КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРООПАСНОСТИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКАМИ НЕ СОДЕРЖАЩИМИ ГАЛОГЕНОВ

Область техники, к которой относится полезная модель
Полезная модель относится к конструкциям электрических контрольных кабелей на номинальное напряжение 0,66 кВ номинальной частотой тока до 100 Гц, предназначенных для эксплуатации в условиях повышенной пожароопасности и взрывоопасности, соответствующих требованиям по нераспространению горения, пониженного дымовыделения, пониженного выделения хлористого водорода при горении.
Уровень техники
Известны контрольные кабели марки КВВГ и КВВГЭ, имеющие не менее четырех медных токопроводящих жил, изоляцию из поливинилхлоридного пластиката, расположенную поверх скрученных изолированных жил, спирально наложенную обмотку в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной пленки и наружную оболочку из поливинилхлоридного пластиката («Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией» ГОСТ 1508-78).
Признаки известного кабеля, совпадающие с признаками заявленной полезной модели, заключаются в назначении кабеля, наличии не менее четырех изолированных токопроводящих жил, в наличии изоляции, внутренней и внешней оболочки.
Причина, препятствующая получению в известном техническом решении технического результата, который обеспечивается заявленной полезной моделью, заключается в использовании материалов, не обеспечивающих необходимую огнестойкость кабеля.
Наиболее близким аналогом (прототипом) является кабель контрольный, содержащий, по меньшей мере, четыре скрученные изолированные токопроводящие медные жилы с пластмассовой изоляцией, расположенную поверх скрученных изолированных жил спирально наложенную обмотку в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной пленки, кабель также содержит поверх каждой токопроводящей жилы термический барьер в виде спирально наложенной с перекрытием по меньшей мере одной слюдосодержащей ленты, при этом изоляция выполнена из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с кислородным индексом не менее 30, наружная оболочка выполнена из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с кислородным индексом не менее 45. (Патент RU №40523 U1, МПК Н01В 7/00, опубликовано 10.09.2004).
Признаки известного кабеля, совпадающие с признаками заявленной полезной модели, заключаются в том, что известный кабель содержит, по меньшей мере, четыре скрученные изолированные токопроводящие медные жилы с изоляцией и наружной оболочкой, кабель также содержит поверх каждой токопроводящей жилы термический барьер в виде спирально наложенной с перекрытием по меньшей мере одной слюдосодержащей ленты, при этом изоляция и наружная оболочка выполнены из полимерной композиции, не содержащей галогенов.
Причина, препятствующая получению в известном техническом решении технического результата, который обеспечивается заявленной полезной моделью, заключается в наличии обмотки лентой из полиамидной или полиэтилентерефталатной пленки, наложенной поверх сердечника.
Раскрытие полезной модели
Задача, на решение которой направлена полезная модель, заключается в упрощении конструкции кабеля и технологии его изготовления при сохранении его основных свойств, обусловливающих его пониженную пожароопасность.
Технический результат, опосредствующий решение указанной задачи, заключается в том, что из его конструкции исключена обмотка лентой из полиамидной или полиэтилентерефталатной пленки, расположенной поверх сердечника.
Достигается технический результат тем, что кабель контрольный пониженной пожароопасности, который содержит сердечник, а также наложенную на сердечник внутреннюю оболочку, наружную оболочку, так что упомянутый сердечник содержит скрученные изолированные токопроводящие жилы, каждая жила покрыта обмоткой из двух слюдосодержащих лент, поверх которой наложена изоляция, при этом изоляция жилы выполнена из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с кислородным индексом не менее 32%, внутренняя оболочка выполнена из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с кислородным индексом не менее 45%, наружная оболочка выполнена из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с кислородным индексом не менее 35%.
Материал, используемый для внутренней оболочки, позволяет отказаться от применения обмотки из полимерных лент поверх сердечника для обеспечения требования по свободному отделению внутренней оболочки от изоляции жил при разделке и монтаже кабеля.
Отличительные признаки заявленной полезной модели заключаются в том, что наружная оболочка наложена непосредственно на сердечник, наличии брони, а также в указанных выше параметрах материала изоляции, внутренней и наружной оболочки.
Осуществление полезной модели
Кабель контрольный пониженной пожароопасности содержит сердечник, который в свою очередь содержит как минимум четыре медные токопроводящие жилы, выполненные одно- или многопроволочными. Поверх каждой жилы наложена обмотка из двух слюдосодержащих лент. Поверх этой обмотки наложена изоляция жилы. Изолированные таким образом жилы скручены в сердечник. Непосредственно поверх сердечника наложена внутренняя и наружная оболочки.
Изоляция выполнена из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с кислородным индексом не менее 32%.
Внутренняя оболочка выполнена из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с кислородным индексом не менее 45%.
Наружная оболочка выполнена из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с кислородным индексом не менее 35%.
Изготавливают кабель путем осуществления соответствующих технологических операций, последовательность которых определяется наличием и порядком расположения слоев материалов.
Токопроводящие жилы изготавливают из медной проволоки, традиционной для электрических кабелей, при этом скрутку элементов кабеля производят на обычном крутильном оборудовании. Изоляцию, внутреннюю и наружную оболочку накладывают на экструзионном оборудовании. Наложение термического барьера из слюдосодержащей ленты осуществляют на ленто-обмоточных машинах, применяемых в кабельной промышленности.
Таким образом, заявляемая полезная модель успешно опробована в условиях производства.
Образцы кабеля были испытаны на нераспространение горения при групповой прокладке по ГОСТ IEC 60332-3-22 и на огнестойкость по ГОСТ IEC 60331-21. Результаты испытаний приведены в следующей таблице.