Совершенствование системы подготовки персонала к проверке знаний

= 38

Энергобезопасность в документах и фактах

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА К ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ

Ю.Н. Балаков,

заведующий кафедрой МИЭЭ, кандидат технических наук, доцент, почетный энергетик РФ

Вопросы по нормативным документам и ответы на них, используемые при проверке знаний персонала организаций электроэнергетики в Московском институте энергобезопасности и энегосбережения.

1. Что называется электроустановкой?

Электроустановками называется совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии (п.1.1.3 ПУЭ).

2. Какая классификация помещений в отношении опасности поражения людей электрическим током установлена Правилами устройства электроустановок?

В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:

1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность;

2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:

- сырость (относительная влажность воздуха длительно превышает 75%) или токопроводящая пыль;

- токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т. п.);

- высокая температура (температура превышает постоянно или периодически более 1 суток +35 оС);

- возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой;

3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:

- особая сырость (относительная влажность воздуха, близка к 100 %, - потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой);

- химически активная или органическая среда (постоянно или в течение длительного времени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования);

- одновременно два или более условий повышенной опасности;

4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям (п.1.1.13 ПУЭ).

3. Какие помещения относятся к электропомещениям?

Электропомещениями называются помещения или отгороженные (например, сетками) части помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала (п.1.1.5 ПУЭ).

4. Что должно быть использовано в качестве главной заземляющей шины внутри вводного устройства зданий и сооружений?

Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.

Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.

При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.

Сечение главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (РЕ^-проводника питающей линии (п.1.1.119 ПУЭ).

5. Какой материал рекомендуется использовать для изготовления главной заземляющей шины внутри вводного устройства?

Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.

В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента.

В местах, доступных только квалифицированному персоналу (например, щитовых помещениях жилых домов), главную заземляющую шину следует устанавливать открыто (п.1.1.119 ПУЭ).

6. Какие помещения называются сырыми?

Сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75 % (п.1.1.8 ПУЭ).

7. Какие требования предъявляются к установке главной заземляющей шины в подъезде или подвале дома?

В местах, доступных посторонним лицам (например, подъездах или подвалах домов), главная заземляющая шина должна иметь защитную оболочку -шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей. На дверце или на стене над шиной должен быть нанесен знак 0^ (п.1.1.119 ПУЭ).

8. Какие мероприятия предусмотрены для обеспечения безопасности обслуживающего персонала в электроустановках?

Безопасность обслуживающего персонала и посторонних лиц должна обеспечиваться выполнением следующих мероприятий:

- соблюдение соответствующих расстояний до токоведущих частей или путем закрытия, ограждения токоведущих частей;

- применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств для предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям;

- применение предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов;

- применение устройств для снижения напряженности электрических и магнитных полей до допустимых значений;

- использование средств защиты и приспособлений, в том числе для защиты от воздействия электрического и магнитного полей в электроустановках, в которых их напряженность превышает допустимые нормы (п.1.1.32 ПУЭ).

9. Что применяется в ЭУ для предотвращения ошибочных операций?

Блокировка аппаратов и ограждающих устройств (п.1.1.32 ПУЭ).

10. Какие из условий относят помещения к особо опасным помещениям в отношении опасности поражения людей током?

Особо опасные помещения характеризуются наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:

- особая сырость (относительная влажность воздуха близка к 100 % - потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой);

- химически активная или органическая среда (постоянно или в течение длительного времени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования);

- одновременно два или более условий повышенной опасности (п.1.1.13 ПУЭ).

11. Какое цветовое обозначение установлено для шины, используемой в качестве нулевой защитной в ЭУ напряжением до 1000 В с глухозаземлен-ной нейтралью?

Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для

шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов (п.1.1.29 ПУЭ).

12. Какое цветовое обозначение установлено для шин переменного однофазного тока?

Буквенно-цифровые и цветовые обозначения одноименных шин в каждой электроустановке должны быть одинаковыми.

Шины должны быть обозначены:

- при переменном однофазном токе шина В, присоединенная к концу обмотки источника питания, -красным цветом, шина А, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом.

Шины однофазного тока, если они являются ответвлением от шин трехфазной системы, обозначаются как соответствующие шины трехфазного тока (п.1.1.29 ПУЭ).

13. Какое цветовое обозначение установлено для шин ЭУ переменного трехфазного тока?

Шины должны быть обозначены:

- при переменном трехфазном токе: шины фазы А - желтым, фазы В - зеленым, фазы С - красным цветами

Цветовое обозначение должно быть выполнено по всей длине шин, если оно предусмотрено также для более интенсивного охлаждения или антикоррозионной защиты.

Допускается выполнять цветовое обозначение не по всей длине шин, только цветовое или только буквенно-цифровое обозначение либо цветовое в сочетании с буквенно-цифровым в местах присоединения шин. Если неизолированные шины недоступны для осмотра в период, когда они находятся под напряжением, то допускается их не обозначать. При этом не должен снижаться уровень безопасности и наглядности при обслуживании электроустановки (п.1.1.29 ПУЭ).

14. Какой цвет установлен в электропроводке для обозначения проводников защитного заземления или нулевого защитного проводника в ЭУ напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью?

Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов (п.1.1.29 ПУЭ).

15. Каким цветом должны быть обозначены шины в ЭУ постоянного тока?

Шины должны быть обозначены:

- при постоянном токе: положительная шина (+) -красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая М- голубым цветом. (п.1.1.30 ПУЭ).

16. Какой цвет установлен для нулевого рабочего проводника электрической сети?

Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом (п.1.1.29 ПУЭ).

17. Какой цвет установлен для совмещенных нулевых защитных и нулевых рабочих (PEN) проводников?

Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обо-

-о-

40 Энергобезопасность в документах и фактах

значение РЕN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах. Буквенно-цифровые и цветовые обозначения одноименных шин в каждой электроустановке должны быть одинаковыми (п.1.1.29 ПУЭ).

18. К каким помещениям в отношении опасности поражения людей электрическим током относятся помещения с постоянной температурой более +35 °С?

Жаркие помещения - помещения, в которых под воздействием различных тепловых излучений температура постоянно или периодически (более 1 суток) превышает +35 °С (например, помещения с сушилками, обжигательными печами, котельные) (п.1.1.10 ПУЭ).

Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:

- сырость (относительная влажность воздуха длительно превышает 75%) или токопроводящая пыль;

- токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т. п.);

- высокая температура (температура превышает постоянно или периодически более 1 суток +35 оС);

- возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой (п.1.1.13 ПУЭ).

19. Какое расстояние должно быть между доступными одновременному прикосновению проводящими частями в ЭУ до 1000 В, размещенными вне зоны досягаемости?

Размещение вне зоны досягаемости для защиты от прямого прикосновения к токоведущим частям в электроустановках напряжением до 1 кВ или приближения к ним на опасное расстояние в электроустановках напряжением выше 1 кВ может быть применено при невозможности выполнения мер, указанных в 1.7.68-1.7.69 ПУЭ, или их недостаточности. При этом расстояние между доступными одновременному прикосновению проводящими частями в электроустановках напряжением до 1 кВ должно быть не менее 2,5 м. Внутри зоны досягаемости не должно быть частей, имеющих разные потенциалы и доступных одновременному прикосновению.

В вертикальном направлении зона досягаемости в электроустановках напряжением до 1 кВ должна составлять 2,5 м от поверхности, на которой находятся люди.

Указанные размеры даны без учета применения вспомогательных средств (например, инструмента, лестниц, длинных предметов) (п.1.1.70 ПУЭ).

20. Какой наибольший перерыв электроснабжения может быть допущен для электроприемников I категории?

Электроприемники первой категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирова-

ния особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.

Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров (п.1.1.18 ПУЭ).

Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.

Для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.

В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т.п.

Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить непрерывность технологического процесса или если резервирование электроснабжения экономически нецелесообразно, должно быть осуществлено технологическое резервирование, например, путем установки взаимно резервирующих технологических агрегатов, специальных устройств без-ава-рийного останова технологического процесса, действующих при нарушении электроснабжения.

Электроснабжение электроприемников первой категории с особо сложным непрерывным технологическим процессом, требующим длительного времени на восстановление нормального режима, при наличии технико-экономических обоснований рекомендуется осуществлять от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, к которым предъявляются дополнительные требования, определяемые особенностями технологического процесса (п.1.1.19 ПУЭ).

21. Какой наибольший перерыв электроснабжения может быть допущен для электроприемников II категории?

Электроприемники второй категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей (п.1.1.18 ПУЭ).

Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источни-

ков питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады (п.1.1.20 ПУЭ).

22. Какой наибольший перерыв электроснабжения установлен для электроприемников III категории?

Для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток (п.1.1.21 ПУЭ).

23. Каким образом выбирается сечение проводников в электрических сетях?

Выбор сечений электрических проводников (неизолированные и изолированные провода, кабели и шины) производится по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны. Если сечение проводника, определенное по этим условиям, получается меньше сечения, требуемого по другим условиям (термическая и электродинамическая стойкость при токах КЗ, потери и отклонения напряжения, механическая прочность, защита от перегрузки), то должно приниматься наибольшее сечение, требуемое этими условиями (п.1.3.1 ПУЭ).

24. Каким образом выбираются сечения проводников по их нагреву?

Проводники любого назначения должны удовлетворять требованиям в отношении предельно допустимого нагрева с учетом не только нормальных, но и послеаварийных режимов, а также режимов в период ремонта и возможных неравномерностей распределения токов между линиями, секциями шин и т. п. При проверке на нагрев принимается получасовой максимум тока, наибольший из средних получасовых токов данного элемента сети.

