ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТКАЧКИ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ИЗ ГОРЯЩИХ РЕЗЕРВУАРОВ ВО ВЬЕТНАМЕ

клубань В. С., Фам х. куанг

обоснование возможности откачки нефти и нефтепродуктов из горящих резервуаров во Вьетнаме

В статье анализируется обстановка с ре-зервуарными парками во Вьетнаме. Выявлено, что значительная часть резервуаров эксплуатируется сверх срока, располагается в черте населённых пунктов и тем самым представляет угрозу при пожарах. Предлагается способ откачки нефти или нефтепродуктов из горящих резервуаров, значительно сокращающий время тушения пожаров и не требующий больших капитальных затрат.

Ключевые слова: резервуар, резервуарный парк, пожар, откачка нефти или нефтепродуктов, нефтепродуктопровод.

Kluban' V., Pham H. Quang

JUSTIFICATION OF POSSIBILITY OF PUMPING OF OIL AND OIL PRODUCTS FROM BURNING TANKS IN VIETNAM

In the article the situation with reservoir parks in Vietnam is analyzed. It is revealed that the considerable part of tanks was operated over term, was placed within settlements and by that poses threat at fires. The way of pumping of oil or oil products from burning tanks considerably reducing time of fire suppression and not demanding big capital expenditure is offered.

Keywords: tank, reservoir park, fire, pumping of oil or oil products, oil pipeline.

В соответствии с действующим законодательством Социалистической Республики Вьетнам, промышленные предприятия, в составе которых имеются резервуары или резервуарные парки с легковоспламеняющимися, горючими и агрессивными жидкостями, относятся к потенциально опасным производственным объектам. Для обеспечения защиты таких объектов, их персонала, а также населения и соседних зданий от аварий, пожаров и их последствий при строительстве и эксплуатации руководствуются норма-

тивными документами по пожарной безопасности. Важная роль при разработке эффективных средств защиты отводится анализу причин возникновения аварийных ситуаций и прогнозированию возможных последствий от них.

Возрастающие потребности Вьетнама в нефтепродуктах вызвали значительное увеличение объёмов добычи, транспортировки и переработки нефти и нефтепродуктов и, как следствие, рост количества объектов их хранения. За последнее десятилетие количество объектов с резервуарными парками с нефтепродуктами выросло почти втрое - до 67 объектов с вместимостью 4,1 млн м3 (см. табл. 1).

В настоящее время во Вьетнаме нефть и нефтепродукты хранятся в пяти районах страны (см. табл. 2). Основным звеном системы нефтепродуктообеспе-чения народного хозяйства Вьетнама являются нефтебазы (специализированные предприятия по обеспечению

Таблица 1

Объёмы нефти и нефтепродуктов на нефтебазах и в резервуарных парках Вьетнама

Тип хранилищ Объём, млн м3

Коммерческий резерв 1,8

Производственный резерв: - нефть - нефтепродукты 1,9 1,3 0,6

Государственный резерв (нефтепродукты) 0,4

Всего 4,1

нефтепродуктами) и расходные склады нефтепродуктов, входящие в состав промышленных, транспортных, энергетических и других предприятий. Хранение нефти и нефтепродуктов производят, в основном, в резервуарах вертикальных стальных (РВС) ёмкостью от 200 до 20 000 м3 и горизонтальных стальных ёмкостью до 3 000 м3. Применяются также резервуары небольшой вместимости (50, 75, 100, 150 м3 и др.).

Резервуары, расположенные в населённых пунктах Вьетнама, эксплуатируются уже очень давно (см. табл. 3). Оптимальный срок эксплуатации РВС составляет 20 лет. При более длительном сроке резервуары подвержены большому физическому износу, иногда приходят в аварийное состояние и не отвечают необходимым требованиям промышленной и пожарной безопасности. Высокий уровень физического износа эксплуатируемых резервуаров является одной из важнейших причин, приводящих к авариям и катастрофам.

Резервуары, ранее находившиеся за пределами населённых пунктов, а вследствие интенсивного градостроительства оказавшиеся в черте городской застройки, располагаются на ограниченных производственных площадях и эксплуатируются с нарушениями действующих норм и правил пожарной безопасности (сокращение противопожарных разрывов до соседних объектов).

