СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Система пожаротушения
Полезная модель относится к области полсарной техники и предназначена для автоматического тушения пожара на всевозможных сложных технологических объектах.
Известна система пожаротушения, содержащая блок датчиков пол арной сигнализации, установленный в защищаемом объеме, по крайней мере два коллектора с распылителями, соединенные через первый трубопровод с запорно-пусковыми клапанами основного и первого и второго дополнительных огнетушителей, контроллер, первый и третий выходы которого соединены со входами запорнопусковых клапанов основного, первого и второго дополнительных огнетушителей, а первый, второй и третий входы контроллера соответственно соединены с выходом блока датчиков пожарной сигнализации и выходами первого и второго датчиков давления (см., например, В.К. Лужецкий «Противопожарная защита самолетов грал данской авиации, М., Транспорт, 1967 г. с.91-92).
Однако известная система обладает недостаточной эффективностью из-за возможности повторного возгорания за счет наличия повышенной температуры объекта.
Техническим результатом изобретения является повышение эффективности пожаротушения.
Указанный технический результат достигнут путем снабжения системы пожаротушения распределителем, контроллером, дозаторами, основным и дополнительными огнетушителями, что позволяет продоллсать охлалсдение очага пожара после тушения
2000104425
МКИ: А62С 37/00
пламени до температуры ниже критической температуры повторного возгорания.
При этом в систему пожаротушения, содержащую блок датчиков пожарной сигнализации, установленный в защищаемом объеме, введены по крайней мере два коллектора с распылителями, соединенные через первый трубопровод с запорно-пусковыми клапанами основного, первого и второго дополнительных огнетушителей, контроллер, первый и третий выходы которого соединены со входами запорно-пусковых клапанов основного и первого и второго дополнительных огнетушителей, а первый, второй и третий входы контроллера соответственно соединены с выходом блока дагчиков пожарной сигнализации и выходами первого и второго датчиков давления, между первым и вторым трубопроводом введен распределитель с заслонкой, выход которого соединен со входом второго коллектора, при этом четвертый выход контроллера соединен со входом первого запорно-пускового клапана второго дополнительного огнетушителя, а второй и третий запорнопусковые клапаны снабжены индивидуальными дозаторами, объединенными через запорный клапан, причем пятый выход контроллера является управляющим входом для второй очереди системы пожаротущения, кроме того, система полсаротушения дополнительно снабжена приводом, установленным между вторым выходом контроллера и входом распределителя.
На фиг.1 представлена функциональная схема системы пожаротушения, где защищаемый объем - 1, блок датчиков пожарной сигнализации - 2.1-2.2, контроллер - 3, первый запорнопусковой клапан - 4, второй запорно-пусковой клапан - 5, основной огнетушитель - 6, первый дополнительный огнетушитель - 7, первый трубопровод - 8, первый коллектор с распылителями-9.
второй коллектор с распылителями-10, запорно-пусковые клапаны 11.1 - 11.3, второй дополнительный огнетушитель - 12, индивидуальные дозаторы - 13.1 - 13.2, второй трубопровод - 14, заслонка - 15, распределитель - 16, запорный клапан - 17, первый датчик давления - 18, второй датчик давления - 19.
На фиг. 2 представлена функциональная схема системы пожаротушения, где заш;ищаемый объем - 1, блок датчиков пожарной сигнализации - 2.1-2.2, контроллер - 3, первый запорнопусковой клапан - 4, второй запорно-пусковой клапан - 5, основной огнетушитель - 6, первый дополнительный огнетушитель - 7, первый трубопровод - 8, первый коллектор с распылителем-9 , второй коллектор с распылителем -10, запорно-пусковые клапаны 11.1 - 11.3, второй дополнительный огнетушитель - 12, индивидуальные дозаторы - 13.1 - 13.2, второй трубопровод - 14, заслонка - 15, распределитель - 16, запорный клапан - 17, первый датчик давления - 18, второй датчик давления - 19, привод - 20. Система пожаротушения работает следующим образом: В случае обнаружения очага пожара в защиш;аемом объеме 1 (фиг.1) сигналы от блока датчиков пожарной сигнализации 2.1-2.2, включающие в себя, например, датчики загазованности, датчики пламени по инфракрасному излучению, датчики пламени по ультрафиолетовому излучению, датчики температуры, датчик задымленности, датчик пламени по «ионизации, поступают на первый вход контроллера 3, где в соответствии с наперед заданными логическими условиями принимается решение на включение противопожарной системы. В случае принятия решения на включение системы на первом выходе контроллера 3 формируется сигнал, который одновременно попадает на управляющие входы задорно-пусковых клапанов 4 и 5. Огнетушащее вещество (ОТВ) из
огнетушителей 6 и 7 через запорно-пусковые клапаны 4 и 5 поступает по первому трубопроводу 8 в коллекторы, которых может быть, по крайней мере, два - 9 и 10. Причем в коллектор 10 ОТВ поступает через распределитель 16, в котором при включении заслонка 15 находится в положении «А. Количество коллекторов с распылителями, которое устанавливают в защищаемом объеме, определяется на этапе проектирования для каждого конкретного случая и зависит от конфигурации помещения, типа технологического оборудования, наличия горючих и взрывоопасных веществ и т.д.
