ТЕХНОЛОГИЯ ТЕМПЕРАТУРНО-АКТИВИРОВАННОЙ ВОДЫ: ФИЗИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ, ИСТОРИЯ РАЗРАБОТКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

УДК 614.846.612.001.66:614.846.6 DOI 10.25257ДЕ.2017.3.15-20

Роенко В. В., Кармес А. П.

ТЕХНОЛОГИЯ ТЕМПЕРАТУРНО-АКТИВИРОВАННОЙ ВОДЫ: ФИЗИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ, ИСТОРИЯ РАЗРАБОТКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В данной статье изложена история развития технологии температурно-активированной воды (ТАВ), её физическая сущность. Представлены этапы использования технологии в целях тушения пожаров и разработки образцов пожарной техники с установкой получения ТАВ. Область применения технологии. Предложена концепция развития технологии и пожарной техники на её основе.

Ключевые слова: температурно-активированная вода, пожарная техника, тушение пожаров, автомобиль пожарный многоцелевой.

Идея разработки технологии температурно-активированной воды возникла в конце 80-х годов ХХ века после неоднократных личных бесед с М. Д. Безбородько, в которых регулярно обсуждалась проблема создания универсального огнетушащего вещества, обладающего всеми механизмами прекращения горения: охлаждением, изоляцией, разбавлением, ингибированием. В процессе обсуждения было обнаружено, что вода обладает минимум тремя из перечисленных механизмов тушения (в те годы ингибирующие свойства паров воды были изучены мало). В результате было сформулировано основное направление исследований -суметь доставить воду к очагу пожара, минуя пламя, с минимальными потерями на пролив и, главное, в необходимом для эффективного пожаротушения фракционном составе (соотношении между паровой и капельной фазами воды), а также использовать уникальные свойства воды.

Уникальные свойства воды можно использовать за счёт обеспечения:

- метастабильности: улучшение огнетушащих свойств воды можно добиться без введения в воду добавок за счёт её нагревания до высоких температур под большим давлением с последующим взрывным вскипанием;

- температурной активации: изменение физико-химических свойств воды наблюдается при нагреве воды до 200 °С. Для такого нагрева воды без вскипания необходимо обеспечить давление не менее 1,6 МПа;

- удельной теплоёмкости: характер температурного изменения удельной теплоёмкости воды зависит от температуры - она снижается по мере увеличения температуры в интервале от 0 до 37 °С, а при дальнейшем увеличении температуры - возрастает. Минимальное значение удельной теплоёмкости воды обнаружено при температуре 36,79 °С. Следовательно, энергетически выгодно тушить пожары струями воды с температурой капель более 36,79 °С;

- размера капель воды: от 0,01 до 10 мкм - при таких размерах капли воды способны витать в воздухе и длительное время не выпадать на поверхность, т. е. попадать в зону горения, минуя пламя с потоками воздуха, что даёт возможность уменьшить количество излишне пролитой воды;

- коэффициента динамической вязкости: данный показатель уменьшается при увеличении температуры - при уве-

личении температуры воды от 20 до 200 °С коэффициент динамической вязкости уменьшается с 0,001003 до 0,000134 кг/(м-с). Это позволяет уменьшить гидравлические потери подачи воды к месту пожара по рукавам.

Создание и внедрение пожарной техники, с помощью которой можно решать одновременно несколько задач, позволяет повысить эффективность оперативно-тактических действий пожарных подразделений при тушении пожаров. Все эти задачи решаются за счёт создания пожарной техники, реализующей технологию получения температурно-активированной воды (ТАВ).

Благодаря исследованиям, проведённым учёными Академии ГПС МЧС России (Академия) совместно со специалистами ООО «Аква-ПиРо-Альянс», доказано, что возможно принципиально новое техническое решение по улучшению огне-тушащих свойств воды за счёт её температурной активации. При реализации этого направления удаётся одновременно добиться как улучшения текучести воды без использования добавок, так и уменьшения размера капель воды до 0,01-10 мкм без увеличения давления перед стволом-распылителем более 1,6 МПа. При использовании технологии нет необходимости в эксплуатации пожарных стволов со сложными, дорогостоящими и профилированными насадками с минимальной площадью сечений проточных каналов (диаметр проточных частей стволов для подачи этого огнетушащего вещества составляет от 3 до 7 мм).