Анализ результатов обследования нефтебаз, на которых произошли аварии и пожары, показал, что предписания управления противопожарной безопасности СРВ по приведению нефтебаз в пожаробезопасное состояние из года в год не выполняются. Так, на 30 обследованных нефтебазах обвалования резервуаров и резервуарных парков разрушены или не соответствуют нормативным требованиям, расчётный запас пенообразователя и воды для пожаротушения имеется не во всех резервуарных парках. На протяжении десятилетий остаются нерешёнными

Таблица 2

Резервы нефти и нефтепродуктов в разных областях Вьетнама

Район Объём, тыс. м3

Бак Бо 1 933

Город Хошимин и окрестности 1 026

Приморский район Чунг Бо и Таи Нгуен 467

Город Кан Тхо и окрестности 417

Север Чунг Бо 238

Всего 4 082

вопросы по переносу нефтебаз за черту областных центров и крупных городов.

Необходимо отметить, что в настоящее время в городах и населённых пунктах СРВ находится 20 нефтебаз (30 % от общего количества), из которых около 12 находятся в промышленных районах или зонах городов и 9 - размещены в жилых районах. На большинстве из указанных нефтебаз имеются нарушения противопожарных разрывов до смежных с ними объектов.

Из вышеизложенного видно, что обеспечение пожарной безопасности ре-зервуарных парков для хранения нефти и нефтепродуктов является актуальной и сложной проблемой. Также напрашивается

Таблица 3

Продолжительность эксплуатации резервуаров во Вьетнаме

Срок эксплуатации В процентах от общего

резервуаров количества резервуаров

До 10 лет 10

От 10 до 20 лет 20

От 20 до 30 лет 55

Свыше 30 лет 15

вывод о том, что полностью исключить возникновение пожаров в резервуарных парках для хранения нефти и нефтепродуктов невозможно.

Пожары в резервуарах с нефтью и нефтепродуктами отличаются высокой интенсивностью горения, носят затяжной характер и приводят к значительному материальному ущербу. Время тушения пожаров в резервуарных парках может длиться от нескольких часов до нескольких суток.

Тушение горящих резервуаров в СРВ, как правило, производится традиционными способами - подачей пены средней или низкой кратности на поверхность горящей нефти или нефтепродукта через пено-генераторы (ПГ), смонтированные в верхней части стенок резервуаров, или средствами подразделений пожарной охраны.

Анализ пожаров, происшедших в ре-зервуарных парках, показывает, что традиционные способы тушения резервуаров вместимостью 5 000 м3 и более стационарными автоматическими установками пожаротушения (АУП) пеной средней кратности, которыми оборудованы резервуары во Вьетнаме, недостаточно эффективны. Это объясняется тем, что при взрыве в газовом пространстве резервуаров типа РВС или РВСП (которым обычно сопровождается возникновение пожара) хотя бы один из пеногенераторов типа ГВПС-2000 или ГПСС-2000, установленных на них, выходит из строя, или же не вскрываются диафрагмы некоторых ПГ, вследствие чего количество пены, подаваемой в горящий резервуар, становится недостаточным [2]. Если же при взрыве в резервуаре ПГ не повреждаются, то при задержке в охлаждении стенок горящего резервуара или задержке подачи пены они деформируются вместе со стенками резервуара.

При возникновении пожара в стальном вертикальном резервуаре с плавающей крышей (РВСПК) его, как правило, удаётся потушить с помощью АУП. Однако в некоторых случаях (отказ в сра-

батывании АУП; нахождение АУП на ремонте, техобслуживании; диверсия или землетрясение, при которых могут быть повреждены плавающие крыши и т. п.), когда огонь охватывает всю поверхность нефти или нефтепродукта в резервуаре большого объёма (10 000 м3 и более), потушить пожар имеющимися силами и средствами бывает очень сложно или невозможно.

Практика показывает, что металлические конструкции открыто горящих резервуаров деформируются и выходят из строя, и даже если удалось сравнительно быстро потушить пожар (в течение 10-15 минут), резервуар после пожара подлежит демонтажу. Поэтому основными задачами при тушении открыто горящего резервуара с легковоспламеняющейся или горючей жидкостью являются:

- предотвращение распространения пожара на соседние резервуары;

- обеспечение безопасности людей, участвующих в тушении и находящихся на предприятии;

- принятие мер к максимальному уменьшению количества выгораемой нефти или нефтепродукта;

- создание условий для минимальных затрат на тушение пожара.

