КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СИЛОВОЙ

Полезная модель относится к кабельной технике, а именно к конструкциям силовых электрических кабелей с пластмассовой изоляцией и жилой заземления, применяемых для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках.
В силовых электрических кабелях жила заземления используется для соединения металлических частей электроустановок с контуром защитного заземления, не находящихся под напряжением.
Известна конструкция кабеля силового с пластмассовой изоляцией по патенту №145334, Россия, содержащего однослойную жилу заземления из проволок алюминия или его сплавов, расположенных по спирали поверх поясной изоляции и скрепленных лентой или пасьмой из электропроводящих материалов. Данная конструкция кабеля отличается повышенной трудоемкостью изготовления за счет дополнительных технологических операций: наложения поясной изоляции поверх изолированных токопроводящих жил, наложения металлических проволок и скрепляющей ленты по спирали поверх поясной изоляции, наложения разделительного слоя поверх проволок и скрепляющей ленты.
Наиболее близким по своим параметрам к полезной модели является кабель силовой с пластмассовой изоляцией по ГОСТ 31996-2012, год ввода 2014, Россия (прототип), содержащий изолированные токопроводящие жилы и изолированную жилу заземления, скрученные в сердечник, внутреннюю полимерную оболочку поверх сердечника и защитный покров. При этом токопроводящие жилы и жила заземления выполнены из одного металла: из меди или алюминия.
К недостаткам прототипа следует отнести:
- повышенную массу и повышенную стоимость кабеля с медными токопроводящими жилами и жилой заземления;
- пониженные эксплуатационные характеристики и пониженную надежность кабеля с алюминиевыми токопроводящими жилами.
Все эти недостатки прототипа существенно снижают эксплуатационные характеристики силовых кабелей с пластмассовой изоляцией.
Технической задачей полезной модели является разработка силового электрического кабеля, не уступающего прототипу по основным характеристикам и в то же время более надежного и экономичного. Технический результат достигается тем, что токопроводящие жилы выполнены из меди, а жила заземления выполнена из алюминия.
Общим признаком прототипа и предлагаемого технического решения является наличие изолированных токопроводящих жил и изолированной жили заземления, скрученных в сердечник, внутренней полимерной оболочки поверх сердечника и защитного покрова. В то же время предложенный кабель отличается от известного использованием токопроводящих жил, выполненных из меди, и жилы заземления, выполненной из алюминия.
Основные токопроводящие жилы, выполненные из меди, позволяют повысить эксплуатационные характеристики и надежность кабеля. При этом жила заземления, выполненная из алюминия, позволяет существенно снизить стоимость кабеля без снижения его эксплуатационных характеристик и надежности. Кабель электрический силовой по полезной модели (см. чертеж) содержит изолированные токопроводящие жилы 1 из меди, изолированную жилу заземления 2 из алюминия, внутреннюю полимерную оболочку 3 и защитный покров 4. Кабель электрический силовой по прототипу изготавливается по следующей технологии. На медные токопроводящие жилы и алюминиевую жилу заземления накладывается экструзией полимерная изоляция, например, из ПВХ-пластиката. Толщина изоляции зависит от марки кабеля. Изолированные токопроводящие жилы и изолированная жила заземления скручиваются вместе в сердечник на крутильной машине с определенным шагом скрутки. Поверх сердечника из скрученных изолированных жил накладывается экструзией внутренняя полимерная оболочка, например, из ПВХ-пластиката, с заполнением промежутков между жилами. Поверх внутренней полимерной оболочки кабеля наносится защитный покров, выполненный в виде наружной экструдируемой полимерной оболочки или в виде брони из стальных оцинкованных лент и защитного шланга из экструдируемого полимерного материала.
Преимущества нового кабеля:
- высокие технологичность и качество;
- повышенная надежность;
- пониженная стоимость.
Силовые электрические кабели с пластмассовой изоляцией на напряжение до 3 кВ с медными токопроводящими жилами и алюминиевой жилой заземления прошли всесторонние испытания на кабельных заводах РФ с положительными результатами. Налажено производство данных кабелей.