СИСТЕМА ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ С ВАННАМИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Полезная модель относится к системам вентиляции помещений, в частности, к системам вентиляции у ванн с очищаемой сбросной водой.
v
пн
Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха от попадания испаряющихся вредных газов, растворенных в очищаемой сточной воде, ванны очистки размещают в помещениях и над водной поверхностью ванн монтируют зонт конусной формы с открытым сечением нижней части, через которое засасывается от работы вентилятора в вытяжном агрегате, испаряющиеся пары и воздух помещения и после очистки в угольном фильтре, который имеется в вытяжном агрегате, вытяжной воздух L выбрасывается в атмосферу, а для сохранения воздушного баланса в помещении от приточного агрегата подается приточный наружный воздух, количество которого L>=L (Краснов Ю.С. Системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендации по проектированию для производственных и общественных зданий. -м.: Термокул, 2006).
в
пн
v
v
y
7
Недостатком известной схемы вентиляции является перерасход электроэнергии на работу вытяжного и приточного агрегата, что обуславливается поступлением в зонт над ванной воздуха помещения, влагосодержание которого d больше влагосодержания наружного воздуха и это снижает способность приточного воздуха к восприятию испаряющихся в ванной очистки паров воды и газов, что требует увеличения расходов L и L, а для эффективного улавливания загрязняющих газов влажный вытяжной воздух L должен иметь влажность φ<0%.
Техническим результатом предложения является уменьшение расхода электроэнергии на работу вытяжного и приточного агрегатов, повышение эффективности улавливания загрязняющих газов вытяжного воздуха.
Технический результат достигается тем, что система приточно-вытяжной вентиляции помещений с ваннами очистки сточных вод над водной поверхностью содержит приточный агрегат, вытяжной зонт, сообщенный вытяжным воздуховодом с вытяжным агрегатом, снабженным фильтром, теплообменником, сорбционным угольным фильтром и вытяжным вентилятором, при этом с обеих сторон по длине ванны установлены воздухораспределители, соединенные с приточным воздуховодом и снабженные приточными насадками со щелевыми выходами приточного воздуха на водную поверхность в ванну.
Вытяжной зонт может иметь коническую форму с уменьшающимся сечением для прохода воздуха по высоте зонта.
Теплообменник имеет трубопровод горячей воды, на котором установлен насос, а перед ним размещен трехходовой автоматический клапан, имеющий импульсную связь с датчиком контроля относительной влажности вытяжного воздуха, установленным после теплообменника.
На чертеже представлена принципиальная схема предлагаемой системы вытеснительной вентиляции помещения.
пн
v
y
wг
wг
y.ос
В помещении расположена ванна 1 очистки сточной воды и по длинной стороне ванны, прилегающей к технологическим дорожкам, смонтированы воздухораспределители 2, соединенные приточным воздуховодом 3 с приточным агрегатом 4 и на верхней стенке воздухораспределителей имеются щелевые приточные насадки 5 подачи приточного наружного воздуха L с влагосодержанием и над зеркалом воды в очистной ванне 1 установлен вытяжной зонт 6, а верхняя зона зонта 6 вытяжным воздуховодом 7 соединена с вытяжным агрегатом 8, в котором последовательно проходит вытяжной воздух L с высокой влажностью φ через пылевой фильтр 9, оребрение трубок теплообменника 10, в трубки которого поступает горячая вода G, сорбционный угольный фильтр 11, вытяжной вентилятор 12, а на трубопроводе подачи горячей воды G смонтирован насос 13 и трехходовой автоматический клапан 14, управляемый от датчика 15 контроля желаемой относительной влажности вытяжного воздуха φ перед сорбционным фильтром 11.
Система вытеснительной вентиляции работает следующим образом.
v
B
oc
y
7
7
При работе вентиляторов в приточном 4 и вытяжном 12 агрегатах и воздуховоду 3 подается наружный воздух с влагосодержанием, который через воздухораспределители 2 через приточные насадки 5 проходит над поверхностью воды в очистной ванне 1 и выдавливает испарившиеся пары воды и газов в открытое нижнее сечение зонта 6 и смесь воздуха и паров воды и газов поднимается к верхней зоне зонта 6, и от работы вытяжного вентилятора 12 в вытяжном агрегате 8, загазованный влажный воздух L с высоким значением φ> 0% по вытяжному воздуховоду 7 поступает на очистку от пыли в фильтр 9 и нагревается в теплообменнике 10 до достижения контролируемой датчиком 15 пониженной величины относительной влажности φ<φ>= 0, что обеспечивает подачей насосом 13 в трубки теплообменника 10 горячей воды, температура которой регулируется трехходовым клапаном 14.