Анализ требований к цветовой и буквенно-цифровой идентификации проводников и их уточнение в проекте нового гост р 50462

Анализ требований к цветовой и буквенно-цифровой идентификации проводников и их уточнение в проекте нового ГОСТ Р 50462

Цветовая и буквенно-цифровая идентификация проводников является простым, но эффективным способом повышения уровня электрической безопасности в любой низковольтной электроустановке, например, в электроустановке здания. Идентификация проводников предусматривает их уникальную маркировку в соответствии с теми функциями, которые проводники выполняют в электрооборудовании и в электроустановке. Идентификация проводников позволяет уменьшить вероятность их неправильного соединения и, следовательно, снизить вероятность поражения человека электрическим током. Однако в национальной нормативной документации имеются серьезные противоречия в требованиях к идентификации проводников, которые следует устранить.

В настоящее время требования к идентификации проводников в низковольтных электроустановках изложены в ГОСТ Р 50462 [1], в главе 2.1 ПУЭ 6-го изд. [2] и в главе 1.1 ПУЭ 7-го изд. [3]. Требования к идентификации проводников в низковольтном электрооборудовании изложены в ГОСТ Р 50462, ГОСТ Р 51321.1 [4], ГОСТ Р 51628 [5], ГОСТ Р 51732 [6], ГОСТ Р 51778 [7], ГОСТ Р МЭК 60173 [8], ГОСТ Р МЭК 60227-1 [9] и ГОСТ Р МЭК 60245-1 [10]. Рассмотрим требования указанных нормативных документов.

Требования ГОСТ Р 50462

ГОСТ Р 50462, разработанный на основе стандарта МЭК 60446—1989 г. и введенный в действие с 1 января 1994 г., содержит требования по исполь-

зованию определенных цветов и цифр для идентификации проводников (изолированных жил кабелей и проводов, других изолированных и неизолированных проводников, например, шин), используемых в электрооборудовании и в электроустановках с целью обеспечения их надежной и безопасной эксплуатации.

Требования ГОСТ Р 50462 предусматривают использование для идентификации проводников следующих цветов: черного, коричневого, красного, оранжевого, желтого, зеленого, синего (включая голубой), фиолетового, серого, белого, розового, бирюзового. Стандарт рекомендует выполнять идентификацию по всей длине проводника окраской изоляции либо цветовыми метками. Допустима также дополнительная идентификация в выбранных местах.

Желтый цвет и зеленый цвет, как указано в стандарте, не должны использоваться отдельно, если существует опасность смешивания указанных цветов с комбинацией желтого и зеленого цветов, которую используют только для идентификации защитного проводника. Эти цвета нельзя использовать для других двухцветных комбинаций, кроме зелено-желтой комбинации.

Изолированные защитные проводники обозначают комбинацией зеленого и желтого цветов таким образом, чтобы один из этих цветов покрывал по крайней мере 30 и не более 70 % поверхности проводника, а другой цвет — остальную часть поверхности проводника. Неизолированные защитные проводники должны быть окрашены полосами одинаковой ширины зеленого и желтого цветов

нмиаашииа

шириной от 15 до 100 мм, прилегающими друг к другу, либо по всей длине каждого проводника, либо в каждом отсеке или блоке, или в любом доступном месте.

Если защитный проводник можно идентифицировать по форме, конструкции или положению (например, концентрический проводник), то кодирование цветами по всей его длине является необязательным, но концы или доступные места должны быть четко обозначены графическим символом или комбинацией зеленого и желтого цветов.

PEN-проводник может быть идентифицирован одним из следующих способов:

зелено-желтым цветом по всей длине и светло-голубым на концах;

светло-голубым цветом по всей длине и зелено-желтым на концах.

Голубой цвет предназначен для идентификации нулевого рабочего и среднего проводников. Если электроустановка или электрооборудование содержат нулевой рабочий или средний проводник, идентифицированный голубым цветом, то голубой цвет не следует использовать для идентификации других проводников. Если нулевой рабочий или средний проводник отсутствует, то голубой цвет в многожильном кабеле можно использовать для идентификации других проводников, за исключением защитного проводника. Неизолированные нулевой рабочий и средний проводники следует окрашивать в голубой цвет по всей их длине или полосами голубого цвета шириной от 15 до 100 мм в каждом отсеке или блоке, либо в любом доступном месте.

Для идентификации других проводников предпочтительными цветами установлены черный и коричневый цвета.

ГОСТ Р 50462 также устанавливает цифровую идентификацию проводников, которую выполняют арабскими цифрами. Однако проводники, маркированные зелено-желтым цветом, не подлежат цифровой идентификации.