При повторно-кратковременном и кратковременном режимах работы электроприемников (с общей длительностью цикла до 10 мин и длительностью рабочего периода не более 4 мин) в качестве расчетного тока для проверки сечения проводников по нагреву следует принимать ток, приведенный к длительному режиму. При этом:

1) для медных проводников сечением до 6 мм2, а для алюминиевых проводников до 10 мм2 ток принимается, как для установок с длительным режимом работы;

2) для медных проводников сечением более 6 мм2, а для алюминиевых проводников более 10 мм2 ток определяется умножением допустимого длительного тока на коэффициент

0,875Д/ТТ,

где Тпв - выраженная в относительных единицах длительность рабочего периода (продолжительность включения по отношению к продолжительности цикла) (п.1.3.2-3 ПУЭ).

25. Какое значение предельно допустимой температуры нагрева проводников при коротком замыкании установлено для изолированных проводов с медными жилами и поливинилхлоридной и резиновой изоляцией?

+150 градусов для проводов с поливинилхлоридной и резиновой изоляцией (п.1.4.16 ПУЭ).

26. Что понимается под электрической сетью с глухозаземленной нейтралью?

Глухозаземленная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству. Глухоза-земленным может быть также вывод источника однофазного переменного тока или полюс источника постоянного тока в двухпроводных сетях, а также средняя точка в трехпроводных сетях постоянного тока (п.1.7.5 ПУЭ).

27. Что понимается под электрической сетью с изолированной нейтралью?

Изолированная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, неприсоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных им устройств (п.1.7.6 ПУЭ).

28. Что понимается под напряжением прикосновения?

Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного (п.1.7.23 ПУЭ).

29. Что понимается под напряжением шага?

Напряжение между двумя точками на поверхности Земли, находящимися на расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается в качестве длины шага человека (п.1.7.24 ПУЭ).

30. При каком минимальном значении напряжения постоянного тока следует выполнять защиту от косвенного прикосновения в помещениях без повышенной опасности?

Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного тока и 120 В постоянного тока.

В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного тока и 60 В постоянного тока или 12 В переменного тока и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ (п.1.7.53 ПУЭ).

31. В каком случае не требуется выполнять защиту от прямого прикосновения в помещениях без повышенной опасности с электроустановками переменного тока?

Защита от прямого прикосновения не требуется, если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного тока - во всех случаях (п.1.7.53 ПУЭ).

32. Какие открытые проводящие части электрооборудования должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN для защиты при косвенном прикосновении?

Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются:

= 42 Энергобезопасность в документах и фактах

- на корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т.п;

- приводы электрических аппаратов;

- каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного тока и выше 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ - выше 25 В переменного тока и выше 60 В постоянного тока);

- металлические конструкции распределительных устройств, металлические кабельные конструкции, металлические кабельные муфты, металлические оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, металлические оболочки проводов, металлические рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов, металлические лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зану-ленной или заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;

- металлические оболочки и броню контрольных и силовых кабелей и проводов на напряжение, не превышающее указанные в 1.7.53, проложенных на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т.п., с кабелями и проводами на более высокие напряжения;

- металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников;

- электрооборудование, размещенное на движущихся частях станков, машин и механизмов.

В случаях применения в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные выше открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе ТN и заземлены в системах ^ и ТТ (п.1.7.76 ПУЭ).

33. Обязательно или нет присоединение к глу-хозаземленной нейтрали источника питания в системе TN отрезков труб механической защиты электропроводки, выполненной кабелем, в местах прохода их через стены и перекрытия строений?

Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе ТN и заземлять в системах !Т и ТТ:

- корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, на щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к системе уравнивания потенциалов, при условии обеспечения надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями;

- конструкции, перечисленные в вопросе 24, п. 4, при условии надежного электрического контакта между этими конструкциями и установленным на них электрооборудованием, присоединенным к защитному проводнику;

- съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т.п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53 ПУЭ;

- арматуру изоляторов воздушных линий электропередачи и присоединяемые к ней крепежные детали;

- открытые проводящие части электрооборудования с двойной изоляцией;

- металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводок площадью до 100 см2, в т.ч. коробки для установки выключателей и розеток (п.1.7.77 ПУЭ).

34. Что должно быть использовано для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме при прямом прикосновении?

Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения:

- основная изоляция токоведущих частей;

- ограждения и оболочки;

- установка барьеров;

- размещение вне зоны досягаемости;

- применение сверхнизкого (малого) напряжения.

Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ при наличии требований других глав ПУЭ следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА (п.1.7.50 ПУЭ).

35. Что должно быть использовано для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции при косвенном прикосновении?

Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:

- защитное заземление;

- автоматическое отключение питания;

- уравнивание потенциалов;

- выравнивание потенциалов;

- двойная или усиленная изоляция;

- сверхнизкое (малое) напряжение;

- защитное электрическое разделение цепей;

- изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки (п.1.7.51 ПУЭ).

36. Что может использоваться в ЭУ в качестве искусственных заземлителей?

Искусственные заземлители могут быть из черной или оцинкованной стали или медными.

Искусственные заземлители не должны иметь окраски. Материал и наименьшие размеры заземли-телей должны соответствовать таблице 1.7.4. ПУЭ (п.1.7.102, 111 ПУЭ).

Таблица 1.7.4.

Наименьшие размеры заземлителей, и заземляющих проводников, проложенных в земле

Материал Профиль сечения Диаметр, мм Площадь поперечного сечения, мм2 Толщина (толщина стенки), мм

Сталь черная Круглый -для вертикальных заземлителей 16 - -

-для горизонтальных заземлителеи 10 - -

Прямоугольный - 100 4

Угловой - - 4

Трубы 32 - 3,5

Сталь оцинкованная Круглый -для вертикальных заземлителей 12 - -

-для горизонтальных заземлителей 10 - -

Прямоугольный - 75 3

Трубы 25 - 2

Медь Круглый 12 - -

Прямоугольный - 50 2

Труба 20 - 2

Канат многопроволочный 1,8 35 -

каждой проволоки

37. В каком случае разрешается использовать алюминиевые оболочки кабелей в качестве естественных заземлителей?

Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве естественных заземлителей не допускается (п.1.7.109 ПУЭ).

38. В какой системе (системах) рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ и РЕ^про-водников на вводе в электроустановки здания?

При применении системы ТN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РЕ^про-водников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземли-теля повторного заземления не нормируется.

Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине (п.1.7.61 ПУЭ).

На концах ВЛ напряжением до 1 кВ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления РЕ^проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).

Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления по условиям защиты от грозовых перенапряжений не требуются. (п.1.7.102 ПУЭ).

39. Что может быть использовано в качестве защитных проводников (РЕ-проводников) в ЭУ до 1000 В?

В качестве РЕ-проводников в электроустановках до 1 кВ могут быть использованы:

1) Специально предусмотренные проводники:

- жилы многожильных кабелей;

- изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;

- стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники.

2) Открытые проводящие части электроустановок:

- алюминиевые оболочки кабелей;

- стальные трубы электропроводок;

- металлические кожухи и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления.

Металлические короба и лотки электропроводок могут быть использованы в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения.

3) Некоторые сторонние проводящие части, например:

- металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т.п.);

- арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122;

- металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.) (п.1.7.121, 123 ПУЭ).

40. Каким образом осуществляется защитное заземление металлических корпусов светильников общего освещения в сетях с глухозаземленной нейтралью?

Присоединением к заземляющему винту корпуса светильника РЕ-проводника (п.6.1.38 ПУЭ).

41. При каком значении напряжения переменного тока обязательно выполнение защиты при косвенном прикосновении в помещениях без повышенной опасности?

= 44

Энергобезопасность в документах и фактах

Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного тока и 120 В постоянного тока.(п.1.7.53 ПУЭ).

42. Какое минимальное сечение установлено для защитного проводника (РЕ) в системе TN для переносных электроприемников?

При применении автоматического отключения питания металлические корпуса переносных электроприемников, за исключением электроприемников с двойной изоляцией, должны быть присоединены к нулевому защитному проводнику в системе ТN или заземлены в системе !Т, для чего должен быть предусмотрен специальный защитный (РЕ) проводник, расположенный в одной оболочке с фазными проводниками (третья жила кабеля или провода -для электроприемников однофазного и постоянного тока, четвертая или пятая жила - для электроприемников трехфазного тока), присоединяемый к корпусу электроприемника и к защитному контакту вилки штепсельного соединителя. РЕ-проводник должен быть медным, гибким, его сечение должно быть равно сечению фазных проводников. Использование для этой цели, нулевого рабочего (^ проводника, в том числе расположенного в общей оболочке с фазными проводниками, не допускается (п.1.7.149 ПУЭ).

43. Что нельзя использовать в качестве РЕпроводников?

Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников:

- металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;

- трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления;

- водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок (п.1.7.123 ПУЭ).

44. Что должно быть нанесено у мест ввода заземляющих проводников в здания?

У мест ввода заземляющих проводников в здания должен быть предусмотрен опознавательный знак

(п.1.7.118 ПУЭ).

45. В чем отличие устройства зануления системы Т^С от TN-S?

В системе TN-S функции проводников N и РЕ разделены; в системе TN-C функции проводников N и РЕ объединены (п.1.7.3 ПУЭ).

46. В чем отличие устройства зануления системы Т^С^ от системы ТТ?

В системе TN-C-S нулевой защитный проводник связан электрически с нулевым рабочим; в системе ТТ корпус электрооборудования имеет электрическую связь непосредственно с землей (п.1.7.3 ПУЭ).

47. Какие защитно-коммутационные аппараты должны применяться для автоматического отключения питания в качестве меры защиты от косвенного прикосновения?

Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные аппара-

ты, реагирующие на сверхток или на дифференциальный ток (п.1.7.78 ПУЭ).