В публикациях, посвящённых пожаротушению, термин ТАВ был впервые введён учёными Академии в 2005 году [1]. Новый термин ТАВ предлагается использовать для паро-капельной среды, полученной после взрывного вскипания недогре-той воды, полученной в установке. Вода приобретает уникальные свойства аналогичные тем, которые в природе имеет вода в поровых породах при высоких температурах и давлениях [2]. Сущность

разработанного способа получения уникальных свойств ТАВ заключается в том, что вода вследствие её нагревания в специальном теплообменнике при определённом сочетании температуры (более 165 °С) и давления (более 1,6 МПа) изменяет свои свойства. После взрывного вскипания [3] такая вода находится некоторое время в особом метастабильном состоянии, которое проявляется в повышенной растворяющей способности карбонатов, сульфатов, силикатов и других соединений, в способности длительно удерживать в своём составе аномальные количества растворённого вещества (больше в 300-500 раз) и значительно повышать кислотность. Такая вода в работе академика Ф. А. Летникова [2] названа активированной, а сам процесс - температурной активацией.

Впервые использование горячей воды (по терминологии тех лет - перегретая или кипящая вода) для тушения пожаров горящей нефти предложил в 1893 г. И. А. Вермишев. В 1900 г. И. А. Вермишев вместе с Д. И. Менделеевым провели успешные опыты по тушению нефти кипящей водой. Однако отсутствие техники для быстрого получения перегретой воды в объёмах, необходимых для тушения пожаров нефти, а также отсутствие средств подачи перегретой воды к очагу пожара не позволило использовать результаты этих опытов для практики пожаротушения.

Новый всплеск интереса к перегретой воде как эффективному средству пожаротушения возникает в 1970-1990 гг. Катализатором этого интереса стали разработки, выполненные в гарнизоне пожарной охраны города Грозного. За этими опытами и техническими разработками, последовали интенсивные исследования эффективности использования перегретой воды для пожаротушения во ВНИИПО МВД СССР. В результате данных исследований была доказана высокая эффективность систем пожаротушения перегретой водой и разработаны рекомендации по их использованию.

Было доказано, что системы тушения пожаров перегретой водой сочетают в себе преимущества систем пожаротушения тонкораспылённой водой и систем тушения пожаров паром. Эффективность тушения пожаров перегретой водой связана с тем, что при выходе из сопел стационарных установок пожаротушения или из специальных стволов передвижной пожарной техники перегретая вода образует струю пароводяной смеси (применяют также термины вода аэрозольного распыла и водяной туман). Один литр (0,001 м3) перегретой воды образует водяной туман объёмом 1,3-1,5 м3 с размером капель воды менее 100 мкм (суммарный объём капель составляет от 0,5 до 0,7 л). В отличие от систем пожаротушения тонкораспылённой водой в системе тушения пожаров перегретой водой распылители

(насадки, стволы) представляют собой или шайбы с острой кромкой, или насадки с коротким соплом или соплом Ловаля. Такие распылители (насадки, стволы) экономичны в изготовлении и не требуют тщательной очистки воды.

Эксперименты, проведённые во ВНИИПО МЧС России, показали, что перегретая вода может быть использована для тушения практически всех видов горючих веществ, которые не вступают в химическую реакцию с водой с выделением большого количества тепла или горючих газов. Перегретая вода эффективно тушит бензины различных марок, нефтепродукты, спирты, ацетон, другие углеводороды и водорастворимые жидкости, а также твёрдые материалы. Наиболее эффективно перегретая вода тушит пожары в замкнутых объёмах, так как образует большой объём водяного тумана, который эффективно осаждает дым и пары ядовитых веществ, а также вытесняет воздух и уменьшает процентное содержание кислорода в зоне горения.

Большая площадь поверхности капель и температура водяного тумана, близкая к 100 °С, обеспечивают быстрое испарение воды, что и понижает температуру в зоне горения, а также увеличивает объём пара.

Однако в гарнизоне пожарной охраны города Грозного и во ВНИИПО МВД СССР были исследованы только системы с объёмным способом получения перегретой воды и её подачей по трубопроводам под давлением насыщенных паров (температура не более 170 °С и давление не более 7 атм). В таких системах возможно частичное вскипание перегретой воды уже в трубопроводе или рукаве до распылителя (насадок, ствол), что ухудшает огне-тушащие свойства струи водяного тумана и ограничивает дальность подачи от ёмкости до ствола-распылителя. Цикличность этих систем, большое время подготовки нового объёма перегретой воды и поднадзорность систем Котлонадзору предопределило их ограниченное применение.