Изолированные жилы многожильного кабеля должны быть пронумерованы в натуральной последовательности чисел. Для исключения смешивания

Рис. 1

цифры 6 и 9 или комбинации, содержащие эти цифры, должны быть подчеркнуты. Цифровые обозначения должны повторяться через равные промежутки d по всей длине жилы кабеля и наноситься продольно (рис. 1) или поперечно (рис. 2).

Требования главы 2.1 ПУЭ 6-го издания

На основании требований ГОСТ Р 50462 в п. 2.1.31 ПУЭ 6-го изд. были внесены дополнения, которые устанавливают следующую цветовую идентификацию проводников электропроводок:

защитные проводники обозначают комбинацией желтого и зеленого цветов;

нулевые рабочие проводники — голубым цветом; PEN-проводники — комбинацией желтого и зеленого цветов по всей их длине с голубыми метками на концах;

фазные проводники — черным, коричневым, красным, фиолетовым, серым, розовым, белым, оранжевым и бирюзовым цветами.

В отличие от требований ГОСТ Р 50462 требования п. 2.1.31 ПУЭ предусматривают только один вариант цветовой идентификации PEN-проводни-ков, а также не устанавливают черный цвет и коричневый цвет в качестве предпочтительных цветов для идентификации фазных проводников.

Требования главы 1.1 ПУЭ 7-го издания

Требования к цветовой идентификации проводников в электроустановках содержит глава 1.1 ПУЭ 7-го изд., введенная в действие в 2003 г. Пункт 1.1.29 ПУЭ гласит:

"Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 "Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям".

Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т. ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.

Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах". Пункт 1.1.30 ПУЭ предписывает: "Буквенно-цифровые и цветовые обозначения одноименных шин в каждой электроустановке должны быть одинаковыми.

Шины должны быть обозначены: 1) при переменном трехфазном токе: шины фазы А — желтым, фазы В — зеленым, фазы С — красным цветом;

Рис. 2

ИЕМеЕИЕВЯК

2) при переменном однофазном токе: шина В, присоединенная к концу обмотки источника питания, — красным цветом, шина А, присоединенная к началу обмотки источника питания, — желтым цветом.

Шины однофазного тока, если они являются ответвлением от шин трехфазной системы, обозначаются как соответствующие шины трехфазного тока;

3) при постоянном токе: положительная шина (+) — красным цветом, отрицательная (—) — синим и нулевая рабочая М — голубым цветом.

Цветовое обозначение должно быть выполнено по всей длине шин, если оно предусмотрено также для более интенсивного охлаждения или антикоррозионной защиты.

Допускается выполнять цветовое обозначение не по всей длине шин, только цветовое или только буквенно-цифровое обозначение либо цветовое в сочетании с буквенно-цифровым в местах присоединения шин. Если неизолированные шины недоступны для осмотра в период, когда они находятся под напряжением, то допускается их не обозначать. При этом не должен снижаться уровень безопасности и наглядности при обслуживании электроустановки".

Процитированные требования содержат многочисленные ошибки и противоречия. Во-первых, ошибкой следует считать требование п. 1.1.30 ПУЭ, предписывающее применять желтый цвет и зеленый цвет для идентификации двух фазных шин, несмотря на то, что для цветовой идентификации проводников требованиями п. 1.1.29 ПУЭ предусмотрено использование цветов, установленных в ГОСТ Р 50462, который ограничивает применение отдельно желтого цвета и зеленого цвета.

Использование для идентификации фазных шин желтого и зеленого цветов создает в электроустановках зданий условия, при которых можно перепутать защитные шины с желто-зеленой маркировкой и фазные шины с желтой или зеленой расцветкой. Поэтому возрастает вероятность ошибочного подключения к фазным шинам защитных проводников электропроводок и, как следствие этого, появления напряжения на открытых проводящих частях электрооборудования класса I, которое может быть смертельно опасным для человека. То есть требования п. 2.1.31 ПУЭ 6-го изд., не предусматривающие окрашивание фазных проводников электропроводок в желтый цвет и зеленый цвет, были сформулированы более правильно, чем требования п. 1.1.30 ПУЭ 7-го изд., предписывающие использование этих цветов для маркировки фазных шин.

Во-вторых, требования к цветовой идентификации PEN-проводников по п. 2.1.31 ПУЭ 6-го изд. не соответствуют требованиям к цветовой идентификации этих проводников по п. 1.1.29 ПУЭ 7-го изд. То есть, если руководствоваться только требованиями ПУЭ, то невозможно идентифицировать PEN-проводники в любой низковольтной электроустановке, не нарушив при этом действующие требования самих Правил.