48. В каком случае в качестве дополнительной меры защиты при косвенном прикосновении должно быть выполнено уравнивание потенциалов?

Если в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания (п.1.7.78 ПУЭ).

49. Какая защита от поражения электрическим током при косвенном прикосновении должна быть выполнена в жилых зданиях?

Автоматическое отключение питания (п.1.7.57 ПУЭ).

50. Какие естественные заземлители применяются в ЭУ при монтаже рабочего заземления?

В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:

- металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;

- металлические трубы водопровода, проложенные в земле;

- обсадные трубы буровых скважин;

- металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т.п.;

- рельсовые пути магистральных неэлектрифи-цированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;

- другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;

- металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух.

В качестве заземлителей могут быть также использованы:

- заземлители опор ВЛ, соединенные с заземляющим устройством электроустановки при помощи грозозащитного троса ВЛ, если трос не изолирован от опор ВЛ;

- заземлители повторных заземлений нулевых защитных проводников (РЕN - проводников) ВЛ до

1 кВ при количестве ВЛ не менее двух (п.1.7.109 ПУЭ).

51. Какие требования предъявляются к ограждениям распределительных устройств с открытыми токоведущими частями в производственном помещении?

Ограждение должно быть сетчатым, сплошным или смешанным высотой не менее 1,7 м с расстоянием от сетчатого ограждения до неизолированных токоведущих частей не менее 0,7 м (п.4.1.25 ПУЭ).

52. Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства для нейтрали трансформатора при линейном напряжении источника трехфазного тока 380 В?

Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях

660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также зазем-лителей повторных заземлений PEN- или РЕ-проводника ВЛ до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. При удельном сопротивлении земли более 100 Ом • м допускается увеличивать указанные выше нормы в 0,01 раза, но не более десятикратного (п.1.7.101 ПУЭ).

53. Какие требования предъявляются к отдельным искусственным заземлителям повторного заземления PEN-проводника в сетях постоянного тока?

Повторные заземления PEN-проводника в сетях постоянного тока должны быть выполнены при помощи отдельных искусственных заземлителей, которые не должны иметь металлических соединений с подземными трубопроводами (п.1.7.102 ПУЭ).

54. Какую функцию выполняют устройства защитного отключения (УЗО), применяемые в ЭУ до 1000 В?

Обеспечивают дополнительную защиту от прямого прикосновения (п.1.7.50 ПУЭ).

55. Какие требования предъявляются к установке оборудования в электромашинных помещениях?

Ширина проходов между фундаментами или корпусами машин, между машинами и частями здания или оборудования должна быть не менее 1 м в свету; допускаются местные сужения проходов между выступающими частями машин и строительными конструкциями до 0,6 м на длине не более 0,5 м (П.5.1.12 ПУЭ).

Расстояние в свету между корпусом машины и стеной здания или между корпусами, а также между торцами рядом стоящих машин при наличии прохода с другой стороны машин должно быть не менее 0,3 м при высоте машин до 1 м от уровня пола и не менее

0,6 м при высоте машин более 1 м.

Ширина прохода обслуживания между машинами и фасадом (лицевой стороной обслуживания) пульта управления или щита управления должна быть не менее 2 м. При установке щитов в шкафу это расстояние выбирается от машины до закрытой двери или стенки шкафа.

Указанные требования не относятся к постам местного управления приводами.

Ширина прохода между корпусом машины и торцом пульта управления или щита управления должна быть не менее 1 м (П.5.1.13 ПУЭ).

56. Какие требования предъявляются к установке осветительных приборов напряжением 220 В в помещениях без повышенной опасности?

Напряжение 220 В может применяться для всех стационарно установленных осветительных приборов вне зависимости от высоты их установки (п.6.1.13, 6.1.14 ПУЭ).

57. Какие требования предъявляются к светильникам в помещениях с повышенной опасностью?

Допустима установка светильников любого класса на высоте не менее 2,5 м над полом. При установке светильников класса I на высоте менее 2,5 м сеть должна

быть защищена УЗО с током срабатывания до 30 мА (п.6.1.14 ПУЭ).

58. Какая система заземления принята в электрической сети для питания электроприемников жилых зданий?

Система заземления TN-C-S или TN-S (п.7.1.13 ПУЭ).

59. Какие требования предъявляются к сетям наружного освещения?

Сети наружного освещения рекомендуется выполнять кабельными или воздушными линиями с использованием самонесущих изолированных проводов (п.6.3.25 - 6.3.37 ПУЭ).

60. В каких случаях осветительную арматуру допускается подвешивать на питающих проводах?

Если питающие провода предназначены для этой цели и изготавливаются по специальным техническим условиям (п.6.6.14 ПУЭ).

61. Какое минимальное сечение (мм2) принято для проводов, вводимых в осветительную арматуру общего освещения зданий и сооружений?

Для осветительной арматуры, не имеющей клеммных зажимов, должны применяться провода и кабели с медными жилами сечением не менее 0,5 мм2 внутри зданий и 1 мм2 вне зданий (п.6.6.15 ПУЭ).

62. Какое минимальное сечение проводов с медными жилами должно применяться для зарядки стационарной осветительной арматуры местного освещения для подвижных конструкций?

Не менее 1 мм2 для подвижных конструкций и не менее 0,5 мм2 - для неподвижных (п.6.6.18 ПУЭ).

63. На какой высоте от пола должны устанавливаться выключатели общего освещения в жилых и производственных помещениях?

На высоте от 0,8 до 1,7 м (п.6.6.31 ПУЭ).

64. Какие требования предъявляются к месту установки вводного устройства здания?

Вводное устройство следует устанавливать в электрощитовых помещениях или вне электрощито-вых помещений в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже №31 (п.7.1.27 -7.1.29 ПУЭ).

65. Каким образом устанавливаются розетки напряжением 220 В в ванных комнатах квартир?

Допускается установка розеток, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных УЗО с током, не превышающим 30 мА (п.7.1.48 ПУЭ).

66. Какие требования предъявляются к штепсельным розеткам, устанавливаемым в квартирах?

Розетки должны устанавливаться не выше 1,0 м от уровня пола (п.6.6.30 ПУЭ).

67. Какая высота установки выключателей электрического освещения допускается в помещениях пребывания детей?

Выключатели должны устанавливаться на высоте 1,8 м (п.7.1.51 ПУЭ).

68. Какое наименьшее сечение токопроводящих жил незащищенных изолированных проводов применяется для стационарной электропроводки внутри помещений?

Сечения токопроводящих жил проводов и кабелей в электропроводках должны быть не менее приведенных в табл. 2.1.1. ПУЭ (п.2.1.14 ПУЭ).

= 46 Энергобезопасность в документах и фактах

Таблица 2.1.1

Наименьшие сечения токопроводящих жил проводов и кабелей в электропроводках

Проводники Сечение жил, мм2

медных алюминиевых

Шнуры для присоединения бытовых электроприемников 0,35 -

Кабели для присоединения переносных и передвижных электроприемников в промышленных установках 0,75 -

Скрученные двухжильные провода с многопроволочными жилами для стационарной прокладки на роликах 1 -

Незащищенные изолированные провода для стационарной электропроводки внутри помещений: непосредственно по основаниям, на роликах, клицах и тросах 1 2,5

на лотках, в коробах (кроме глухих): • для жил, присоединяемых к винтовым зажимам 1 2

• для жил, присоединяемых пайкой: - однопроволочных - многопроволочных (гибких) 0,5 0,35 -

на изоляторах 1,5 4

Незащищенные изолированные провода в наружных электропроводках: по стенам, конструкциям или опорам на изоляторах 2,5 4

вводы от воздушной линии под навесами на роликах 1,5 2,5

Незащищенные и защищенные изолированные провода и кабели в трубах, металлических рукавах и глухих коробах 1 2

Кабели и защищенные изолированные провода для стационарной электропроводки (без труб, рукавов и глухих коробов):

для жил, присоединяемых к винтовым зажимам 1 2

для жил, присоединяемых пайкой: • однопроволочных • многопроволочных (гибких) 0,5 0,35 -

Защищенные и незащищенные провода и кабели, прокладываемые в замкнутых каналах или замоноличено (в строительных конструкциях или под штукатуркой) 1 2

69. Какое минимальное значение (м) высоты от пола установлено для открытой прокладки незащищенных изолированных проводов внутри помещений без повышенной опасности?

Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов непосредственно по основаниям, на роликах, изоляторах, на тросах и лотках следует выполнять:

1. При напряжении выше 42 В в помещениях без повышенной опасности и при напряжении до 42 В в любых помещениях - на высоте не менее 2 м от уровня пола или площадки обслуживания.

2. При напряжении выше 42 В в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - на высоте не менее 2,5 м от уровня пола или площадки обслуживания (п.2.1.52 ПУЭ).

70. Какие требования предъявляются к скрытой электропроводке внутри зданий и сооружений?

Электропроводку следует выполнять сменяемой в каналах строительных конструкций и замоноли-ченных трубах (п.7.1.37 ПУЭ).

71. Какие требования предъявляются к открытой электропроводке внутри помещений?

Открытую электропроводку следует выполнять сменяемой в электротехнических плинтусах, коробах и т.п. (п.7.1.37 ПУЭ).

72. Какие виды электропроводок могут применяться в чердачных помещениях?

Проводами и кабелями, проложенными в трубах, на любой высоте (п.7.1.34, 7.1.37 ПУЭ).

73. Какие требования предъявляются к аварийному освещению?

Для аварийного освещения рекомендуется применять светильники с лампами накаливания или люминисцентными (п.6.1.12 ПУЭ).

74. Какие требования предъявляются к кабельным линиям электропередачи, проложенным в земле?

Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:

- кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается;

- кабели, проложенные горизонтально по конструкциям, стенам, перекрытиям и т. п., должны быть жестко закреплены в конечных точках, непосредственно у концевых заделок, с обеих сторон изгибов и у соединительных и стопорных муфт;

- кабели, проложенные вертикально по конструкциям и стенам, должны быть закреплены так, чтобы была предотвращена деформация оболочек и не нарушались соединения жил в муфтах под действием собственного веса кабелей;

- конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, должны быть выполнены таким образом, чтобы была исключена возможность механического повреждения оболочек кабелей; в местах жесткого крепления оболочки этих кабелей должны быть предохранены от механических повреждений и коррозии при помощи эластичных прокладок;

- кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на

2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;

- при прокладке кабелей рядом с другими кабелями, находящимися в эксплуатации, должны быть приняты меры для предотвращения повреждения последних.

Кабели должны прокладываться на расстоянии от нагретых поверхностей, предотвращающем нагрев кабелей выше допустимого, при этом должна предусматриваться защита кабелей от прорыва горячих веществ в местах установки задвижек и фланцевых соединений (п.2.3.15 ПУЭ).

75. Какое минимальное расстояние установлено от проводов воздушной линии напряжением до 1000 В при наибольшей стреле провеса до земли и проезжей части улиц?

Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор, скалы, утесы) - до 1 м.

При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.

Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м.

Расстояние от неизолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводам должно быть не менее 2,75 м (п.2.3.55 ПУЭ).

Расстояние от проводов ВЛ в населенной и ненаселенной местности при наибольшей стреле провеса проводов до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 6 м. Расстояние от проводов до земли может быть уменьшено в труднодоступной местности до 3,5 м и в недоступной местности (склоны гор, скалы, утесы) - до 1 м (п.2.3.56 ПУЭ).

76. Каким должно быть минимальное расстояние (м) между проводами воздушной линии при наибольшей стреле провеса или наибольшем отклонении до деревьев, кустов и прочей растительности?

При прохождении ВЛИ по лесным массивам и зеленым насаждениям вырубка просек не требуется. При этом расстояние от проводов до деревьев и кустов при наибольшей стреле провеса СИП и наибольшем их отклонении должно быть не менее 0,3 м.

При прохождении ВЛ с неизолированными проводами по лесным массивам и зеленым насаждениям вырубка просеки не обязательна. При этом расстояние от проводов при наибольшей стреле провеса или наибольшем отклонении до деревьев и кустов должно быть не менее 1 м.

Расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений должно быть не менее 0,5 м (п.2.4.8 ПУЭ).

77. Что должно быть нанесено на опорах воздушной линии напряжением до 1000 В?

На опорах ВЛ на высоте не менее 2 м от земли через 250 м на магистрали ВЛ должны быть установлены (нанесены): порядковый номер опоры; плакаты, на которых указаны расстояния от опоры ВЛ до кабельной линии связи (на опорах, установленных на расстоянии менее 4 м до кабелей связи), ширина охранной зоны и телефон владельца ВЛ (п.2.4.7 ПУЭ).

78. Допускается или нет прохождение воздушной линии электропередачи по территории школ?

Прохождение ВЛ до 1 кВ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ (общеобразовательных и интернатов), технических училищ, детских дошкольных учреждений (детских яслей, детских садов, детских комбинатов), детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей.

По вышеуказанным территориям (кроме спортивных и игровых площадок) допускается прохождение ВЛИ при условии, что нулевая жила СИП должна быть изолированной, а полная ее проводимость должна быть не менее проводимости фазной жилы СИП (п.2.4.95 ПУЭ).

79. Какая охранная зона установлена для кабельной линии электропередачи напряжением до 1000 В?

Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами охраны электрических сетей должны устанавливаться охранные зоны в размере площадки над кабелями: для кабель-

48 Энергобезопасность в документах и фактах

ных линий до 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, а при прохождении кабельных линий в городах под тротуарами - на 0,6 м в сторону зданий сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы (п.2.3.13 ПУЭ).

80. В каком случае кабельные линии электропередачи напряжением до 1000 В должны быть защищены от механических повреждений?

При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака. Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия при напряжении 35 кВ и выше железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм; при напряжении ниже 35 кВ - плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей; при рытье траншеи землеройным механизмом с шириной фрезы менее 250 мм, а также для одного кабеля - вдоль трассы кабельной линии. Применение силикатного, а также глиняного пустотелого или дырчатого кирпича не допускается.

При прокладке на глубине 1-1,2 м кабели 20 кВ и ниже (кроме кабелей городских электросетей) допускается не защищать от механических повреждений.

Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения (например, в местах частых раскопок). Асфальтовые покрытия улиц и т. п. рассматриваются как места, где разрытия производятся в редких случаях. Для кабельных линий до 20 кВ, кроме линий выше 1 кВ, питающих электроприемники I категории* допускается в траншеях с количеством кабельных линий не более двух применять вместо кирпича сигнальные пластмассовые ленты, удовлетворяющие техническим требованиям, утвержденным Минэнерго СССР. Не допускается применение сигнальных лент в местах пересечений кабельных линий с инженерными коммуникациями и над кабельными муфтами на расстоянии по 2 м в каждую сторону от пересекаемой коммуникации или муфты, а также на подходах линий к распределительным устройствам и подстанциям в радиусе 5 м.

Сигнальная лента должна укладываться в траншее над кабелями на расстоянии 250 мм от их наружных покровов. При расположении в траншее одного кабеля лента должна укладываться по оси кабеля, при большем количестве кабелей - края ленты должны выступать за крайние кабели не менее чем на 50 мм. При укладке по ширине траншеи более одной ленты смежные ленты должны прокладываться с нахлестом шириной не менее 50 мм.

При применении сигнальной ленты прокладка кабелей в траншее с устройством подушки для кабелей, присыпка кабелей первым слоем земли и укладка ленты, включая присыпку ленты слоем земли по всей длине, должны производиться в присутствии представителя электромонтажной организации и владельца электросетей (п.2.3.83 ПУЭ).

* По местным условиям, при согласии владельца линий, допускается расширение области применения сигнальных лент.

81. Какие обозначения и знаки должны быть установлены на каждой кабельной линии, проложенной в земле?

Каждая кабельная линия должна иметь свой номер или наименование. Если кабельная линия состоит из нескольких параллельных кабелей, то каждый из них должен иметь тот же номер с добавлением букв А, Б, В и т. д. Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками с обозначением на бирках кабелей и концевых муфт марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии; на бирках соединительных муфт - номера муфты и даты монтажа. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, бирки должны располагаться по длине не реже чем через каждые 50 м (п.2.3.23 ПУЭ).

82. Допускается или нет использование трубопроводов центрального отопления в качестве естественных заземлителей?

Не допускается (п.1.7.109 ПУЭ).

83. Какое минимальное сечение должен иметь стальной заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего заземления к главной заземляющей шине в ЭУ напряжением до 1000 В?

75 мм2 (п.1.7.102 табл.1.7.4 ПУЭ).

84. Допускается или нет применять УЗО, реагирующее на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система Т^С)?

Не допускается (п.1.7.51, 1.7.53 ПУЭ).

85. Обязательно или нет защитное заземление металлического корпуса холодильника напряжением 220 В в помещениях без повышенной опасности?

Обязательно (п.1.7.53 ПУЭ).

86. Каким образом должен производиться выбор проводов, шин, аппаратов, приборов и конструкций РУ и НКУ напряжением до 1000 В?

Выбор проводов, шин, аппаратов, приборов и конструкций должен производиться как по нормальным условиям работы (соответствие рабочему напряжению и току, классу точности и т. п.), так и по условиям работы при КЗ (термические и динамические воздействия, коммутационная способность) (п.4.1.2 ПУЭ).

87. Какие надписи должны иметь РУ и НКУ до 1000 В?

Распределительные устройства и НКУ должны иметь четкие надписи, указывающие назначение отдельных цепей и панелей (п.4.1.3 ПУЭ).

88. Как должны размещаться цепи различного напряжения в РУ напряжением до 1000 В?

Относящиеся к цепям различного рода тока и различных напряжений части РУ должны быть выполнены и размещены так, чтобы была обеспечена возможность их четкого распознавания (п.4.1.4. ПУЭ).

89. Каким должно быть взаимное расположение фаз в пределах всего РУ напряжением до 1000 В?

Взаимное расположение фаз и полюсов в пределах всего устройства должно быть, как правило, одинаковым (п.4.1.5 ПУЭ).

90. Какое покрытие должны иметь металлические части РУ и НКУ напряжением до 1000 В?

Все металлические части РУ и НКУ должны иметь антикоррозийное покрытие (п.4.1.6 ПУЭ).

91. Каким образом следует располагать аппараты и приборы в РУ и НКУ напряжением до 1000 В?

Аппараты и приборы следует располагать так, чтобы возникающие в них при эксплуатации искры или электрические дуги не могли причинить вреда обслуживающему персоналу, воспламенить или повредить окружающие предметы, вызвать КЗ или замыкание на землю (п.4.1.8 ПУЭ).

92. Как должны устанавливаться аппараты рубящего типа в РУ и НКУ напряжением до 1000 В?

Аппараты рубящего типа должны устанавливаться так, чтобы они не могли замкнуть цепь самопроизвольно, под действием силы тяжести. Подвижные токоведущие части их в отключенном состоянии, как правило, не должны быть под напряжением (п.4.1.9 ПУЭ).

93. Каким образом должны быть защищены рубильники с непосредственным ручным управлением, предназначенные для включения и отключения тока нагрузки и имеющие контакты, обращенные к оператору?

Рубильники с непосредственным ручным управлением (без привода), предназначенные для включения и отключения тока нагрузки и имеющие контакты, обращенные к оператору, должны быть защищены несгораемыми кожухами без отверстий и щелей (п.4.1.10. ПУЭ).

