Анализ средств защитного отключения для шахтных комбинированных сетей

В.Г. Куницкий

АНАЛИЗ СРЕДСТВ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ШАХТНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ СЕТЕЙ

Проведена сравнительная оценка УЗО, классифицированных по роду используемого оперативного тока, для шахтных комбинированных электрических сетей. Показано, что проблема обеспечения требуемого уровня электробезопасности в таких сетях до настоящего времени полностью не решена. Ключевые слова: устройство защитного отключения, комбинированная сеть, преобразователь частоты, оперативный ток.

Обязательным и эффективным электрозащитным мероприятием в сетях с изолированной нейтралью, к которым относятся и комбинированные шахтные сети напряжением до 1140 В с преобразователем частоты (ПЧ) того или иного типа, является поддержание сопротивления изоляции на высоком уровне путем ведения автоматического контроля за его величиной с помощью специальных устройств защитного отключения (УЗО).

Анализ литературных источников показывает, что все разработанные ранее и разрабатываемые в настоящее время УЗО для шахтных сетей напряжением до 1140 В с частотно-регулируемым электроприводом (ЧРЭП) можно классифицировать по характеру используемого в них оперативного тока следующим образом:

1. УЗО, использующие постоянный или импульсный, содержащий постоянную составляющую, оперативный ток.

2. УЗО, использующие в качестве оперативного переменный ток фиксированной частоты.

3. УЗО на переменном оперативном токе, частота которого изменяется по определённому алгоритму, зависящему от частоты выходного напряжения ПЧ, питающего ЧРЭП.

Рассмотрим наиболее характерные варианты УЗО каждого из трех вышеуказанных типов с точки зрения сравнительной оценки их основных достоинств и недостатков и степени соответствия требованиям, предъявляемым к таким устройствам.

С внедрением ЧРЭП на предприятиях горной промышленности предпринимались попытки использовать разработанные ранее для сетей переменного тока промышленной частоты и серийно вы-

пускаемые промышленностью УЗО, использующие постоянный по величине или направлению оперативный ток (УАКИ, АЗУР, АЗАК и т.д.). Однако выяснилось, что эти средства защиты в той или иной мере неработоспособны в комбинированных сетях, а экспериментальные и теоретические исследования условий их работы в таких сетях позволили выявить и причины, делающие принципиально невозможным применение УЗО этих типов в шахтных сетях, имеющих три электрически связанных участка с различными по роду токами.

В связи с этим понадобилась разработка специальных устройств, предусматривающих меры по исключению или хотя бы снижению вредного влияния рабочего тока комбинированной сети на их работу.

В одном из первых устройств такого рода [1] частота переменного синусоидального тока при изменении частоты выходного напряжения ПЧ в диапазонах 2-17 Гц и 17-60 Гц принимает соответственно два фиксированных значения 25 и 12,5 Гц. Это уменьшает влияние помех, обусловленных напряжением участка промышленной частоты (УПЧ) комбинированной сети, а также основной гармоники напряжения ПЧ на участке изменяющейся частоты (УИЧ). Однако надежная работа УЗО невозможна в диапазоне частот ПЧ от 0 до 17,5 Гц, что обусловлено влиянием высших гармоник выходного напряжения преобразователя. Кроме того, в рассматриваемом устройстве, имеющем достаточно сложную принципиальную схему, не предусмотрен самоконтроль исправности элементов схемы, что является существенным его недостатком.

В основе принципа действия УЗО, разработанного для шахтной участковой сети с ЧРЭП подачи комбайна КШ1КГУ [2] лежит использование оперативного синусоидального тока, частота которого изменяется пропорционально частоте выходного напряжения ПЧ по определённому заданному алгоритму в диапазоне от 4 до 35 Гц. При этом полностью исключается влияние высших гармоник выходного напряжения преобразователя, а так же ЭДС наводок в заземляющей жиле кабеля на работу УЗО. В схеме предусмотрен самоконтроль исправности её элементов. Шахтные испытания опытного образца УЗО в составе ЧРЭП подачи комбайна КШ1КГУ показали его работоспособность. Однако существенным недостатком рассматриваемого устройства защиты является сложность принципиальной схемы, насыщенной большим количеством эле-

ментов микроэлектроники, что снижает надежность его работы в тяжелых шахтных условиях эксплуатации.

Более простой вариант схемного решения, повышающий надёжность работы УЗО, предложен в устройстве защиты [3]. В нем значение фиксированной частоты синусоидального оперативного тока, равное 8 Гц, выбиралось с учётом требования по быстродействию, предъявляемого к таким устройствам. В этом случае так же устраняется отрицательное влияние и высших гармоник выходного напряжения ПЧ, и ЭДС наводок в заземляющей жиле во всем рабочем диапазоне частот преобразователя, кроме частоты 8 Гц. Очевидно, что нормальное функционирование УЗО возможно только при автоматическом изменении его уставки срабатывания, когда частота выходного напряжения ПЧ, или его высших гармоник, имеющих значительную амплитуду, равна 8Гц.

