СТЕНД СЕЙСМИЧЕСКИХ И ВИБРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ МАКЕТОВ ТВС

Полезная модель относится к испытательной технике.
Известен стенд сейсмических и вибрационных испытаний тепловыделяющих сборок (ТВС), опубликованный на сайте http://www.gidropress.podolsk.ru/files/proceedings/kms2009/disc/documents/kms2009-16.pdf в статье «Стендовые испытания ТВС АЭС-2006 с приводом СУЗ ШЭМ-3 на сейсмостойкость», автор И.В.Матвиенко. Во время испытаний макет ТВС устанавливается в колонку стенда, выполненную в форме шестигранной призмы. На двух противоположных гранях колонки располагаются смотровые окна со съемными стеклами для возможности измерения вибрационного отклика макета ТВС и твэлов при помощи лазерных виброметров. Во время испытаний электродинамическими вибростендами создается вибрационная нагрузка, соответствующая эксплуатационным либо сейсмическим режимам, которая прикладывается к опорам макета ТВС.
Недостатком известного стенда является невозможность измерения усилия соударения между макетом ТВС и имитатором выгородки активной зоны при сейсмических нагрузках.
Задача полезной модели - повышение качества экспериментального обоснования безопасности ТВС в сейсмических режимах.
Техническим результатом является возможность измерения усилия соударения между макетом ТВС и имитатором выгородки активной зоны при сейсмических нагрузках. Технический результат достигается путем модернизации стенда сейсмических и вибрационных испытаний макетов ТВС. Новым является то, в смотровых окнах шестигранной колонки установлены опоры с закрепленными на каждой из них динамометрами, имитирующие выгородку активной зоны. Также введены узлы перемещения опор для варьирования величины зазора между макетом ТВС и динамометрами, моделирующие различные зазоры между ТВС и выгородкой в активной зоне.
Сущность полезной модели поясняется чертежами:
Фиг.1 - стенд сейсмических и вибрационных испытаний макета ТВС с установленным макетом.
Фиг.2 - поперечное сечение по А-А фиг.1.
На фиг.1 показаны: динамометры (1), установленные на опорах (2), электродинамические вибростенды (3), шестигранная колонка (4), смотровые окна (5), макет ТВС (6), гидравлическая система (7).
На фиг.2 показаны динамометры (1), установленные на опорах (2), узлы перемещения опор (8).
Работа стенда состоит в следующем. На противоположных гранях колонки на смотровых окнах монтируются опоры с установленными на них динамометрами. Для варьирования зазора между макетом ТВС и динамометрами используются узлы перемещения опор. В качестве одного из вариантов узла перемещения опор можно использовать узел, состоящий из шпилек с гайками и набора пластин различной толщины для дистанционирования опор. При воспроизведении сейсмических нагрузок с помощью электродинамических вибростендов происходят колебания макета ТВС и шестигранной колонки. В связи с тем, что жесткость колонки намного превосходит жесткость упомянутого макета, колебания макета ТВС и шестигранной колонки несинхронны, поэтому периодически происходят соударения между макетом ТВС и динамометрами. Для исключения закручивания во время испытаний макета ТВС, динамометры на опорах установлены попарно и симметрично относительно центральной оси грани колонки.