В-третьих, в процитированных требованиях ошибочно использованы понятия "однофазный ток" и "трехфазный ток". Однофазными и трехфазными могут быть электрические системы, электрические сети, электрические установки, электрические цепи и электрическое оборудование. Электрический ток в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52002 [11] может быть переменным, постоянным, пульсирующим и синусоидальным.

Указанные противоречия в нормативных требованиях к цветовой идентификации проводников объясняются следующими причинами. Требования п. 2.1.31 ПУЭ 6-го изд. и п. 1.1.29 ПУЭ 7-го изд. были сформулированы на основе требований ГОСТ Р 50462, а требования п. 1.1.30 ПУЭ 7-го изд. были переписаны из п. 1.1.29 ПУЭ 6-го изд. [12] образца 1985 г. Таким образом, общепринятые принципы цветовой идентификации проводников, установленные Международной электротехнической комиссией (МЭК) и содержащиеся в требованиях ГОСТ Р 50462, до сих пор не получили своего корректного отражения в требованиях ПУЭ. Хотя четырнадцати лет, прошедших с момента введения в действие ГОСТ Р 50462, было более чем достаточно для корректировки всей нормативной документации в нашей стране и, тем более, правильного формулирования анализируемых требований главы 1.1 ПУЭ 7-го изд.

Требования ГОСТ Р 51321.1

В ГОСТ Р 51321.1, разработанном на основе стандарта МЭК 60439-1 1992 г. с изменением 1995 г. и введенном в действие с 1 января 2002 г., приведены требования к низковольтным комплектным устройствам распределения и управления (НКУ), которые испытывают полностью или частично. ГОСТ Р 51321.1 представляет собой основополагающий нормативный документ, на основе требований которого следует разрабатывать, производить, испытывать и эксплуатировать НКУ различного назначения.

Требования стандарта предписывают использовать (там где возможно) обозначения проводников согласно ГОСТ Р 50462 и МЭК 604451 . Защитные проводники (РЕ) и нулевые рабочие проводники (^ должны легко различаться по форме, расположению, маркировке или цвету друг от друга и от других проводников внутренних цепей НКУ. Цветовая маркировка этих проводников должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50462.

1 В настоящее время действует четвертая редакция стандарта МЭК 60445 "Базовые принципы и принципы безопасности для интерфейса человек-машина, выполнение и идентификация. Идентификация выводов оборудования и зажимов для проводников" [13], датированного ноябрем 2006 г.

нмиаашииа

Требования ГОСТ Р 51628, ГОСТ Р 51732, ГОСТ Р 51778

ГОСТ Р 51628 введен в действие с 1 июля 2001 г., а ГОСТ Р 51732 и ГОСТ Р 51778 — с 1 января 2002 г.

ГОСТ Р 51628 устанавливает требования к распределительным щиткам, предназначенным для применения в жилых зданиях. На указанные щитки возлагают функции распределения электроэнергии между квартирами и внутри квартир. Требования ГОСТ Р 51732 распространяются на вводно-распре-делительные устройства, которые устанавливают в электроустановках многоэтажных и малоэтажных жилых и общественных зданий, а также в электроустановках индивидуальных жилых домов. В ГОСТ Р 51778 изложены требования к распределительным щиткам, применяемым в осветительных и силовых электрических цепях электроустановок производственных, общественных, административных и подобных им зданий.

Эти стандарты предписывают идентифицировать PEN-проводники, защитные проводники (PE) и нулевые рабочие проводники внутренних электрических цепей указанных распределительных устройств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50462. Фазные проводники также должны быть идентифицированы или маркировкой, которую наносят на концах проводников, или цветами в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50462.

Требования ГОСТ Р МЭК 60173

В ГОСТ Р МЭК 60173, разработанном на основе стандарта МЭК 60173 1964 г. и введенном в действие с 1 июля 2000 г., изложены требования к унифицированной расцветке жил гибких кабелей и шнуров, имеющих не более пяти жил и применяемых для подключения переносных и передвижных электроприемников к стационарным электропроводкам.

В соответствии с требованиями стандарта комбинацию зеленого и желтого цветов можно использовать только для обозначения изолированной жилы, которая предназначена для применения в качестве защитного проводника (PE). Для остальных жил гибких кабелей с тремя и более жилами предпочтительными цветами являются голубой, черный или коричневый. Голубой цвет применяют для обозначения жилы, которую используют в качестве нулевого рабочего или среднего проводника. Черный или коричневый цвета применяют для обозначения жил гибкого кабеля, используемых в качестве линейных проводников.