На первом этапе тушения пожара необходимо обеспечить тушение открытого пламени, что достигается обеспечением необходимой концентрации ОТВ в зоне очага пожара. На втором этапе необходимо обеспечить условия невозможности повторного возгорания. Условия повторного возгорания состоят в том, чтобы одновременно в одном и том же месте защищаемого объема присутствовали окислитель, горючее вещество и температура, превышающая температуру воспламенения (кр применяемых горючих веществ. В связи с этим после тушения открытого пламени необходимо снижать температуру в районе очага пожара до значения, меньшего txp.
В состав блока датчиков пожарной сигнализации 2 входит набор датчиков температуры в диапазоне tmin - кр с наперед заданной дискретностью.
По сигналам блока датчиков пожарной сигнализации 2.1-2.2, регистрирующих отсутствие открытого пламени, например датчиков инфракрасного излучения, при достижении первого установленного значения температуры ti  1кр в контроллере 3 на его втором выходе формируется управляющий сигнал, который поступает на
управляющий вход запорно-пускового клапана 11.1. По этому сигналу разрешается поступление ОТВ из второго дополнительного огнетушителя 12 через запорно-пусковой клапан 11.1, первый дозатор 13.1 (с диаметром отверстия Д1), во второй трубопровод 14, тем самым изменяя положение заслонки 15, находящейся в позиции «А, распределителя 16, т.е. за счет разницы давлений в трубопроводах 8 и 14 перекрывается поступление ОТБ к коллектору 10 из трубопровода 8 (позиция «В).
Для повышения наделшости работы системы пожаротушения при незначительных различиях в значении давлений в трубопроводах 8 и 14 регулирование положения заслонки осуществляется приводом 20, который включается по тому же управляюшему сигналу от второго выхода контроллер 3 (см. фиг. 2).
При снижении температуры в зоне контролируемого очага пожара до следующего разрешенного значения ti на выходе блока датчиков пожарной сигнализации 2.1-2.2формируется
управляющий сигнал, который поступает на первый вход контроллера 3, на третьем выходе которого формируется сигнал, который поступает на управляющий вход запорно-пускового клапана 11.2 и тем самым открывает подачу ОТВ из огнетушителя 12 через запорно-пусковой клапан 11.2. ОТВ под высоким давлением поступает через дозатор 13.2 к запорному клапану 17, который перекрывает поступление ОТВ в трубопровод 14 через дозатор 13.1 и одновременно открывает поступление ОТВ к трубопроводу 14 от огнетущителя 12 через дозатор 13.2.с пропускным диаметром Д г меньшем, Д i.
В случае понилсения давления ОТВ в трубопроводе 14 до значения Рпор, свидетельствующего о том, что объем ОТВ данного огнетушителя выработан и при соответствующих значениях
температуры, находящихся, например, в диапазоне ts  t   по сигналу от датчика давления 18, поступающему на третий вход контроллера 3. На его пятом выходе формируется сигнал, по которому осуществляется соответствующее подключение требуемого запорно-пускового клапана второй очереди ДОПОЛНИ ельных огнетущителей.
В аварийном режиме в случае, если на начальном этапе работы системы после подачи сигнала от блока датчиков пожарной сигнализации 2.1-2.2 второй датчик давления 19 в первом трубопроводе 8 не фиксирует включения огнетушителей 6 и 7, как первой, так и второй очереди, то на четвертом выходе контроллера 3 формируется управляющий сигнал, по которому ОТВ из второго дополнительного огнетушителя 12 через запорно-пусковой клапан 11.3 непосредственно поступает в первый трубопровод 8.
Таким образом, использование заявленной системы при тушении пожаров сложных технологических объектов позволит повысить эффективность тушения и устранить возможность вторичного возгорания.