КЛАПАН ТРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА

использования компенсатора, а также уменьшить габариты и вес клапана, за счет изменения конструкции запорного устройства.
На чертеже приведен общий вид клапана травления воздуха, где 1корпус, 2-пош1авок с посадочным местом, 3-регулировочный винт, 4компенсатор.
Клапан содержит корпус 1 с входными и выходными патрубками, внутри корпуса размещены: поплавок с посадочным местом 2 с возможностью перемещения в корпусе, в верхней части корпуса регулировочный винт 3, и в нижней части корпуса -компенсатор 4.
Клапан работает следуюпщм образом.
Клапан устанавливается на воздухосборниках или в местах скопления воздуха в системе отопления. Рабочая жидкость через входной патрубок поступает в клапан на компенсатор 4, который предотвращает гидравлический удар. Компенсатор выполнен в виде пакета (не менее 2-х) пластин, расположенных на расстоянии друг от друга. Причем, отверстия в рядом расположенных пластинах выполнены со смещением относительно друг друга. В процессе заполнения клапана рабочая жидкость проходит через компенсатор, предотвращающий гидравлический удар. Поплавок 2 поднимается в крайнее верхнее положение. Посадочное место поплавка прижимается к регулировочному вшпу 3 и происходит запирание системы. Так как клапан устанавливается в самой верхней точке системы отопления, то над поплавком собирается воздух, который по мере скопления вытесняет жидкость из клапана. Поплавок опускается под собственным весом. Посадочное место поплавка отходит от регулировочного винта и открывает выходное отверстие. Начинается травление воздуха. Из-за разности давлений происходит подъем жидкости, которая выталкивает воздух до тех пор, пока посадочное место поплавка 2 не прижмется к регулировочному винту 3 и не перекроет выход воздуха. Таким образом происходит процесс травления воздуха из системы отопления. По мере накопления воздуха в клапане процесс повторяется автоматически.
Предлагаемый клапан может быть использован при аварийном сбросе и при сливе рабочей жидкости из системы центрального отопления (ЦО). При сливе рабочей жидкости из системы отопления в верхних точках системы создается вакуум, который препятствует полному сливу рабочей жидкости из системы. В связи с этим, в зимнее время возникает угроза размораживания системы отопления. Предлагаемый клапан обеспечивает срыв BaiQT путем автоматического впуска воздуха в систему отопления, таким образом предотвращается зависание рабочей жидкости в системе отопления и осуществляется ее полный слив.
Предлагаемая полезная модель позволяет уменьшить габариты и вес клапана, также увеличить срок его эксплуатации.