Зеленый, желтый, красный, серый и белый цвета указаны в стандарте в качестве непредпочтительных цветов.

Требования ГОСТ Р МЭК 60227-1 и ГОСТ Р МЭК 245-1

ГОСТ Р МЭК 60227-1 был разработан на основе стандарта МЭК 60227-1 1993 г., двух поправок к нему 1995 г. и 1998 г. и введен в действие с 1 июля 2000 г. ГОСТ Р МЭК 60245-1 был разработан на

основе стандарта МЭК 60245-1 2003 г. и введен в действие с 1 января 2007 г.

ГОСТ Р МЭК 60227-1 и ГОСТ Р МЭК 60245-1 распространяются на кабели для стационарной и нестационарной прокладки соответственно с поли-винилхлоридной и резиновой изоляцией и оболочкой или без оболочки на номинальное напряжение до 450/750 В включительно.

В соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60227-1 и ГОСТ Р МЭК 245-1 комбинация желтого и зеленого цветов должна использоваться только для обозначения той изолированной жилы кабеля, которая предназначена для применения в качестве защитного проводника.

Предпочтительными цветами для остальных жил кабеля с тремя и более жилами в стандартах установлены голубой, черный или коричневый цвета. Голубой цвет применяют для обозначения жилы кабеля, которую используют в качестве нулевого рабочего или среднего проводников. Если таковой отсутствует, голубой цвет можно использовать для обозначения любой жилы, кроме той, которая предназначена для применения в качестве защитного проводника. Черный и коричневый цвета используют для идентификации тех жил кабеля, которые применяют в качестве линейных проводников.

При обозначении изолированных жил кабеля расцветкой каждая жила должна иметь только один цвет, за исключением жилы, обозначенной комбинацией желтого и зеленого цветов. Желтый, зеленый, красный, серый и белый цвета не должны использоваться для обозначения жил многожильного кабеля.

В ГОСТ Р МЭК 60227-1 и ГОСТ Р МЭК 245-1 установлены предпочтительные схемы расцветки жил кабелей, имеющих три и более жилы (одножильные и двухжильные кабели не имеют предпочтительных схем расцветки жил). Одна из схем, которую применяют для кабелей, имеющих жилу, используемую в качестве защитного проводника, предусматривает следующую цветовую идентификацию жил кабелей:

трехжильный кабель — одна жила желто-зеленого цвета, одна жила голубого цвета и одна жила коричневого цвета;

четырехжильный кабель — одна жила желто-зеленого цвета, одна жила голубого цвета, одна жила черного цвета и одна жила коричневого цвета;

пятижильный кабель — одна жила желто-зеленого цвета, одна жила голубого цвета, одна жила черного цвета, одна жила коричневого цвета и одна жила черного или коричневого цвета.

Вторая схема, которую применяют для кабелей, не имеющих жилы, используемой в качестве защитного проводника, устанавливает иную цветовую идентификацию жил кабелей:

трехжильный кабель — одна жила голубого цвета, одна жила черного цвета и одна жила коричневого цвета;

четырехжильный кабель — одна жила голубого цвета, одна жила черного цвета, одна жила коричневого цвета и одна жила черного или коричневого цвета;

пятижильный кабель — одна жила голубого цвета, одна жила черного цвета, одна жила корич-

ИВМеЕИИЩ.

невого цвета и две жилы черного или коричневого цвета.

Представленные выше требования к цветовой и буквенно-цифровой идентификации проводников национальных нормативных документов, разработанных на основе стандартов МЭК, хорошо согласованы между собой. Требования п. 1.1.30 ПУЭ 7-го изд. противоречат требованиям национальных стандартов. Поэтому их следует исправить. Следует также обновить национальные стандарты, которые, как правило, представляют собой русскоязычные аналоги уже не действующих стандартов МЭК.

Уточнение требований к цветовой и буквенно-цифровой идентификации проводников целесообразно начать с подготовки нового ГОСТ Р 50462—2009 взамен действующего ГОСТ Р 50462 — 92. ГОСТ Р 50462—2009 должен соответствовать четвертой редакции стандарта МЭК 60446 "Базовые принципы и принципы безопасности для интерфейса человек-машина, выполнение и идентификация. Идентификация проводников посредством цветов или буквенно-цифровых обозначений" [14], которую Международная электротехническая комиссия ввела в действие в мае 2007 г. вместо третьей редакции стандарта МЭК 60446 "... . Идентификация проводников посредством цветов или цифровых обозначений", датированной февралем 1999 г. [15]. Рассмотрим требования нового стандарта МЭК 60446.