В 1977-1989 гг. в гарнизонах пожарной охраны Чечено-Ингушской АССР, УПО УВД Горь-ковского облисполкома и УПО ГУВД Мособли-сполкома разрабатывались пожарные автомобили АППВ-1-1000, АППВ-2-4000, «Нижегородец» и АППВ. Опыт эксплуатации этих автомобилей показал их высокую эффективность при тушении пожаров. Однако все эти автомобили имели ёмкость, в которой хранилась перегретая вода. Для обеспечения оперативной готовности перегретую воду в этих автомобилях приходилось постоянно подогревать. Для подогрева использовались или электронагреватели, или пар, который подводился к автомобилю от технологического паропровода. Из-за своей потенциальной опасности, сложности обеспечения постоянной готовности и цикличности автомобили

были постепенно выведены из эксплуатации и их производство не было возобновлено.

Для устранения этих недостатков, связанных с циклическим получением перегретой воды в замкнутых ёмкостях и последующей её подачей к стволам-распылителям под давлением насыщенных паров, специалистами Академии (В. В. Роенко, В. А. Пряничников) совместно со специалистами Научно-исследовательского института тепловых процессов (Г. К. Коровин, И. Г. Лозино-Лозинская, Н. В. Осколков, Г. К. Ручкин и др.) в 1992 году была создана автономная водогрейная установка (АВУ-1). В ней не было ёмкости, предназначенной для хранения перегретой воды (рис. 1). Она приготавливалась в специально сконструированном теплообменнике за счёт энергии сжигаемого жидкого топлива, для получения которой с момента запуска установки требовалось не более 1 мин.

Автономнля ВОДОГРЕЙНАЯ УСТАНОВКА (АВУ-1) позволила получить 2 л/с НЕДОГРЕТОЙ воды С ТЕМПЕРАТУРОЙ ДО 164 °С С ДАВлЕНИЕМ НЕ МЕНЕЕ 10 АТМ.

В 1992 г. АВУ-1 была продемонстрирована руководству пожарной охраны и научных подразделений ВНИИПО МВД России, тем самым была доказана принципиальная возможность создания многоцелевых пожарный автомобилей (ПА) с установкой получения перегретой воды. В начале 90-х годов эффективность пожаротушения перегретой водой (по терминологии тех лет - вода аэрозольного распыла) уже была доказана, но сам факт возможности получения перегретой воды с производительностью 1-2 л/с ставился под сомнение.

В 2003 г. стало очевидным, что работа учёных Академии фактически предвосхитила решение руководства МЧС России об утверждении концепции принципиально нового подхода к формированию типажа ПА для пожарно-спасательной служ-

Рисунок 1. Автономная водогрейная установка

бы. Общим генеральным принципом концепции типажа, соответствующим реальной экономической ситуации в стране, на период до 2010 г. являлось ограничение числа базовых моделей многоцелевых пожарных автомобилей и обеспечение многофункциональности за счёт расширения количества их модификаций при максимальном уровне унификации компонентов.

На основании опыта эксплуатации АВУ-1 сотрудниками Академии был разработан и в 1997 г. изготовлен на Тамбовском заводе «Комсомолец» и ОАО «Пожтехника» экспериментальный автомобиль «ПиРо» (рис. 2).

Опыт эксплуатации (1997-2002 гг.) экспериментального автомобиля «ПиРо» позволил сотрудникам Академии (В. В. Роенко, В. А. Пряничникову и О. А. Шинкаренко) разработать транспортабельные автономные установки получения ТАВ типа АПМ 3-2/40-50 (43118) мод. ПиРо3-МПЗ, АПМ 3-2/ 40-0,69/100-50 (43118) мод. ПиРо3-МПЗ.

После 2003 г. разработку технологии ТАВ в Академии продолжили следующие сотрудники:

B. В. Роенко, В. А. Пряничников, О. А. Шинкаренко, Е. Д. Додонов, А. П. Кармес, А. В. Пряничников,

C. П. Храмцов. Эксперименты, проведённые этими специалистами с использованием АПМ, показали, что использование теплообменника позволяет непрерывно получать ТАВ и в зависимости от сочетания температуры и давления воды, а также типа насадка выбирать оптимальные режимы для тушения различных пожаров. Кроме того, использование теплообменника позволяет в процессе тушения пожара за счёт изменения подачи сжигаемого топлива и давления за теплообменником изменять параметры ТАВ (температура и давление), следовательно, и необходимые для эффективного пожаротушения параметры паро-капельных струй.