94. Допускается или нет открытая установка рубильников с непосредственным ручным управлением, предназначенным лишь для снятия напряжения?

Рубильники с непосредственным ручным управлением (без привода), предназначенные лишь для снятия напряжения, допускается устанавливать открыто при условии, что они будут недоступны для неквалифицированного персонала (п.4.1.10. ПУЭ).

95. Что должно быть указано на приводах коммутационных аппаратов, расположенных в РУ напряжением до 1000 В?

На приводах коммутационных аппаратов должны быть четко указаны положения "включено" и "отключено' ' (п.4.1.11. ПУЭ).

96. Каким образом предусматривается возможность снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа в РУ напряжением до 1000 В?

Должна быть предусмотрена возможность снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Для этой цели в необходимых местах должны быть установлены рубильники или другие отключающие аппараты (п.4.1.12. ПУЭ).

97. В каком случае не требуется устанавливать отключающий аппарат перед выключателем каждой отходящей от РУ напряжением до 1000 В линии?

Отключающий аппарат перед выключателем каждой отходящей от РУ линии предусматривать не требуется в электроустановках:

- с выдвижными выключателями;

- со стационарными выключателями, в которых на время ремонта или демонтажа данного выключателя допустимо снятие напряжения

общим аппаратом с группы выключателей или со всего распределительного устройства;

- со стационарными выключателями, если обеспечена возможность безопасного демонтажа выключателей под напряжением с помощью изолированного инструмента.

Для указанных отключающих аппаратов специальный привод (например, рычажный) предусматривать не требуется (п.4.1.12 ПУЭ).

98. Каким образом должны устанавливаться пробочные предохранители в РУ напряжением до 1000 В?

Резьбовые (пробочные) предохранители должны устанавливаться так, чтобы питающие провода присоединялись к контактному винту, а отходящие к электроприемникам - к винтовой гильзе (п.4.1.13 ПУЭ).

99. На какой высоте (м) от уровня пола следует производить установку приборов и аппаратов в РУ и НКУ напряжением до 1000 В?

Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2 000 мм от уровня пола (п.4.1.14 ПУЭ).

100. Каким образом рекомендуется располагать аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки) в РУ и НКУ напряжением до 1000 В?

Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки) рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола (п.4.1.14. ПУЭ).

101. Что должны иметь открытые токоведущие части в РУ напряжением до 1000 В?

Открытые токоведущие части, как правило, должны иметь изоляционное покрытие (п.4.1.15. ПУЭ).

102. Какое расстояние (м) по воздуху должно быть между неподвижно укрепленными токоведущими частями разной полярности в РУ напряжением до 1000 В?

Между неподвижно укрепленными токоведущими частями разной полярности, а также между ними и открытыми проводящими частями должны быть обеспечены расстояния не менее: 20 мм по поверхности изоляции и 12 мм по воздуху (п.4.1.15. ПУЭ).

103. Какое минимальное расстояние (м) должно быть обеспечено между неизолированными токоведущими частями и сетчатыми ограждениями в РУ напряжением до 1000 В?

От неизолированных токоведущих частей до ограждений должны быть обеспечены расстояния не менее: 100 мм при сетчатых ограждениях (п.4.1.15. ПУЭ).

104. Какое минимальное расстояние (м) должно быть обеспечено между неизолированными токоведущими частями и сплошным съемным ограждением в РУ напряжением до 1000 В?

От неизолированных токоведущих частей до ограждений должны быть обеспечены расстояния не менее 40 мм при сплошных съемных ограждениях (п.4.1.15. ПУЭ).

105. Каким образом в сухих помещениях могут прокладываться по металлическим, защищенным от коррозии поверхностям, изолированные провода с изоляцией на напряжение не ниже 660 В в пределах панелей, щитов в РУ напряжением до 1000 В?

= 50

Энергобезопасность в документах и фактах

В пределах панелей, щитов и шкафов, установленных в сухих помещениях, изолированные провода с изоляцией, рассчитанной на напряжение не ниже 660 В, могут прокладываться по металлическим, защищенным от коррозии поверхностям вплотную один к другому. В этих случаях для силовых цепей должны применяться снижающие коэффициенты на токовые нагрузки, приведенные в гл. 2.1 (п.4.1.16. ПУЭ).

106. В каком виде могут быть проложены защитные (РЕ) проводники и шины в РУ напряжением до 1000 В?

Защитные (РЕ) проводники и шины могут быть проложены без изоляции (п.4.1.17. ПУЭ).

107. В каком виде могут прокладываться нулевые рабочие (N) проводники, шины и совмещенные (PEN) проводники в РУ напряжением до 1000 В?

Нулевые рабочие (N) проводники, шины и совмещенные (PEN) проводники прокладываются с изоляцией (п.4.1.17. ПУЭ).

108. Каким образом должны осуществляться проходы кабелей внутрь панелей и шкафов в РУ напряжением до 1000 В?

Проходы кабелей как снизу, так и сверху, внутрь панелей, шкафов и т.п. должны осуществляться через уплотняющие устройства, предотвращающие попадание внутрь пыли, влаги, посторонних предметов и т.п. (п.4.1.18. ПУЭ).

109. Чему должны соответствовать конструкция РУ напряжением до 1000 В и устанавливаемая в них аппаратура?

Конструкции РУ, НКУ и устанавливаемая в них аппаратура должны соответствовать требованиям действующих стандартов (п.4.1.19. ПУЭ).

110. Каким образом должны быть выполнены РУ и НКУ напряжением до 1000 В?

Распределительные устройства и НКУ должны быть выполнены так, чтобы вибрации, возникающие при действии аппаратов, а также от сотрясений, вызванных внешними воздействиями, не нарушали контактных соединений и не вызывали разрегулировки аппаратов и приборов (п.4.1.20. ПУЭ).

111. Как должны быть защищены поверхности гигроскопических изоляционных плит, на которых непосредственно монтируются неизолированные токоведущие части в РУ напряжением до 1000 В?

Поверхности гигроскопических изоляционных плит, на которых непосредственно монтируются неизолированные токоведущие части, должны быть защищены от проникновения в них влаги (пропиткой, окраской и т. п.) (п.4.1.21. ПУЭ).

112. Допускается или нет установка гигроскопических изоляционных материалов (мрамор, асбоцемент) в сырых и особо сырых помещениях в РУ напряжением до 1000 В?

В устройствах, устанавливаемых в сырых и особо сырых помещениях и открытых установках, применение гигроскопических изоляционных материалов (например, мрамора, асбестоцемента) не допускается (п.4.1.21. ПУЭ).

113. К чему должен быть обеспечен доступ в конструкции РУ и НКУ напряжением до 1000 В?

Должен быть обеспечен доступ ко всем обслуживаемым аппаратам, приборам, устройствам и их зажимам (п.4.1.22. ПУЭ).

114. Что должны предусматривать конструкции РУ и НКУ напряжением до 1000 В?

Конструкции РУ и НКУ должны предусматривать ввод кабелей без нарушения степени защиты оболочки, места для прокладки, разделки внешних присоединений, а также наименьшую в данной конструкции длину разделки кабелей (п.4.1.22. ПУЭ).

115. Какой должна быть ширина и высота проходов в свету в РУ напряжением до 1000 В?

Ширина проходов в свету должна быть не менее

0,8 м; высота проходов в светуне менее 1,9 м. В отдельных местах проходы могут быть стеснены выступающими строительными конструкциями, однако ширина прохода в этих местах должна быть не менее 0,6 м. (п.4.1.23. ПУЭ).

116. Что должна обеспечивать ширина прохода в РУ напряжением до 1000 В?

Ширина прохода должна обеспечивать удобное обслуживание, установку и перемещение оборудования (п.4.1.23. ПУЭ).

117. Что такое длина щита в РУ напряжением до 1000 В?

Длиной щита в данном случае называется длина прохода между двумя рядами сплошного фронта панелей (шкафов) или между одним рядом и стеной (п.4.1.23. ПУЭ).

118. Сколько выходов должны иметь проходы для обслуживания щитов в РУ напряжением до 1000 В при длине щита более 7 м?

Проходы обслуживания щитов при длине щита более 7 м должны иметь два выхода. Выходы из проходов с монтажной стороны щита могут быть выполнены как в щитовое помещение, так и в другие помещения (п.4.1.23. ПУЭ).

119. При каких условиях второй выход из прохода для обслуживания щитов в РУ напряжением до 1000 В необязателен?

При ширине прохода обслуживания более 3 м и отсутствии маслонаполненных аппаратов второй выход не обязателен (п.4.1.23. ПУЭ).

120. В какую сторону должны открываться двери из помещений в РУ напряжением до 1000 В?

Двери из помещений РУ должны открываться в сторону других помещений (за исключением помещений РУ выше 1 кВ переменного тока и выше 1,5 кВ постоянного тока) или наружу и иметь самозапираю-щиеся замки, отпираемые без ключа с внутренней стороны помещения (п.4.1.23. ПУЭ).

121. Каковы минимальные размеры дверей из помещений в РУ напряжением до 1000 В?

Ширина дверей должна быть не менее 0,75 м, высота - не менее 1,9 м (п.4.1.23. ПУЭ).

122. Что может служить в качестве ограждения неизолированных токоведущих частей в РУ напряжением до 1000 В?

В качестве ограждения неизолированных токоведущих частей могут служить сетки, а также сплошные или сетчатые ограждения (п.4.1.24. ПУЭ).

-о-

123. Каков минимальный размер ячеек сетчатого ограждения неизолированных токоведущих частей в РУ напряжением до 1000 В?

Не более 25Х25 мм (п.4.1.24. ПУЭ).

124. Какой должна быть высота ограждений в РУ напряжением до 1000 В?