Требования стандарта МЭК 60446

Стандарт МЭК 60446 согласно руководству МЭК 104 "Подготовка публикаций по безопасности и использование базовых публикаций по безопасности и групповых публикаций по безопасности" [16] имеет статус базовой публикации по безопасности. То есть этот стандарт предназначен для использования техническими комитетами МЭК при подготовке стандартов на электрооборудование и электроустановки. Требования стандарта МЭК 60446 применяют только в том случае, если они включены в другие стандарты или на них даны ссылки в этих стандартах. Технические комитеты МЭК обязаны везде, где это возможно, включать в разрабатываемые ими стандарты (в пределах области их действия) требования базовых публикаций по безопасности или отсылать к ним.

В отличие от ранее действовавшего стандарта МЭК 60446 1999 г. и, тем более, стандарта МЭК 60446 1989 г. в стандарт МЭК 60446 2007 г. был введен раздел 3 "Термины и определения", в котором приведены определения различных проводников, заимствованные из Международного электротехнического словаря (МЭС) — стандарта МЭК 60050-195 "Международный электротехнический словарь. Часть 195. Заземление и защита от поражения электрическим током" [17] с поправкой 1 [18]. В новый стандарт МЭК 60446 были также включены требования к цветовой идентификации РЕМ-проводников, PEL-проводников и защитных проводников уравнивания потенциалов, требования, устанавливающие буквенно-цифровую идентификацию проводников, а также внесены другие изменения.

Стандарт МЭК 60446 предусматривает общие правила для использования определенных цветов или буквенно-цифровых обозначений для идентификации проводников в кабелях, шинах, электрическом оборудовании и электроустановках с целью уменьшения неопределенности и обеспечения безопасного оперирования электрооборудования и электроустановок.

Для цветовой идентификации проводников разрешены черный, коричневый, красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, серый, белый, розовый, бирюзовый цвета.

Комбинация желтого и зеленого цветов предназначена только для идентификации защитных проводников. Требования стандарта разрешают использование отдельно желтого цвета и зеленого цвета только в тех случаях, когда не может произойти путаница с расцветкой проводников желто-зеленым цветом.

Изолированные PEN-проводники должны быть идентифицированы посредством одного из следующих способов: желто-зеленым цветом по всей их длине с синими метками на концах проводников или синим цветом по всей их длине с желто-зелеными метками на концах.

Изолированные PEL-проводники и PEM-про-водники должны быть маркированы желто-зеленым цветом по всей их длине с синими метками на концах проводников. В тех случаях, когда возможна путаница между PEN-, PEL- и PEM-проводником, на концах PEL- и PEM-проводников должны быть указаны их буквенно-цифровые обозначения.

Нейтральные и средние проводники должны быть идентифицированы светло-синим цветом. Синий цвет не должен быть использован для идентификации других проводников в тех случаях, когда возможна путаница. Однако при отсутствии нейтрального или среднего проводника, проводник, идентифицированный синим цветом в пределах всей электропроводки, может быть использован в качестве иных проводников, за исключением защитного проводника.

Для фазных проводников предпочтительными цветами установлены черный, коричневый и серый цвета.

Приложение A стандарта МЭК 60446 содержит таблицу A.1 (в статье она приведена без сносок в виде табл. 1), которая содержит обобщенную информацию об идентификации проводников посредством цветового кода и буквенно-цифрового обозначения.

Требования стандартов МЭК 60227-1 и МЭК 60245-1

На основании требований нового стандарта МЭК 60446 были изменены требования к цветовой идентификации жил кабелей. В октябре 2007 г. Международная электротехническая комиссия приняла новый стандарт МЭК 60227-1 "Кабели с поливинилхлоридной изоляцией номинальных напряжений до 450/750 В включительно. Часть 1. Общие требования" [20] и поправку 1 [21] к стан-

неиииеииш,

= 54 Энергобезопасность в документах и фактах ^^^^^^^^

Таблица 1

*Таблица А.1 стандарта МЭК 60446 содержит кружочки черного (код ВК), коричневого (В^, серого (GY), синего (Ви) и желто-зеленого (GNYE) цветов. Прим. ред.