С 2005 г. инициативные исследования и разработки группы специалистов [4-6] были включены в план научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ министерства для создания

Рисунок 2. Общий вид экспериментального автомобиля «ПиРо»

Рисунок 3. Общий вид АПМ 3-2/40-1,38/100-100(43118) мод. ПиРо3-МПЗ

многоцелевого ПА с установкой получения ТАВ. В 2007-08 годах по заказу Управления организации пожаротушения и специальной пожарной охраны МЧС России ООО «Аква-ПиРо-Альянс» совместно с учёными Академии был разработан и изготовлен АПМ 3-2/40-1,38/100-100(43118) мод. ПиРоЗ-МПЗ (АПМ), который по решению государственной комиссии рекомендован к серийному производству для последующего оснащения пожарных подразделений МЧС России. В соответствии с приказом МЧС от 14 мая 2009 года № 298 данным пожарным многоцелевым автомобилем должны быть оснащены пожарные подразделения МЧС России (рис. 3).

Успешное применение АПМ при тушении пожаров и ликвидации ЧС позволили представить инновационную разработку Академии В. В. Путину в 2010 году (рис. 4).

Многочисленные исследования и проведённые практические испытания в декабре 2011 и январе-феврале 2012 годов на пилонах М6 и М7 моста, строящегося к острову Русский (г. Владивосток) практически доказали, что при работе установки получения ТАВ от трёхплунжерного насоса с давлением не менее 10,0 МПа возможна подача недогретой воды по гибким трубопроводам на высоту не менее 300 м и получение на этой высоте струй ТАВ [7-9].

Теплоэнергетическая установка получения ТАВ позволяет пожарным подразделениям реализовать принципиально новые возможности при тушении пожаров и ликвидации аварий:

- обеспечение как поверхностного, так и объёмного пожаротушения при подаче ТАВ от передвижной пожарно-спасательной техники;

- тушение широкого перечня горючих материалов за счёт применения ТАВ или левитирующей пены, т. е. без использования 4-5 видов огне-тушащих веществ;

Рисунок 4. Демонстрация технологии ТАВ В. В. Путину

- значительное уменьшение расхода огне-тушащего вещества по сравнению с традиционными методами пожаротушения;

- эффективное осаждение дыма и быстрое уменьшение температуры в зоне тушения;

- снижение взрывоопасной концентрации паров нефтепродуктов внутри замкнутого объёма (резервуар, цистерна, технологическая установка) и на открытом пространстве (локальное тушение по объёму);

- очистка поверхностей от нефтепродуктов путём растворения ТАВ без добавления поверхностно-активных веществ;

- тушение пожаров в высотных объектах струями ТАВ с помощью передвижной пожарной техники при подаче недогретой воды от автомобиля по гибкому трубопроводу или сухотрубу на высоту до 300 м;

- тушение пожаров в тоннелях с помощью передвижной пожарно-спасательной техники без заезда внутрь тоннеля и обеспечение получения ТАВ на расстоянии не менее 1 000 м от автомобиля с теплоэнергетической установкой при подаче недогретой воды по гибкому трубопроводу или сухотрубу;

- возможность обеспечения электроэнергией и теплом промплощадок, зданий и сооружений, временно возводимых;

- обеспечение работоспособности пожарной техники в зимних условиях при низких температурах.

Наблюдения за поведением ТАВ в воздухе и её конденсатом показывают, что это огнетушащее средство (по сравнению с водопроводной водой и водой из водоёмов) обладает двумя свойствами: отсутствие раздражающего действия на глаза и кожу и коррозионной активности. Следовательно, ТАВ более безопасна, чем вода, поступающая

в водоприёмник из водопровода или поверхностных водоёмов. В то же время необходимо учитывать, что парокапельная смесь, имеющая значение рН = 6,5, может способствовать растворимости некоторых продуктов горения. В ней могут растворяться кислые газы (СО2, НС1, N02), углеводороды, содержащие гидрофильные группы (СООН-, СНО-, ОН-, и др.), проявляющие себя в воде как слабые электролиты. По некоторым данным, эти соединения способны оказывать косвенное влияние на растворимость других продуктов горения, которые являются неэлектролитами. Это явление основано на том, что продукты горения, являющиеся электролитами (органические спирты, кислоты, амины и неорганические кислоты), образуют при растворении сольваты и связывают молекулы воды. Таким образом, по экологическим критериям целесообразно использование ТАВ для ликвидации пожаров и аварий [10].