Высота ограждений должна быть не менее 1,7 м (п.4.1.24. ПУЭ).

125. Какие требования предъявляются к РУ напряжением до 1000 В, устанавливаемым в помещениях, доступных для неквалифицированного персонала?

Распределительные устройства, установленные в помещениях, доступных для неквалифицированного персонала, должны иметь токоведущие части, закрытые сплошными ограждениями, либо должны быть выполнены со степенью защиты не менее 1Р2Х (п.4.1.25. ПУЭ).

126. Какие требования установлены для оконце-вания проводов и кабелей в РУ напряжением до 1000 В?

Оконцевание проводов и кабелей должно быть выполнено так, чтобы оно находилось внутри устройства (п.4.1.26. ПУЭ).

127. Какие требования предъявляются к съемным ограждениям в РУ напряжением до 1000 В?

Съемные ограждения должны укрепляться так, чтобы их удаление было невозможно без применения инструмента. Дверцы должны запираться на ключ (п.4.1.27. ПУЭ).

128. Что должно быть предусмотрено в РУ напряжением до 1000 В, устанавливаемых на открытом воздухе, для обеспечения нормальной работы аппаратов, реле, измерительных приборов и приборов учета?

В шкафах должен быть предусмотрен местный подогрев для обеспечения нормальной работы аппаратов, реле, измерительных приборов и приборов учета в соответствии с требованиями государственных стандартов и других нормативных документов. В шкафах должно быть предусмотрено местное освещение (п.4.1.28. ПУЭ).

129. Что такое РУ?

Распределительное устройство (РУ) - электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.), также устройства защиты, автоматики, телемеханики, связи и измерений (п.4.2.4 ПУЭ).

130. Что такое ОРУ?

Открытое распределительное устройство (ОРУ) -РУ, все или основное оборудование которого расположено на открытом воздухе (п.4.2.4 ПУЭ).

131. Что такое ЗРУ?

Закрытое распределительное устройство (ЗРУ) -РУ, оборудование которого расположено в помещении (п.4.2.4 ПУЭ).

132. Что представляет собой КРУ?

Комплектное распределительное устройство -РУ, состоящее из шкафов или блоков со встроенными в них аппаратами, устройствами измерения, защиты и автоматики и соединительных элементов

(например, токопроводов), поставляемых в собранном или полностью подготовленном к сборке виде (п.4.2.5 ПУЭ).

133. Какие существуют разновидности КРУ?

Комплектное распределительное устройство эле-газовое (КРУЭ) - РУ, в котором основное оборудование заключено в оболочки, заполненные элегазом (SF6), служащим изолирующей и/или дугогасящей средой.

Комплектное распределительное устройство, предназначенное для внутренней установки, сокращенно обозначается КРУ, а для наружной - КРУН. Разновидностью КРУ является КСО - камера сборная одностороннего обслуживания (п.4.2.5 ПУЭ).

134. Что такое трансформаторная подстанция (ПС)?

Трансформаторная подстанция (ПС) - электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения энергии и состоящая из трансформаторов, РУ, устройств управления, технологических и вспомогательных сооружений (п.4.2.6 ПУЭ).

135. Что такое пристроенная ПС (РУ)?

Пристроенная ПС (РУ) - ПС (РУ), непосредственно примыкающая к основному зданию электростанции или промышленного предприятия (п.4.2.7 ПУЭ).

136. Что такое встроенная ПС (РУ)?

Встроенная ПС (РУ) - ПС (РУ), занимающая часть здания (п.4.2.8 ПУЭ).

137. Что такое внутрицеховая ПС (РУ)?

Внутрицеховая ПС (РУ) - ПС (РУ), расположенная внутри цеха открыто (без ограждения), за сетчатым ограждением, в отдельном помещении (п.4.2.9 ПУЭ).

138. Что такое комплектная трансформаторная ПС (РУ)?

Комплектная трансформаторная ПС (КТП) - ПС, состоящая из трансформаторов, блоков (КРУ и КРУН) и других элементов, поставляемых в собранном или полностью подготовленном на заводе-изго-товителе к сборке виде (п.4.2.10 ПУЭ).

139. Что такое столбовая трансформаторная ПС (СТП)?

Столбовая трансформаторная ПС (СТП) - открытая трансформаторная ПС, все оборудование которой установлено на одностоечной опоре ВЛ на высоте, не требующей ограждения ПС (п.4.2.11 ПУЭ).

140. Что такое мачтовая трансформаторная ПС (МТП)?

Мачтовая трансформаторная ПС (МТП) - открытая трансформаторная ПС, все оборудование которой установлено на конструкциях (в том числе на двух и более стойках опор ВЛ) с площадкой обслуживания на высоте, не требующей ограждения ПС (п.4.2.11 ПУЭ).

141. Что такое распределительный пункт?

Распределительный пункт - РУ 6-500 кВ с аппаратурой для управления его работой, не входящее в состав ПС (п.4.2.12 ПУЭ).

142. Что такое секционирующий пункт?

Секционирующий пункт - пункт, предназначенный для секционирования (автоматическим или ручным управлением) участка линий 6-20 кВ (п.4.2.13 ПУЭ).

= 52

Энергобезопасность в документах и фактах

143. Что такое камера в РУ?

Камера - помещение, предназначенное для установки аппаратов, трансформаторов и шин (п.4.2.14 ПУЭ).

144. Что такое закрытая камера в РУ?

Закрытая камера - камера, закрытая со всех сторон и имеющая сплошные (не сетчатые) двери.

Огражденная камера - камера, которая имеет проемы, защищенные полностью или частично несплошными (сетчатыми или смешанными) ограждениями (п.4.2.14 ПУЭ).

145. Что такое биологическая защита РУ?

Биологическая защита - комплекс мероприятий и устройств для защиты людей от вредного влияния электрического и магнитного полей (п.4.2.15 ПУЭ).

146. Что такое здание вспомогательного назначения в РУ?

Здание вспомогательного назначения (ЗВН) - здание, состоящее из помещений, необходимых для организации и проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования ПС (п.4.2.16 ПУЭ).

147. Каким образом должны быть выбраны электрооборудование, токоведущие части, изоляторы, крепления, ограждения, несущие конструкции, изоляционные и другие расстояния в РУ?

Электрооборудование, токоведущие части, изоляторы, крепления, ограждения, несущие конструкции, изоляционные и другие расстояния должны быть выбраны и установлены таким образом, чтобы:

- вызываемые нормальными условиями работы электроустановки усилия, нагрев, электрическая дуга или иные сопутствующие ее работе явления (искрение, выброс газов и т.п.) не могли причинить вред обслуживающему персоналу, а также привести к повреждению оборудования и возникновению короткого замыкания (КЗ) или замыканию на землю;

- при нарушении нормальных условий работы электроустановки была обеспечена необходимая локализация повреждений, обусловленных действием КЗ;

- при снятом напряжении с какой-либо цепи относящиеся к ней аппараты, токоведущие части и конструкции могли подвергаться безопасному техническому обслуживанию и ремонту без нарушения нормальной работы соседних цепей;

- была обеспечена возможность удобного транспортирования оборудования (п.4.2.17 ПУЭ).

148. Что должно быть обеспечено при нарушении нормальных условий работы электроустановки?

При нарушении нормальных условий работы электроустановки была обеспечена необходимая локализация повреждений, обусловленных действием КЗ (п.4.2.17 ПУЭ).

149. Что должно быть обеспечено при снятии напряжения с какой-либо цепи РУ?

При снятом напряжении с какой-либо цепи относящиеся к ней аппараты, токоведущие части и конструкции могли подвергаться безопасному техническому обслуживанию и ремонту без нарушения нормальной работы соседних цепей (п.4.2.17 ПУЭ).

150. Что должны выдерживать конструкции, на которых установлены электрооборудование, аппараты, токоведущие части и изоляторы выше 1 кВ?

Конструкции, на которых установлены электрооборудование, аппараты, токоведущие части и изоляторы, должны выдерживать нагрузки от их веса, тяжения, коммутационных операций, воздействия ветра, гололеда и КЗ, а также сейсмических воздействий (п.4.2.20 ПУЭ).

151. До какой температуры не должны нагреваться от воздействия электрического тока строительные конструкции, доступные для прикосновения персонала?

Строительные конструкции, доступные для прикосновения персонала, не должны нагреваться от воздействия электрического тока выше 50°С. Конструкции на нагрев могут не проверяться, если по токоведущим частям проходит переменный ток 1000 А и менее (п.4.2.20 ПУЭ).

152. До какой температуры не должны нагреваться от воздействия электрического тока строительные конструкции, недоступные для прикосновения персонала?

Строительные конструкции, доступные для прикосновения персонала, не должны нагреваться от воздействия электрического тока выше 70°С (п.4.2.20 ПУЭ).

153. Что должно быть предусмотрено во всех цепях РУ выше 1 кВ?

Во всех цепях РУ должна быть предусмотрена установка разъединяющих устройств с видимым разрывом, обеспечивающих возможность отсоединения всех аппаратов (выключателей, предохранителей, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и т.д.) каждой цепи со всех ее сторон, откуда может быть подано напряжение (п.4.2.21 ПУЭ).

154. В каких РУ выше 1 кВ видимый разрыв может отсутствовать?

Видимый разрыв может отсутствовать в комплектных распределительных устройствах заводского изготовления (в том числе с заполнением элега-зом - КРУЭ) с выкатными элементами и/или при наличии надежного механического указателя гарантированного положения контактов.

Указанное требование не распространяется на высокочастотные заградители и конденсаторы связи, трансформаторы напряжения, устанавливаемые на отходящих линиях, а также трансформаторы напряжения емкостного типа, присоединяемые к системам шин, разрядники и ограничители перенапряжений, устанавливаемых на выводах трансформаторов и шунтирующих реакторов и на отходящих линиях, а также на силовые трансформаторы с кабельными вводами.