Указанный конец Идентификация проводников

Буквенно-цифровое обозначение Цветовая идентификация

Конец проводника переменного тока линейного 1 L1 ВК или BN или ОУ

линейного 2 L2

линейного 3 L3

среднего проводника M ви

нейтрального N ви

Конец проводника постоянного тока положительного L+ Нет необходимой рекомендации

отрицательного L— Нет необходимой рекомендации

Конец защитного проводника PE GNYE

Конец РЕ^проводника PEN GNYE ви

Конец PEL-проводника PEL

Конец РЕМ-проводника PEM

Конец защитного проводника уравнивания потенциалов PB GNYE

заземленного PBE

незаземленного PBU

Конец функционального заземляющего проводника FE Нет необходимой рекомендации

Конец функционального проводника уравнивания потенциалов FB Нет необходимой рекомендации

дарту МЭК 60245-1 "Кабели с резиновой изоляцией. Номинальные напряжения до 450/750 В включительно. Часть 1. Общие требования" [22]. В январе 2008 г. МЭК выпустила измененную редакцию стандарта МЭК 60245-13 [23], включающую в себя стандарт МЭК 60245-1 2003 г. и поправку 1 2007 г. к этому стандарту.

Новые требования стандартов МЭК 60227-1 и МЭК 60245-1 устанавливают иные предпочтительные схемы расцветки жил кабелей. Схема, которую применяют для кабелей, имеющих жилу, используемую в качестве защитного проводника, предусматривает следующую цветовую идентификацию жил кабелей:

трехжильный кабель — одна жила желто-зеленого цвета, одна жила синего цвета и одна жила коричневого цвета;

четырехжильный кабель — одна жила желто-зеленого цвета, одна жила коричневого цвета, одна жила черного цвета и одна жила серого цвета;

пятижильный кабель — одна жила желто-зеленого цвета, одна жила синего цвета, одна жила коричневого цвета, одна жила черного цвета и одна жила серого цвета.

Схема, которую применяют для кабелей, не имеющих жилы, используемой в качестве защитного проводника, устанавливает следующую цветовую идентификацию жил кабелей:

2

2 Требования стандарта МЭК 60757 "Система кодирования для обозначения цветов" [19] применяют к тексту обозначений, рисунков, маркировок и т. д. в области электротехники. Стандарт устанавливает буквенные коды для обозначения нескольких особых цветов. В соответствии с руководством МЭК 104 этот стандарт имеет статус базовой публикации по безопасности.

3 На основе стандартов МЭК 60227-1 2007 г. и МЭК 60245-1 2008 г. разработаны проекты новых ГОСТ Р МЭК 60227-1 и ГОСТ Р МЭК 60245-1.

ИЕМЕЕИИЩ.

трехжильный кабель — одна жила коричневого цвета, одна жила черного цвета и одна жила серого цвета;

четырехжильный кабель — одна жила синего цвета, одна жила коричневого цвета, одна жила черного цвета и одна жила серого цвета;

пятижильный кабель — одна жила синего цвета, одна жила коричневого цвета, одна жила черного цвета, одна жила серого цвета и одна жила черного цвета.

Требования британского стандарта BS 7671

В стандарте МЭК 60446 отсутствуют требования к идентификации линейных проводников в однофазных электрических цепях переменного тока и в электрических цепях постоянного тока. Однако в новом ГОСТ Р 50462 должны быть предусмотрены требования к идентификации указанных проводников. Их можно сформулировать на основе требований к цветовой и буквенно-цифровой идентификации проводников, содержащихся в поправке 2 [24], принятой в 2004 г. к британскому стандарту BS 7671 "Требования для электрических установок. Правила электропроводок IEE4" [25]. Этими требованиями, действующими с 1 апреля 2006 г., идентификация проводников, используемая ранее в Великобритании, была приведена в соответствие с идентификацией проводников, предусмотренной стандартом МЭК 60446 1999 г.

Стандарт BS 7671 предписывает выполнять монтаж и маркировку электропроводок таким образом, чтобы их можно было идентифицировать при выполнении осмотров и ремонта, проведении испытаний и реконструкции электроустановок. Проводники в электроустановках должны иметь цветовую и (или) буквенно-цифровую идентификацию. Каждая жила кабеля должна быть опознаваемой на ее концах и желательно по всей ее длине. Проводники, включая шины, низковольтных распределительных устройств также следует маркировать в соответствии с изложенными ниже требованиями.

Защитные проводники следует идентифицировать комбинацией желтого и зеленого цветов. Одножильные кабели, которые окрашены зелено-желтым цветом по всей их длине, должны использоваться только в качестве защитных проводников. На их концы нельзя наносить другую маркировку, кроме маркировки, предназначенной для обозначения PEN-проводников.

Изолированные PEN-проводники могут быть промаркированы одним из следующих способов: либо желто-зеленым цветом по всей длине с нанесением синих меток на их концах, либо синим цветом по всей длине с нанесением желто-зеленых меток на их концах.

Нейтральные и средние проводники должны быть обозначены синим цветом.