Благодаря мыслям и идеям, изложенным М. Д. Безбородько своим ученикам, в России появилась технология получения принципиально нового огнетушащего вещества и способа пожаротушения [11-12], эта технология не имеет отечественных и зарубежных аналогов. Дальнейшее

развитие технологии позволит расширить возможности использования ТАВ и развить уникальные возможности АПМ (максимальные значения температуры и давления).

Получение метастабильных фазовых состояний (МФС) воды, водных растворов, водных эмульсий и водных суспензий (ВС), а также технологии передачи на расстояние по горизонтали свыше 2 000 м и по вертикали на 300 м совместно с использованием ВС в МФС позволят улучшить характеристики АПМ. При одинаковых показателях безопасности эксплуатации и времени выхода на рабочий режим (менее 3 мин) разрабатываемая технология будет обладать более высокой энергоэффективностью: максимальная удельная тепловая энергия 1 кг воды на выходе из АПМ повысится с 855,1 до 2 002,3 кДж/кг; энергия, необходимая для получения 1 кг пара после взрывного вскипания, уменьшится с 4 500,5 до 2 002,3 кДж/кг. Содержание паровой фазы после взрывного вскипания повысится с 19 до 90-100 % - эффективность пожаротушения возрастет в 4,5-5 раз. Такой результат должен быть достигнут внедрением ряда инновационных решений, основанных на использовании свойств недогретой воды.

ЛИТЕРАТУРА

1. Тетерин И. М. Температурно-активированная вода -новая парадигма развития техники пожаротушения // Средства спасения: журнал-каталог. - 2005. - С. 44.

2. Летников Ф. А, Кащеева Т. В., Минцис А. Ш. Активированная вода. - Новосибирск: Наука, 1976. - 214 с.

3. Скрипов В. П., Синицын Е. Н., Павлов П. А. Теплофизи-ческие свойства жидкостей в метастабильном состоянии. Справочник - М.: Атомиздат, 1980. - 208 с.

4. Роенко В. В. Использование перегретой воды для тушения пожаров // Мир и безопасность. - 2004. - № 6. - С. 34-37.

5. Роенко В. В. Анализ требований к комплексу средств пожаротушения автодорожных тоннелей // Мир и безопасность. -2005. - № 3, 4. - С. 26-29.

6. Роенко В. В. Тушение пожаров в высотных зданиях // Мир и безопасность. - 2006. - № 3. - С. 16-22.

7. Храмцов С. П. Технические средства подачи темпера-турно-активированной воды теплоэнергетической установкой для тушения пожаров на объектах энергетики : дис. ... канд. техн. наук 05.26.03 / Храмцов Сергей Петрович. - М., 2011. - 239 с.

8. Роенко В. В., Кармес А. П., Пряничников А. В. Тушение пожаров в высотных объектах температурно-активированной

водой // Материалы III Всероссийской научно-практической интернет-конференции «Современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций». - Воронеж: ВИ ГПС МЧС России, 2012. - С. 22-25.

9. Кармес А. П. Технические проблемы обеспечения тушения и предотвращения пожаров на нефтегазопроводах // Пожары и чрезвычайные ситуации: предотвращение, ликвидация. - 2014. - № 1. - С. 24-31.

10. Исаева Л. К., Кармес А. П., Пряничников А. В., Храмцов С. П. Экологические аспекты использования температурно-активированной воды при тушении пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций // Пожары и чрезвычайные ситуации: предотвращение, ликвидация. - 2014. - № 2. - С. 43-47.

11. Алешков М. В., Безбородько М. Д., Роенко В. В. Основные направления развития пожарной техники в системе Государственной противопожарной службы. Учебное пособие / под ред. М. В. Алешкова. - М.: Академия ГПС МЧС России, 2010. - 267 с.

12. Безбородько М. Д., Цариченко С. Г., Роенко В. В. Пожарная и аварийно-спасательная техника. Учебник: в 2 ч. Ч. 2 / под ред. М. Д. Безбородько. - М.: Академия ГПС МЧС России, 2013. - 306 с.

Материал поступил в редакцию 17 июля 2017 года.

Roenko V., Karmes A.

TECHNOLOGY OF TEMPERATURE-ACTIVATED WATER: PHYSICAL ESSENCE, HISTORY AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

ABSTRACT

Purpose. This article is devoted to the history of creating and working out temperature-activated water technology (TAW). The purpose of this work is to study the issue of creating and using firefighting technology based on TAW, mistakes and merits of early research in this field. The subject of the study is firefighting technology based on TAW. The object is TAW and its physical essence.

