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость кабельных проходок и герметичных кабельных вводов : утв. ГУГПС МВД РФ 31.07.1997 и МЧС России 18.06.2003 : ввод. вдействие 01.09.1997. — М. : Типография ВНИИПО МВД России, 1997.

18. НПБ 238-97. Огнезащитные кабельные покрытия. Общие технические требования и методы испытаний : утв. ГУГПС МВД РФ 30.06.1997 и МЧС России 18.06.2003 : ввод. в действие

01.07.1997. — М. : Типография ВНИИПО МВД России, 1997.

19. НПБ 239-97. Воздуховоды. Методы испытаний на огнестойкость : утв. ГУГПС МВД России

31.07.1997 и МЧС России 18.06.2003 : ввод. в действие 01.09.1997. — М. : Типография ВНИИПО МВД России, 1997.

20. НПБ 240-97. Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний : утв. ГУГПС МВД России 31.07.1997 : ввод. вдействие 01.09.1997. — М. : Типография ВНИИПО МВД России, 1997.

21. НПБ 248-97*. Кабели и провода электрические. Показатели пожарной опасности. Методы испытаний : утв. ГУГПС МВД России 25.11.1997 и МЧС России 18.06.2003 : ввод. в действие

01.01.1998. — М. : Типография ВНИИПО МВД России, 1998.

22. НПБ 251-98. Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний : утв. ГУГПС МВД России 31.03.1998 и МЧС России 18.06.2003 : ввод. в действие 30.04.1998. — М. : Типография ВНИИПО МВД России, 1998.

23. НПБ 257-2002. Материалы текстильные. Постельные принадлежности. Мягкая мебель. Шторы. Занавеси. Методы испытаний на воспламеняемость : утв. ГУГПС МВД России

31.03.1998 и МЧС России 18.06.2003 : ввод. в действие 30.04.1998. — М. : Типография ВНИИПО МВД России, 1998.

24. СТО 01422789-001-2009. Проектирование высотных зданий : стандарт ОАО "ЦНИИЭП жилых и общественных зданий".

25. СТО 36554501-006-2006. Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций : стандарт ФГУП "НИЦ "Строительство".

26. СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений. Общие требования (с Изм. №1,2): утв. Минстрой России 13.02.1997 ; ввод. вдействие 01.01.1998. — М. : ГУП ЦПП, 2002.

27. Рекомендации по применению огнезащитных материалов и составов для металлических конструкций. — М. : ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко, 1988.

28. Кривцов, Ю. В. Тонкослойные огнезащитные покрытия производства НПО "Ассоциация КрилаК" / Ю. В. Кривцов // Пожарная безопасность. — 2003. — № 3.

29. Противопожарная защита зданий и сооружений, огнезащита строительных конструкций (новыетехнологии и разработки): сб. науч. тр./Под ред. Ю. В. Кривцова. — М.: ГУП ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко, 2003.

30. Демехин, В. Н. Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре / В. Н. Демехин, И. Л. Мо-салков, Б. Б. Серков [и др.]. — М. : АГПС МЧС РФ, 2003.

Материал поступил в редакцию 08.10.09.

© Колесников П. П., 2009 г. (e-mail: neb@tsniisk.ru).