БЛОК ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ

Полезная модель относится к установкам пожаротушения, а именно - к блокам пожарных гидрантов и предназначена для пожаротушения при ведении аварийно-спасательных работ внутриплощадочных коммуникаций в условиях холодного климата при температурах от -60C° до +40C° во взрывоопасной среде.
Известны пожарные гидранты для отбора воды на пожарные нужды из наружной водопроводной сети. Для отбора воды на такой пожарный гидрант навинчивается пожарная колонка, имеющая два выходных патрубка для подсоединения рукавов (Пожарный гидрант, столбец 443, страница 152, том 20, БСЭ, третье издание, М., 1975).
Конструкция блока пожарных гидрантов представляет собой защищенное металлическое укрытие с размещенным внутри него гидравлическим и электрическим оборудованием. Блок пожарных гидрантов включает укрытие, расположенную в нем трубу водовода с обхватывающим ее кожухом тепловой изоляции, несколько соединенных с водоводом и установленных параллельно друг другу на поддерживающих опорах пожарных гидрантов, каждый из которых содержит задвижку, патрубок и муфтовую напорную головку, пожарный напорный рукав, один конец которого предназначен для соединения с муфтовой напорной головкой, а другой соединен с пожарным стволом. Кроме того блок пожарных гидрантов включает расположенные внутри укрытия кнопочный пост управления освещением и кнопочный пост управления насосом, расположенные снаружи укрытия в его нижней части под каждым гидрантом подножки, заземление укрытия, расположенный в верхней части укрытия светильник, и двери укрытия, снабженные запорным устройством и фиксатором. Для защиты блока пожарных гидрантов от замерзания он снабжен теплоспутниками, которые предназначены для обогрева наружных поверхностей трубы водовода и задвижек. Теплоспутник представляет собой трубу с теплоизоляцией, по которой течет горячая вода.
На Фиг.1 изображен блок пожарных гидрантов, вид спереди;
на Фиг.2 изображен блок пожарных гидрантов, вид сбоку;
на Фиг.3 изображен разрез трубопровода с теплоизоляцией и теплоспутниками.
Блок пожарных гидрантов (Фиг.1 и Фиг.2) включает в себя укрытие 1, расположенные в нем параллельно друг другу несколько гидрантов с задвижками 2, концевую лампу 3, электронный термостат 4, светильник 5, клеммную коробку 6, автоматический выключатель 7, пост управления кнопочный «Свет» 8, пост управления кнопочный «Насос» 9, при этом каждому гидранту соответствует пожарный напорный рукав 10, патрубок 11, поддерживающая опора 12, муфтовая напорная головка 13, подножка 14 и пожарный ствол 15, кроме того, блок пожарных гидрантов включает кожух тепловой изоляции 16, фиксаторы дверей 17, заземление пожарной машины 18, трубу водовода 19, запорное устройство двери 20, опору водовода 21 и заземление укрытия 22. Для защиты блока пожарных гидрантов от замерзания он снабжен теплоспутниками 23 (Фиг.3) и теплоизоляцией 24. Укрытие 1 установлено на сваях 25.
Подключение БПГТ осуществляется к внешним водопроводным сетям приваркой к трубе водовода 19 (Фиг.1) и трубам теплоспутников 23 (Фиг.3): труба водовода к системе холодного водоснабжения, а теплоспутники к системе горячего водоснабжения.
Электрооборудование блока пожарных гидрантов обеспечивает подключение к магистральному силовому кабелю через клеммную коробку 6, включение и выключение светильника 5 и подкачивающих насосов (не показаны) кнопочными постами управления 8 и 9. Выходы труб водовода 19 и теплоспутников 23 защищены кожухом. Теплоспутники 23 расположены на кронштейнах (не показаны), прикрепленных к опорам водовода 19. Пожарные рукава 10 (Фиг.1), которые уложены в лотки, находящиеся внутри блока пожарных гидрантов, одним концом подключаются к пожарным стволам 15, а другим к муфтовым напорным головкам 13. Клиновые задвижки 2 и выходные патрубки 11 расположены под углом, обеспечивающим слив вода после закрытия задвижки 2 и отсоединения пожарного рукава 10 по окончании работы блока пожарных гидрантов. В темное время суток блок пожарных гидрантов освещается светильником 5. Для удобства доступа операторов (пожарных) к задвижкам 2 предусмотрены съемные подножки 14.
При работе блока пожарных гидрантов необходимо открыть двери укрытия 1 и зафиксировать их фиксаторами 17, при необходимости включить светильник 5, включить подкачивающий насос (не показан), соединить разъемы муфтовых напорных головок 13, пожарных рукавов 10 и пожарных стволов 15. Развернуть рукава 10 до места возгорания и открыть задвижки 2. Задвижки 2 отрываются и подают воду под давлением в пожарные рукава 10, откуда вода через пожарные стволы 15 направляется в зону пожара.
После использования блока пожарных гидрантов необходимо выключить подкачивающий насос (не показан) кнопкой поста 9, закрыть задвижки 2, отсоединить пожарные рукава 10 и стволы 15, просушить пожарные рукава 10, соединить их со стволами 15 и вложить в лотки (не показаны).