Другие проводники должны быть идентифицированы цветами, указанными в таблице 51 стандар-

та BS 7671 (в статье — табл. 2). Использование отдельно зеленого цвета запрещено требованиями стандарта BS 7671.

Неизолированные проводники следует обозначать окрашиванием в цвета, указанные в таблице 51, или применять для их обозначения цветные указатели.

Систему буквенно-цифрового обозначения, как указано в стандарте BS 7671, употребляют для идентификации индивидуальных проводников и проводников в группе. Цифровые обозначения следует выполнять арабскими цифрами. Отдельные цифры 6 и 9 должны быть подчеркнуты. Предпочтительная система буквенно-цифрового обозначения представлена в таблице 51 стандарта (см. табл. 2 статьи). Защитные проводники можно обозначать цифрами только для целей идентификации цепи. Остальные проводники могут быть промаркированы цифрами. При этом цифра 0 зарезервирована для обозначения нейтрального и среднего проводников.

Проект ГОСТ Р 50462 — 2009

Ниже представлен проект ГОСТ Р 50462 — 2009 (далее по тексту — проект ГОСТ Р 50462), в основу которого положен стандарт МЭК 60446 2007 г., требования которого были уточнены и дополнены. В проекте ГОСТ Р 50462 использованы некоторые требования к цветовой и буквенно-цифровой идентификации проводников, заимствованные из стандарта BS 7671.

В ноябре 2007 г. Технический комитет 16 МЭК (ТК 16) выпустил для обсуждения проект пятой редакции стандарта МЭК 60445 "Базовые принципы и принципы безопасности для интерфейса человек-машина, выполнение и идентификация. Идентификация выводов оборудования, зажимов для проводников и проводников" (International standard IEC 60445 "Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification. Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors") — документ 16/465/CD (Committee Draft — проект комитета). Проект нового стандарта МЭК 60445 представляет собой требования стандарта МЭК 60445 2006 г., объединенные с требованиями стандарта МЭК 60446 2007 г.

В декабре 2007 г. автором были сформулированы замечания по проекту стандарта МЭК 60445 и подготовлены предложения по уточнению терминологии и требований к цветовой и буквенно-цифровой идентификации проводников (см. статью [26]), которые в январе 2008 г. были переданы в ТК 16. Эти замечания и предложения также использованы при подготовке проекта ГОСТ Р 50462.

Дополнительные требования, включенные в проект ГОСТ Р 50462, которые отсутствуют в стандарте МЭК 60446, а также измененные требования стандарта МЭК 60446, набраны в тексте проекта ГОСТ Р 50462 курсивом. Пояснения к требованиям проекта ГОСТ Р 50462, которые отличаются от требований стандарта МЭК 60446, приведены в сносках.

4 The Institution of Electrical Engineers — Общество инженеров-электриков.

неиииеииш,

Таблица 2

Проводники Идентификация проводников

буквенно-цифровая цветовая

Защитный проводник Желто-зеленый

Функциональный заземляющий проводник Кремовый

Силовая цепь переменного тока

Фазный проводник однофазной цепи L Коричневый

Нейтральный проводник однофазной или трехфазной цепи N Синий

Фазный проводник 1 трехфазной цепи L1 Коричневый

Фазный проводник 2 трехфазной цепи L2 Черный

Фазный проводник 3 трехфазной цепи L3 Серый

Двухпроводная незаземленная силовая цепь постоянного тока

Положительный проводник L+ Коричневый

Отрицательный проводник L— Серый

Двухпроводная заземленная силовая цепь постоянного тока

Положительный проводник (отрицательный проводник заземлен) L+ Коричневый

Отрицательный проводник (отрицательный проводник заземлен(2)) М Синий

Положительный проводник (положительный проводник заземлен(2)) М Синий

Отрицательный проводник (положительный проводник заземлен) L— Серый

Трехпроводная силовая цепь постоянного тока

Положительный проводник двухпроводной цепи, ответвленной от трехпроводной системы L+ Коричневый

Отрицательный проводник двухпроводной цепи, ответвленной от трехпроводной системы L— Серый

Положительный проводник трехпроводной цепи L+ Коричневый

Средний проводник трехпроводной цепи(2) (3) М Синий

Отрицательный проводник трехпроводной цепи L— Серый

Цепи управления, сверхнизкого напряжения и другого назначения

Фазный проводник L Коричневый, черный, красный, оранжевый, желтый, фиолетовый, серый, белый, розовый или бирюзовый

Нейтральный или средний проводник(4) N или М Синий

(1) Силовые цепи включают цепи освещения. (2) Буковой М идентифицируют или средний проводник трехпроводной цепи постоянного тока, или заземленный проводник двухпроводной заземленной цепи постоянного тока. (3) В трехпроводной цепи постоянного тока может быть заземлен только средний проводник. (4) В системе ЗСНН5 заземленный проводник должен быть синего цвета.