При пожарах на РВС с подорванной (деформированной) крышей и стенками, РВСП с подорванной (деформированной) крышей и стенками или затонувшим или полузатонувшим понтоном, РВСПК с затонувшей или полузатонувшей крышей возникает необходимость откачки нефти или других нефтепродуктов из горящего резервуара через технологические трубопроводы в другие резервуары. Откачку также можно производить в магистральный нефтепровод или нефтепродуктопровод, а из него - в свободные или не полностью заполненные резервуары головных нефтеперекачивающих станций; в свободные резервуары резервуарного парка морского терминала; в танкеры, находящиеся на загрузке или в специальные аварийные резервуары, предназначенные

для сброса в них нефти или нефтепродуктов из горящих или аварийных резервуаров.

Следовательно, горение жидкости в резервуаре можно остановить не только путём подачи огнетушащих средств в очаг пожара, но также её откачкой (сливом, удалением) из зоны горения. Успешное применение способа откачки нефти из горящего резервуара подтверждает тушение пожара, который произошёл 5 июня 1995 года в РВС-20000 Анджеро-Судженской нефтеперекачивающей станции «Транссибнефть» (Кемеровская область). Пожар начался со взрыва паров нефти в газовом пространстве резервуара, заполненного нефтью и находящегося на отстое. При взрыве была нарушена герметичность крыши, стенок и днища резервуара, а также узлы крепления ПГ. Горящая нефть через трещину в стенке и через отверстие в сварном шве выходила из резервуара в обвалование, где площадь поверхности горения достигала 10 000 м2. При пожаре сработала система автоматического пожаротушения горящего резервуара, но из-за повреждения части ПГ и интенсивного горения нефти в резервуаре и его обваловании система тушения эффекта не дала. Тогда было принято решение об откачке нефти из горящего РВС через приёмо-раздаточные патрубки и о контролируемом выжигании нефти в обваловании. Откачка нефти была произведена до минимально возможного уровня. Пожар удалось ликвидировать через 17,5 часов [3].

Откачку легковоспламеняющейся жидкости из горящих РВСПК с затонувшей или повреждённой плавающей кры-

шей (сорванной или подорванной крышей в резервуарах типа РВС или РВСП) рекомендуется производить в следующих экстремальных ситуациях:

- автоматические или полуавтоматические системы пожаротушения и охлаждения горящих резервуаров вышли из строя и пожар не удалось ликвидировать в начальной стадии возникновения;

- горящие нефть или нефтепродукты выходят в обвалование при повреждении стенки, шва, соединяющего днище со стенкой резервуара или при прогорании прокладок у задвижек приёмо-раздаточных патрубков;

- ликвидировать горение на поверхности горящей нефти сложно, а иногда невозможно;

- количество сил и средств для проведения пенной атаки недостаточно;

- количество воды для тушения и охлаждения горящего и соседних с ним резервуаров недостаточно.

Авторами предлагается один из безопасных способов откачки, который не требует больших капитальных затрат, так как предполагает использование существующего технологического оборудования (трубопроводы, насосы, задвижки и т. п.), полностью исключит опасность выброса горящей нефти и нефтепродуктов из горящего резервуара, необходимость въезда пожарной техники в обвалование, а также исключит необходимость пребывания в обваловании значительного количества людей. Безопасный способ откачки нефти может также с успехом использоваться при необходимости быстрой откачки нефти из резервуаров, находящихся в аварийном состоянии.

литература

1. Руководство по тушению нефти и нефтепродуктов в резервуарах и резервуарных парках. - М.: ГУГПС-ВНИИПО-МИПБ, 1999.

2. Безродный И. Ф. и др. Тушение нефти и нефтепродуктов. - М.: ВНИИПО, 1996.

3. Костромин Н. И. Надумали ребятки покурить // Пожарное дело. - 1996. - № 2.

4. Нгуен Куок Вьет. Обстановка с добычей и хранением нефти и нефтепродуктов Вьетнама // Вестник Академии государственной противопожарной службы. - 2006. - № 6. - С. 150-156.

5. Bao cao kit qua thuc hien quy hoach xiy dung he thong kho xang dlu Viet Nam cua Tong cong ty xang dau. Bo thuong mai. - 2006.