В отдельных случаях, обусловленных схемными или конструктивными решениями, трансформаторы тока допускается устанавливать до разъединяющих устройств (п.4.2.21 ПУЭ).

155. Какие меры должны быть приняты при расположении РУ и ПС в местах, где воздух может содержать вещества, ухудшающие работу изоляции или разрушающе действующие на оборудование и шины?

При расположении РУ и ПС в местах, где воздух может содержать вещества, ухудшающие работу изоляции или разрушающе действующие на оборудование и шины, должны быть приняты меры, обеспечивающие надежную работу установки:

- применение закрытых ПС и РУ, защищенных от проникновения пыли, вредных газов или паров в помещение;

- применение усиленной изоляции и шин из материала, стойкого к воздействию окружающей среды, или покраска их защитным покрытием;

- расположение ПС и РУ со стороны господствующего направления ветра;

- применение минимального количества открыто установленного оборудования (п.4.2.22 ПУЭ).

156. Что следует применять при сооружении ПС и РУ вблизи морских побережий, солёных озёр, химических предприятий?

При сооружении ПС и РУ вблизи морских побережий, соленых озер, химических предприятий, а также в местах, где длительным опытом эксплуатации установлено разрушение алюминия от коррозии, следует применять специальные алюминиевые и сталеалюминиевые провода, защищенные от коррозии, в том числе полимерным покрытием, или провода из меди и ее сплавов (п.4.2.22 ПУЭ).

157. Что следует применять при расположении РУ и ПС в сейсмических районах?

При расположении РУ и ПС в сейсмических районах для обеспечения требуемой сейсмостойкости наряду с применением имевшегося сейсмостойкого оборудования следует предусматривать специальные меры, повышающие сейсмостойкость электроустановки (п.4.2.23 ПУЭ).

158. Что должно быть предусмотрено в неотапливаемых РУ?

В ОРУ, КРУ, КРУН и неотапливаемых ЗРУ, где температура окружающего воздуха может быть ниже допустимой для оборудования, должен быть предусмотрен подогрев в соответствии с действующими стандартами на оборудование (п.4.2.24 ПУЭ).

159. Из каких материалов следует выполнять ошиновку РУ и ПС?

Ошиновку РУ и ПС, как правило, следует выполнять из алюминиевых и сталеалюминиевых проводов, полос, труб и шин из профилей алюминия и алюминиевых сплавов электротехнического назначения (исключения см. в 4.2.22) (п.4.2.25 ПУЭ).

При этом, когда деформации ошиновки, вызываемые изменениями температуры, могут вызывать опасные механические напряжения в проводах или изоляторах, следует предусматривать меры, исключающие возникновение таких напряжений.

160. Что должна предусматривать конструкция жёсткой ошиновки?

Конструкция жесткой ошиновки должна предусматривать устройства для гашения вибрации шин и компенсирующие устройства для предотвращения передачи механических усилий на контактные выводы аппаратов и опорные изоляторы от температурных деформаций и неравномерной осадки опорных конструкций (п.4.2.25 ПУЭ).

161. Чем должны быть оборудованы распределительные устройства выше 1 кВ от неправильных действий при переключениях в электроустановках?

Распределительные устройства должны быть оборудованы оперативной блокировкой неправильных действий при переключениях в электрических установках (сокращенно - оперативной блокировкой) (п.4.2.27 ПУЭ).

162. Для чего предназначена оперативная блокировка?

Оперативная блокировка предназначена для предотвращения неправильных действий с разъединителями, заземляющими ножами (в последующем тексте настоящей главы вместо слов "заземляющий нож" используется слово "заземлитель", под которым понимается как элемент аппарата, так и отдельно установленный аппарат) , отделителями и корот-козамыкателями (п.4.2.27 ПУЭ).

163. Что должна исключать оперативная блокировка?

Оперативная блокировка должна исключать:

- подачу напряжения разъединителем на участок электрической схемы, заземленной включенным заземлителем, а также на участок электрической схемы, отделенной от включенных заземлителей только выключателем;

- включение заземлителя на участке схемы, не отделенном разъединителем от других участков, которые могут быть как под напряжением, так и без напряжения;

- отключение и включение разъединителями токов нагрузки (п.4.2.27 ПУЭ).

164. Для чего предназначены стационарные заземлители?

Распределительные устройства и ПС, как правило, должны быть оборудованы стационарными заземлителями, обеспечивающими в соответствии с требованиями безопасности заземление аппаратов и ошиновки (п.4.2.28 ПУЭ).

165. Как должны быть размещены стационарные заземлители в РУ напряжением 3 кВ и выше?

В РУ 3 кВ и выше стационарные заземлители должны быть размещены так, чтобы были не нужны переносные заземления и чтобы персонал, работающий на токоведущих частях любых участков присоединений и сборных шин, был защищен заземлите-лями со всех сторон, откуда может быть подано напряжение.

На случай отключения в процессе ремонта разъединителя с заземлителями или только заземлителя этого разъединителя должны быть предусмотрены заземлители у других разъединителей на данном участке схемы, расположенные со стороны возможной подачи напряжения. Последнее требование не относится к заземлителям со стороны линейных разъединителей (при отсутствии обходной системы шин или ремонтной перемычки со стороны ВЛ), а также к заземлителям в цепи секционной связи КРУ.

На заземлителях линейных разъединителей со стороны линии следует, как правило, иметь привод с дистанционным управлением для исключения травмирования персонала при ошибочном включении их и наличии на линии напряжения, в ячейках КРУЭ

= 54

Энергобезопасность в документах и фактах

эти заземлители, кроме того, рекомендуется иметь быстродействующими (п.4.2.28 ПУЭ).

166. Сколько комплектов заземлителей должна иметь каждая секция (система) сборных шин РУ напряжением 35 кВ и выше?

Каждая секция (система) сборных шин РУ 35 кВ и выше должна иметь, как правило, два комплекта заземлителей. При наличии трансформаторов напряжения заземления сборных шин следует осуществлять, как правило, заземлителями разъединителей трансформаторов напряжения (п.4.2.28 ПУЭ).

167. В каких случаях предусматривается применение переносных защитных заземлений?

Применение переносных защитных заземлений предусматривается в следующих случаях:

- при работе на линейных разъединителях и на оборудовании, расположенном со стороны ВЛ до линейного разъединителя;

- на участках схемы, где заземлители установлены отдельно от разъединителей, на время ремонта заземлителей;

- для защиты от наведенного напряжения (п.4.2.28 ПУЭ).

168. Что следует иметь (и для чего) на заземли-телях линейных разъединителей со стороны линии?

На заземлителях линейных разъединителей со стороны линии следует, как правило, иметь привод с дистанционным управлением для исключения травмирования персонала при ошибочном включении их и наличии на линии напряжения, в ячейках КРУЭ эти заземлители, кроме того, рекомендуется иметь быстродействующими (п.4.2.28 ПУЭ).

169. Какую высоту должны иметь сетчатые и смешанные ограждения токоведущих частей и электрооборудования над уровнем планировки для ОРУ и открыто установленных трансформаторов?

Сетчатые и смешанные ограждения токоведущих частей и электрооборудования должны иметь высоту над уровнем планировки для ОРУ и открыто установленных трансформаторов 2 или 1,6 м (с учетом требований 4.2.57 и 4.2.58) (п.4.2.29 ПУЭ).

170. Какую высоту должны иметь сетчатые и смешанные ограждения токоведущих частей и электрооборудования над уровнем пола для ЗРУ и трансформаторов установленных внутри здания?

Сетчатые и смешанные ограждения токоведущих частей и электрооборудования должны иметь высоту над уровнем пола для ЗРУ и трансформаторов, установленных внутри здания, 1,9 м (п.4.2.29 ПУЭ).

171. На какой высоте должны быть установлены барьеры в РУ?

Применение барьеров допускается при входе в камеры выключателей, трансформаторов и других аппаратов для их осмотра при наличии напряжения на токоведущих частях. Барьеры должны устанавливаться на высоте 1,2 ми быть съемными. При высоте пола камер над уровнем земли более 0,3 м необходимо оставить между дверью и барьером расстояние не менее 0,5 м или предусмотреть площадку перед дверью для осмотра (п.4.2.29 ПУЭ).

172. Допускается ли применение барьеров в качестве единственного вида ограждения в РУ?

Применение барьеров в качестве единственного вида ограждения токоведущих частей недопустимо (п.4.2.29 ПУЭ).

173. Каким образом должны быть установлены указатели уровня и температуры масла маслонаполненных трансформаторов и аппаратов?

Указатели уровня и температуры масла маслонаполненных трансформаторов и аппаратов и другие указатели, характеризующие состояние оборудования, должны быть расположены таким образом, чтобы были обеспечены удобные и безопасные условия для доступа к ним и наблюдения за ними без снятия напряжения (например, со стороны прохода в камеру) (п.4.2.30 ПУЭ).

174. Какое расстояние должно быть от уровня пола или поверхности земли до крана трансформатора или аппарата?

Для отбора проб масла расстояние от уровня пола или поверхности земли до крана трансформатора или аппарата должно быть не менее 0,2 м или должен быть предусмотрен соответствующий приямок (п.4.2.30 ПУЭ).

175. Проводами с какой изоляцией должна быть выполнена электропроводка цепей защиты автоматики, измерения, сигнализации и освещения, проложенная по электротехническим устройствам с масляным наполнением?

Электропроводка цепей защиты автоматики, измерения, сигнализации и освещения, проложенная по электротехническим устройствам с масляным наполнением, должна быть выполнена проводами с маслостойкой изоляцией (п.4.2.31 ПУЭ).

176. Какой расчётный уровень высоких (паводковых) вод (%) принимается для ПС 330 кВ и ниже?

