Вакуумная деаэрационная установка

Полезная модель относится к области противокоррозионной обработки воды для систем теплоснабжения и может быть использована на тепловых электрических станциях.
Известен аналог - вакуумная деаэрационная установка, содержащая вакуумный деаэратор подпиточной воды теплосети, подключенный сливным трубопроводом к баку-аккумулятору, к которому подключен трубопровод деаэрированной подпиточной воды с включенным в него подпиточным насосом и регулятором подпитки теплосети. Подогреватель исходной воды вакуумного деаэратора включен по греющей среде в сливной трубопровод между вакуумным деаэратором и баком-аккумулятором. (Патент РФ №177330. 15.02.2018 г. Бюл. №5). Этот аналог принят в качестве прототипа.
Недостаток аналога и прототипа заключается в снижении экономичности и надежности работы вакуумной деаэрационной установки из-за работы подпиточного насоса с максимальной мощностью на протяжении суток не зависимо от расхода подпиточной воды. В результате неравномерного расхода подпиточной воды, который колеблется от нуля до максимума, невозможен режим работы подпиточного насоса, соответствующий расходу подпиточной воды теплосети, что приводит к снижению энергоэффективности, следовательно, к дополнительным затратам на работу вакуумной деаэрационной установки.
Технической проблемой, на решение которой направлена полезная модель, является разработка вакуумной деаэрационной установки с повышенной экономичностью и надежностью работы.
Технический результат - повышение энергоэффективности и надежности работы вакуумной деаэрационной установки за счет приведения мощности подпиточного насоса в соответствие с расходом подпиточной воды.
Для достижения этого результата предложена вакуумная деаэрационная установка, содержащая вакуумный деаэратор подпиточной воды теплосети, подключенный сливным трубопроводом через подогреватель исходной воды к баку-аккумулятору, к которому подключен трубопровод деаэрированной подпиточной воды с включенным в него регулятором подпитки теплосети, датчиком расхода и подпиточным насосом.
Особенность заключается в том, что подпиточный насос снабжен частотным приводом, который соединен с датчиком расхода и регулятором подпитки теплосети.
Предложенная вакуумная деаэрационная установка позволяет повысить надежность и экономичность ее работы за счет возможности регулирования мощности подпиточного насоса в зависимости от расхода подпиточной воды теплосети.
Далее рассмотрим сведения, подтверждающие возможность осуществления полезной модели с получением искомого технического результата.
Принципиальная схема тепловой электрической станции приведена на чертеже.
Вакуумная деаэрационная установка содержит вакуумный деаэратор 1 подпиточной воды теплосети, подключенный сливным трубопроводом 2 через подогреватель исходной воды 3 к баку-аккумулятору 4, к которому подключен трубопровод 5 деаэрированной подпиточной воды с включенным в него регулятором подпитки теплосети 6, датчиком расхода 7 и подпиточным насосом 8. Подпиточный насос 8 снабжен частотным приводом, который соединен с датчиком расхода 7 и регулятором подпитки теплосети 6.
Тепловая электрическая станция работает следующим образом.
Подпиточная вода теплосети деаэрируется в вакуумном деаэраторе 1, далее по сливному трубопроводу 2, нагреваясь в подогревателе 3 исходной воды, поступает в бак-аккумулятор 4, затем в трубопровод 5 подпиточной деаэрированной воды тепловой сети с включенным в него регулятором подпитки теплосети 6, датчиком расхода 7 и подпиточным насосом 8. Особенностью работы является то, что при изменении расхода подпиточной воды теплосети сигнал идет от датчика расхода 7 деаэрированной подпиточной воды на частотный преобразователь подпиточного насоса 8, который в свою очередь меняет частоту вращения рабочего колеса, обеспечивая экономичность и надежность системы вакуумной деаэрационной установки.
Предложенная вакуумная деаэрационная установка позволяет повысить надежность и экономичность вакуумной деаэрационной установки за счет регулирования мощности подпиточного насоса теплосети частотным преобразователем.
Таким образом, предложенная вакуумная деаэрационная установка позволяет достичь заявленный технический результат.