Более усовершенствованным вариантом защиты от утечек тока в шахтных сетях, питаемых ПЧ всех известных в настоящее время типов, является УЗО, в которое дополнительно введен блок датчика емкости [4]. Устройство работоспособно как в сетях синусоидального тока промышленной частоты, так и в сетях с любой несинусоидальной формой напряжения. Контролируя дополнительно емкость жил кабеля относительно земли, оно обеспечивает опережающее отключение защищаемой сети до непосредственного прикосновения человека к элементу электрооборудования, находящемуся под напряжением. Опытный образец датчика емкости был испытан в лабораторных условиях в сети, питаемой транзисторным ПЧ. Однако его промышленные испытания в составе устройства защиты и в реальных шахтных условиях не проводилась.

В последнее время всё больший практический интерес представляет возможность применения в шахтных комбинированных сетях выпускаемого промышленностью для шахтных сетей переменного тока промышленной частоты аппарата защиты АЗУР различных модификаций, в котором в качестве оперативного используется пульсирующий ток, содержащий постоянную составляющую. Такой интерес к уже выпускаемым серийно средствам защиты, непредназначенным непосредственно для работы в комбинированных шахтных сетях, обусловлен тем, что в силу ряда объективных причин и технического, и экономического характера, все рассмотренные выше разработанные для таких сетей УЗО на перемен-

ном оперативном токе так и не доведены до серийного производства промышленностью, в связи с чем проблема защиты персонала, обслуживающего электроустановки в комбинированных сетях на практике так и не решена.

Установлено, что основной причиной неработоспособности устройств защиты, работающих на постоянном, или содержащем постоянную составляющую, оперативном токе в сетях с ЧРЭП является несимметрия утечки тока при её возникновении на участке постоянного тока (УПТ) сети. Эта причина принципиально устранена в УЗО, построенном на базе АЗУР с введением дополнительного блока - асимметра [5]. Асимметр контролирует возникновение несимметричной утечки на УПТ и компенсирует негативное влияние асимметрии полюсных сопротивлений относительно земли на систему защиты. Но, несмотря на положительные в целом результаты промышленных испытаний в составе ЧРЭП комбайнов КШ1ГУ и К10ПМ, и это УЗО не нашло практического применения из-за сложности принципиальной схемы и трудностей настройки отдельных её узлов, возникающих при работе с различными типами ПЧ.

Таким образом, проведённый анализ известных в настоящее время средств защитного отключения, разработанных для шахтных комбинированных сетей, позволяет сделать следующие основные выводы:

1. Всем рассмотренным вариантам УЗО, присущи те или иные недостатки, которые ограничивают область их применения и делают серийное производство каждого из них экономически нецелесообразным.

2. Несмотря на относительно большое количество предлагаемых специальных УЗО и продолжающиеся работы по их усовершенствованию, проблема обеспечения электробезопасности при эксплуатации ЧРЭП шахтных электроустановок, являющегося наиболее эффективным и перспективным средством дальнейшей интенсификации горных работ, до настоящего времени полностью не решена.

------------------------------------ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Патент № 744824 СССР, МКИ3 Н 02 Р3/16. Устройство для защиты от утечки тока в электрической сети / Кононенко В.П,, Леонтьев Г.А.

2. Патент № 1356102 СССР, МКИ3 Н 02 Н3/16. Устройство для защиты от утечки тока в электрической сети переменного тока / Щуцкий В.И., Бабокин Г.И., Колесников Е.Б., Куницкий В.Г.

3. Щуцкий В.И., Бабокин Г.И., Куницкий В.Г. Устройство защитного отключения для сети переменного тока изменяющейся частоты // Электробезопасность 1996-№3-4 - С. 20-25

4. Щуцкий В.И., Бабокин Г.И., Куницкий В.Г., Малков С.Б. Устройство защитного отключения с датчиком емкости // Горный информационноаналитический бюллетень. 2001 - №3 - С. 39-45

5. Щуцкий В.И., Бабокин Г.И., Лазарев А.И. Экспериментальное исследование условий работы устройств защитного отключения в сети с преобразователем частоты // Электробезопасность. 1996 - №3-4 - С. 31-41. ндыз

V. G. Kunitsky

ANALYSIS OF FACILITIES OF THE PROTECTIVE SWITCHING-OFF FOR THE MINE COMBINED NETWORKS

The comparative estimation of the device of the protective switching-off (DPS), classified on the sort of the utillized operative current is conducted, for the mine combined electric networks. It is shown that the problem ofproviding of the required level of electrical safety in such networks to the present tense fully is not decided.

Key words: the device of the protective switching-off, the combined network, the converter of frequency, an operative current.

Коротко об авторе __________________________________________

Куницкий В.Г. - доцент, кандидат технических наук, кафедра «Электротехника», Новомосковский институт Российского химикотехнологического университета им. Д.И. Менделеева, rector@muctr.ru