Расчетный уровень высоких (паводковых) вод принимается с обеспеченностью: 2% (повторяемость 1 раз в 50 лет) для ПС 330 кВ и ниже (п.4.2.32 ПУЭ).

177. Какой расчётный уровень высоких (паводковых) вод (%) принимается для ПС 500 кВ и выше?

Расчетный уровень высоких (паводковых) вод принимается с обеспеченностью: 1 % (повторяемость 1 раз в 100 лет) для ПС 500 кВ и выше (п.4.2.32 ПУЭ).

178. Что должны предусматривать компоновка и конструктивное выполнение ОРУ и ЗРУ?

Компоновка и конструктивное выполнение ОРУ и ЗРУ должны предусматривать возможность применения механизмов, в том числе специальных, для производства монтажных и ремонтных работ (п.4.2.36 ПУЭ).

179. Какова высота ограждения внутренним забором ОРУ и силовых трансформаторов на территории ПС? Могут ли иметь ОРУ разных напряжений и силовые трансформаторы общее ограждение?

Территория ПС должна быть ограждена внешним забором в соответствии с требованиями норм технологического проектирования ПС.

На территории ПС следует ограждать ОРУ и силовые трансформаторы внутренним забором высотой 1,6 м (см. также 4.2.58).

ОРУ разных напряжений и силовые трансформаторы могут иметь общее ограждение.

При расположении ОРУ (ПС) на территории электростанций эти ОРУ (ПС) должны быть ограж-

дены внутренним забором высотой 1,6 м (п.4.2.41 ПУЭ).

180. Для каких типов ПС заборы могут не предусматриваться?

Заборы могут не предусматриваться для закрытых ПС, а также для столбовых, мачтовых и комплектных ПС наружной установки с высшим напряжением до 35 кВ при условии соблюдения требований 4.2.132 (п.4.2.41 ПУЭ).

181. Что следует предусматривать на территории ОРУ, ПС и электростанций при наличии маслонаполненного оборудования?

На территории ОРУ, ПС и электростанций следует предусматривать устройства по сбору и удалению масла (при наличии маслонаполненного оборудования) с целью исключения возможности растекания его по территории и попадания в водоемы (п.4.2.41 ПУЭ).

182. Какие виды оперативного тока применяются на ПС?

На ПС применяются постоянный и переменный оперативные токи.

Переменный ток должен применяться во всех случаях, когда это возможно и ведет к упрощению и удешевлению электроустановок при обеспечении необходимой надежности их работы (п.4.2.44 ПУЭ).

183. Для каких целей в ОРУ 110 кВ и выше должен быть предусмотрен проезд?

В ОРУ 110 кВ и выше должен быть предусмотрен проезд для передвижных монтажно-ремонтных механизмов и приспособлений, а также передвижных лабораторий (п.4.2.45 ПУЭ).

184. Каким образом должны выполняться соединения в пролётах ОРУ?

Соединения гибких проводов в пролетах должны выполняться опрессовкой с помощью соединительных зажимов (п.4.2.46 ПУЭ).

185. Каким образом должны выполняться соединения в петлях у опор, присоединение ответвлений в пролёте ОРУ и присоединение к аппаратным зажимам?

Соединения в петлях у опор, присоединение ответвлений в пролете и присоединение к аппаратным зажимам - опрессовкой или сваркой. При этом присоединение ответвлений в пролете выполняется, как правило, без разрезания проводов пролета (п.4.2.46 ПУЭ).

186. Допускается или нет пайка и скрутка проводов в ОРУ?

Пайка и скрутка проводов не допускаются (п.4.2.46 ПУЭ).

187. В каких случаях допускаются болтовые соединения в ОРУ?

Болтовые соединения допускаются только на зажимах аппаратов и на ответвлениях к разрядникам, ОПН, конденсаторам связи и трансформаторам напряжения, а также для временных установок, для которых применение неразъемных соединений требует большого объема работ по перемонтажу шин (п.4.2.46 ПУЭ).

188. Каким образом следует выполнять соединения жёстких шин в пролётах ОРУ?

Соединения жестких шин в пролетах следует выполнять сваркой (п.4.2.47 ПУЭ).

189. Допускается или нет присоединение компенсирующих устройств к пролётам в ОРУ с помощью болтовых соединений?

Соединения шин соседних пролетов следует выполнять с помощью компенсирующих устройств, присоединяемых к шинам, как правило, сваркой (п.4.2.47 ПУЭ).

190. Могут ли ответвления от сборных шин ОРУ располагаться выше сборных шин?

Ответвления от сборных шин ОРУ, как правило, должны располагаться ниже сборных шин (п.4.2.48 ПУЭ).

191. Допускается или нет в ОРУ подвеска ошиновки одним пролётом над двумя и более секциями или системами сборных шин?

Подвеска ошиновки одним пролетом над двумя и более секциями или системами сборных шин не допускается (п.4.2.48 ПУЭ).

192. Какими нормативными документами должны определяться нагрузки на шины и конструкции от ветра и гололёда, а также расчётные температуры воздуха?

Нагрузки на шины и конструкции от ветра и гололеда, а также расчетные температуры воздуха должны определяться в соответствии с требованиями строительных норм и правил. При этом прогиб жестких шин не должен превышать 1/80 длины пролета (п.4.2.49 ПУЭ).

193. В каких случаях при определении нагрузок на конструкции дополнительно следует учитывать вес человека с инструментами и монтажными приспособлениями?

При определении нагрузок на конструкции дополнительно следует учитывать вес человека с инструментами и монтажными приспособлениями при применении:

- натяжных гирлянд изоляторов - 2,0 кН;

- поддерживающих гирлянд - 1,5 кН;

- опорных изоляторов - 1,0 кН.

Тяжение спусков к аппаратам ОРУ не должно вызывать недопустимых механических напряжений и недопустимого сближения проводов при расчетных климатических условиях (п.4.2.49 ПУЭ).

194. Допускается или нет прокладка воздушных осветительных линий, воздушных линий связи и цепей сигнализации над и под токоведущими частями ОРУ?

Прокладка воздушных осветительных линий, воздушных линий связи и цепей сигнализации над и под токоведущими частями ОРУ не допускается (п.4.2.64 ПУЭ).

195. Какие расстояния должны быть от складов водорода до ОРУ, трансформаторов, синхронных компенсаторов?

Расстояния от складов водорода до ОРУ, трансформаторов, синхронных компенсаторов должны быть не менее 50 м (п.4.2.65 ПУЭ).

196. Какое расстояние должно быть от складов водорода до опор ВЛ?

Расстояния от складов водорода до опор ВЛ - не менее 1,5 высоты опоры (п.4.2.65 ПУЭ).

56 Энергобезопасность в документах и фактах

197. Какое расстояние должно быть от складов водорода до зданий ПС при количестве хранимых на складе баллонов до 500 штук?

Расстояния от складов водорода до зданий ПС при количестве хранимых на складе баллонов до 500 шт. - не менее 20 м (п.4.2.65 ПУЭ).

198. Какое расстояние должно быть от складов водорода до зданий ПС при количестве хранимых на складе баллонов свыше 500 штук?

Расстояния от складов водорода до зданий ПС при количестве хранимых на складе баллонов свыше 500 шт. - не менее 25 м (п.4.2.65 ПУЭ).

199. Какое расстояние должно быть от складов водорода до внешней ограды ПС?

Расстояния от складов водорода до внешней ограды ПС - не менее 5,5 м (п.4.2.65 ПУЭ).

120. Увеличить или уменьшить (%) следует расстояния от открыто установленных электротехнических устройств до водоохладителей ПС для районов с расчётными температурами наружного воздуха ниже минус 36 оС?

Расстояния от открыто установленных электротехнических устройств до водоохладителей ПС должны быть не менее значений, приведенных в табл.

4.2.6.

Для районов с расчетными температурами наружного воздуха ниже минус 36 °С приведенные в табл.

4.2.6. расстояния должны быть увеличены на 25 %. Для реконструируемых объектов приведенные в табл. 4.2.6 расстояния допускается уменьшать, но не более чем на 25 % (п.4.2.66 ПУЭ).

121. Увеличить или уменьшить (%) следует расстояния от открыто установленных электротехнических устройств до водоохладителей ПС для районов с расчётными температурами наружного воздуха выше минус 20 оС?

Для районов с расчетными температурами наружного воздуха выше минус 20 °С приведенные в табл.

4.2.6. расстояния должны быть уменьшены на 25 % (п.4.2.66 ПУЭ).

ЛИТЕРАТУРА

1. Балаков Ю.Н. Учебная программа и перечень вопросов для подготовки к проверке знаний теплотехнического персонала организаций электроэнергетики РФ по "Нормам и правилам работы на тепломеханическом оборудовании электрических станций и в тепловых сетях". - М.: МИЭЭ, 2005.

2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Министерство энергетики РФ. - М.: ЗАО "Энергосервис", 2003.

3. Пособие для изучения правил технической эксплуатации электрических станций и сетей. Тепломеханическая часть. - М.: НЦ ЭНАС, 1999.

4. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ. - М.: Госэнергонадзор России, 2000.

5. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. - М.: НЦ ЭНАС, 2000.

6. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. РД-153.-34.0-03.301-00. -М.: ЗАО "Энергетические технологии", 2000.

7. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

- М.: НЦ ЭНАС, 2006.

8. Сборник нормативных правовых актов по реформированию и функционированию электроэнергетики Российской Федерации, 2005.

9. Пособие для изучения правил технической эксплуатации электрических станций и сетей. Теплотехническая часть. - М.: НЦ ЭНАС, 2000.

10. Балаков Ю.Н.. Эксплуатация тепломеханического оборудования и тепловых сетей в вопросах и ответах. - М.: МИЭЭ, 2005.