Methods. The article considers the stages of fire appliances development based on TAW technology, as well as the prospects for further research and development with the use of this technology.

Findings. The analysis of TAW properties which allow significantly improve fire-extinguishing properties of water is presented. Great attention is paid to the essence and basic physical properties of TAW. The results of experiments on applying technology in various industries are presented.

The ecological aspects of TAW application are described.

Research application field. The results of experiments on applying technology in various industries are presented. The concept of further development of the possibilities of using the technology of TAW as well as development of fire equipment based on this firefighting method is proposed.

Conclusions. The ecological aspects of the application of TAW are described as well as the advantages of using this method of water supply in comparison with the existing ones.

Key words: temperature-activated water, fire appliances, fire extinguishment, multi-purpose fire appliance.

REFERENCES

1. Teterin I.M. Temperature-activated water - a new paradigm for the development of fire fighting techniques. Sredstva spaseniia: zhurnal-katalog, 2005, p. 44. (in Russ.).

2. Letnikov FA., Kashcheeva T. V., Mintsis A. Sh. Aktivirovannaia voda [Activated water]. Moscow, Nauka Publ., 1976. 214 p.

3. Skripov V.P., Sinitsyn E.N., Pavlov P.A. Teplofizicheskie svoistva zhidkostei v metastabil'nom sostoianii [Thermophysical properties of liquids in the metastable state]. Moscow, Atomizdat Publ., 1980. 208 p.

4. Roenko V.V. Using superheated water to extinguish fires. Miribezopasnost', 2004, no. 6, pp. 34-37. (in Russ.).

5. Roenko V.V. Analysis of requirements for a complex of fire-extinguishing means for road tunnels. Mir i bezopasnost', 2005, no. 3, 4, pp. 26-29. (in Russ.).

6. Roenko V.V. Extinguishing fires in high-rise buildings. Mir i bezopasnost', 2006, no. 3, pp. 16-22. (in Russ.).

7. Khramtsov S.P. Tekhnicheskie sredstva podachi temperaturno-aktivirovannoi vody teploenergeticheskoi ustanovkoi dlia tusheniia pozharov na ob"ektakh energetiki [Technical means of supplying temperature-activated water with a heat and power plant for extinguishing fires at energy facilities. PhD in Engin.Sci. diss.]. Moscow, 2011. 239 p.

8. Roenko V.V., Karmes A.P., Prianichnikov A.V. Extinguishing fires in high-altitude objects with temperature-activated water. Mat-ly III Vserossiiskoi nauch.-prak. internet-konf. "Sovremennye

tekhnologii obespecheniia grazhdanskoi oborony i likvidatsii posledstvii chrezvychainykh situatsii" [Materials of the 3rd All-Russian sci. and pract. internet conf. "Modern technologies for civil defense and elimination of consequences of emergencies"]. Voronezh, State Fire Institute of EMERCOM of Russia Publ., 2012, pp. 22-25. (in Russ.).

9. Karmes A. Technical problems of ensuring fire-fighting and preventing fires on oil and gas pipelines. Pozhary i chrezvychainye situatsii: predotvrashchenie, likvidatsiia, 2014, no. 1, pp. 24-31. (in Russ.).

10. Isaeva L., Karmes A., Prianichnikov A., Khramtsov S. Ecological aspects of using temperature-activated water to extinguish fires and eliminate emergencies. Pozhary i chrezvychainye situatsii: predotvrashchenie, likvidatsiia, 2014, no. 2, pp. 43-47. (in Russ.).

11. Aleshkov M.V., Bezborodko M.D., Roenko V.V. Osnovnye napravleniia razvitiia pozharnoi tekhniki v sisteme Gosudarstvennoi protivopozharnoi sluzhby [The main directions of development of fire engineering in the system of the State Fire Service. Ed. by M.V. Aleshkov]. Moscow, State Fire Academy of EMERCOM of Russia Publ., 2010. 267 p.

12. Bezborodko M.D., Tsarichenko S.G., Roenko V.V. Pozharnaia i avariino-spasatel'naia tekhnika [Fire and rescue equipment. Ed. by M.D. Bezborodko. Vol. 2]. Moscow, State Fire Academy of EMERCOM of Russia Publ., 2013. 306 p.

.. ._, Doctor of Philosophy in Engineering Sciences, Professor VLADiMiR ROENKO . , r™,.™™«,. rn . n •

I State Fire Academy of EMERCOM of Russia, Moscow, Russia

ALEKSEi Karmes | State Fire Academy of EMERCOM of Russia, Moscow, Russia