5 Система ЗСНН — электрическая система, в электрических цепях которой значение напряжения не превышает сверхнизкого напряжения в нормальном режиме электроустановки и при единичном повреждении изоляции токоведу-щих частей, исключая замыкания на землю в других электрических цепях.

ИЕМевиищ.

П Р О Е К Т

В В Е Д Е Н И Е

ГОСТ Р 50462 является базовой публикацией по безопасности и, прежде всего, предназначен для использования техническими комитетами. Технические комитеты должны включать в разрабатываемые ими стандарты на электрооборудование и электроустановки требования ГОСТ Р 50462 или отсылать к ним. Если требования ГОСТ Р 50462 не включены в какие-то стандарты на электрооборудование и электроустановки или на них нет ссылок в этих стандартах, а также, если требования этих стандартов по цветовой или буквенно-цифровой идентификации проводников противоречат требованиям ГОСТ Р 50462, следует руководствоваться требованиями ГОСТ Р 50462.

ГОСТ Р 50462 — 2009

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРИНЦИПЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ИНТЕРФЕЙСА ЧЕЛОВЕК-МАШИНА, ВЫПОЛНЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Идентификация проводников посредством цветов или буквенно-цифровых обозначений

Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification.

Identification of conductors by colours or alphanumerics

Дата введения — 2009—06—01

1 Область применения

ГОСТ Р 50462 устанавливает общие правила использования определенных цветов и буквенно-цифровых обозначений для идентификации проводников с целью обеспечения безопасной эксплуатации электрооборудования и электроустановок. Указанные ниже цвета и буквенно-цифровые обозначения проводников предназначены для применения в кабельных изделиях, шинах, электрооборудовании и электроустановках.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы. Для датированных ссылок применяются только процитированные издания. Для недатированных ссылок применяется последнее издание нормативного документа, включая любые поправки.

Руководство МЭК 104 "Подготовка публикаций по безопасности и использование базовых публикаций по безопасности и групповых публикаций по безопасности".

Руководство ИСО/МЭК 51 "Аспекты безопасности. Рекомендации для их включения в стандарты"6.

3 Термины и определения7

Для целей ГОСТ Р 50462 применяют следующие термины и определения.

3.1 Функциональный проводник уравнивания потенциалов — проводник, предназначенный для выпол-функционального уравнивания потенциалов [МЭС 195-02-16 ИЗМ]8.

3.2 Функциональный заземляющий проводник — проводник, предназначенный для выполнения функционального заземления [МЭС 195-02-15 ИЗМ]9.

3.3 Линейный проводник — проводник, находящийся под напряжением в нормальном режиме и используемый для передачи и распределения электроэнергии, но не нейтральный проводник или средний проводник [МЭС 195-02-08 ИЗМ]10.

Примечание — Термины "фазный проводник (в системах переменного тока)" и "полюсный проводник (в системах постоянного тока)" признаны недопустимыми МЭС 195-02-08. Однако для целей этого документа использованы термины "фазный проводник" и "полюсный проводник" и их определения.

6 Руководство ИСО/МЭК 51 [27].

7 Термины, приведенные в разделе 3 стандарта МЭК 60446, заимствованы из стандарта МЭК 60050-195. Однако терминология стандарта МЭК 60050-195 нуждается в уточнении (см. статьи [28-32]. Поэтому в разделе 3 проекта ГОСТ Р 50462 приведены уточненные определения терминов из стандарта МЭК 60050-195, наиболее подходящие для применения в национальной нормативной документации и четко обозначающие область использования проводников в электрических цепях переменного или постоянного тока. Эти определения могут отличаться от определений терминов, приведенных в ГОСТ Р МЭК 60050-195 [33].

8 В п. 3.1 проекта ГОСТ Р 50462 использовано уточненное определение термина "функциональный проводник уравнивания потенциалов" из стандарта МЭК 60050-195.

9 В п. 3.2 проекта ГОСТ Р 50462 использовано уточненное определение термина "функциональный заземляющий проводник" из стандарта МЭК 60050-195.

10 В п. 3.3 проекта ГОСТ Р 50462 использовано уточненное определение термина "линейный проводник" из стандарта МЭК 60050-195, которое дополнено примечанием. Линейные проводники могут быть использованы в электрических цепях и переменного, и постоянного тока.

тттттм