КОНТРОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ В ИСПОЛНЕНИИ НГ-ХЛ

Полезная модель относится к электротехнической промышленности, а именно к контрольным кабелям, которые предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств.
Известны контрольные кабели в исполнении НГ и контрольные кабели в холодостойком исполнении, которые содержат, по меньшей мере, четыре скрученные изолированные медные жилы с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, расположенную поверх скрученных изолированных жил спирально наложенную обмотку в виде ленты и оболочку, выполненную из поливинилхлоридного пластиката.
Контрольные кабели в холодостойком исполнении распространяют горение при прокладке в пучках, а контрольные кабели марки НГ не распространяют горение при прокладке в пучках, но эксплуатируются при температуре не ниже -50°С.
Основной технической задачей является изготовление кабеля, который не распространяет горение при прокладке кабеля в пучках и эксплуатируется при температуре до - 60°.
Основная задача достигается тем, что в кабеле контрольном в исполнении НГ-ХЛ, содержащем по меньшей мере четыре скрученные изолированные медные жилы с изоляцией из пластиката, расположенную поверх скрученных изолированных жил спирально наложенную обмотку в виде ленты в оболочке, выполненной из пластиката, согласно предложенному решению изоляция выполнена из пластиката с температурой хрупкости - 50° и кислородным индексом 30%, а оболочка из пластиката пониженной горючести с температурой хрупкости -50° и кислородным индексом 32%°.
На ил. представлен общий вид контрольного кабеля.
Кабель контрольный включает четыре токопроводящие жилы 1 с изоляцией токопроводящей жилы 2, расположенную поверх скрученных изолированных жил обмотку 3 и оболочку 4.
Предложенная конструкция эксплуатируется при номинальном напряжении переменного тока основных жил - 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В и температуре окружающей среды от -60°С до +50°С.
Кабель не распространяет горение при прокладке кабеля в пучках и выдерживает испытание переменным напряжением 2,5 кВ частотой 50 Гц в течение 5 мин.