Анализ технического состояния строительных конструкций галереи на соответствие требованиям промышленной безопасности

Analysis of the technical state of the structures gallery for compliance with industrial safety Smirnov V.1, Svittsov M.2, Shileeva A.3, Shikhova Ye.4,

Ponikarova Yu.5

Анализ технического состояния строительных конструкций галереи на соответствие

требованиям промышленной безопасности Смирнов В. В.1, Свитцов М. А.2, Шилеева А. Ю.3, Шихова Е. Н.4, Поникарова Ю. Е.5

Смирнов Валерий Владимирович /Smirnov Valery - зам. нач. отдела ЭПБ ЗиС, эксперт;

2Свитцов Максим Александрович /Svittsov Maksim - эксперт;

3Шилеева Анна Юрьевна / Shileeva Anna - эксперт;

4Шихова Елена Николаевна / Shikhova Yelena - эксперт,

5Поникарова Юлия Евгеньевна /Ponikarova Yuliya - инженер-строитель,

Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная экспертиза», г. Череповец

Аннотация: в статье проведен анализ технического состояния строительных конструкций галереи на соответствие требованиям промышленной безопасности и приведены рекомендации по устранению выявленных дефектов.

Abstract: the article analyzes the technical state of structural galleries for compliance with industrial safety and provides recommendations for addressing the identified defects.

Ключевые слова: требования промышленной безопасности, бетонные конструкции, оценка технического состояния, причины возникновения дефектов и повреждений, коррозия.

Keywords: industrial safety requirements, concrete construction, assessment of technical conditions, the causes of defects and damages, corrosion.

УДК 699.88

Для контроля за соблюдением требований технических регламентов на опасных производственных объектах необходимо проводить экспертизу промышленной безопасности [7, 8].

В качестве объекта экспертизы рассмотрена галерея, расположенная на промышленной площадке производства. Галерея представляет собой большей частью железобетонное подземное сооружение общей протяженностью L=84,55 м. Высота галереи h=4,45 м, ширина В=6,3 м. Проектом в галерее предусмотрены 2 ленточных конвейера с шириной ленты Вл=800 мм.

В результате проведенного комплексного обследования строительных конструкций галереи отмечено, что до проведения экспертизы подземная часть галереи находилась в затопленном состоянии и с момента строительства по настоящее время не эксплуатировалась. Подземная часть галереи составляет около 90 % от общего строительного объема. Предусмотренное проектом оборудование (два конвейера) не было установлено. Внутри галереи все это время складировался строительный мусор, лом оборудования, трубопроводов и пр.

При проведении обследования на месте обнаружены такие дефекты и повреждения, как: коррозия бетона, поверхностные высолы и наличие продуктов коррозии на внутренней поверхности монолитного стенового ограждения, разрушение цементного камня, интенсивное выщелачивание в следствии фильтрации грунтовых вод; коррозия стальных листов внутренней гидроизоляции стенового ограждения галереи (коррозионный износ до 50 %), разрушение сварных швов стальной изоляции, листы изоляции частично отсутствуют; разрушения защитного слоя бетона отдельных плит и монолитных участков покрытия; коррозия защитного слоя бетона, закладных деталей и арматуры, поверхностные высолы и продукты коррозии на плитах покрытия. Над конструкциями галереи расположена промышленная площадка, по которой передвигается транспорт, спецтехника и рабочий персонал.

В связи с вышеизложенным можно сделать вывод о том, что указанная галерея не соответствует требованиям промышленной безопасности и имеет отступления от требований действующих нормативнотехнических документов: СП 63.13330.2012 [5], СП 43.13330.2012 [4] и др.

При проведении экспертизы галереи были выполнены замеры прочности бетона железобетонных стен и плит покрытия с помощью молотка для испытания бетона «SCHMIDT». По результатам замеров выполнен сравнительный анализ полученных результатов с проектными данными. Проектная марка бетона монолитных железобетонных стен - М200. Средняя фактическая прочность бетона монолитных железобетонных стен (внутри галереи) - 182,7 кг/см2. Средняя фактическая прочность бетона монолитных железобетонных стен (наружная поверхность, надземная часть) - 219 кг/см2. Проектная марка бетона плит покрытия - М400. Средняя фактическая прочность бетона плит покрытия - 363 кг/см2.

Таким образом, можно сделать вывод о снижении прочности бетона (примерно на 10 % относительно проектной марки) стенового ограждения и плит покрытия в подземной части галереи. Данные конструкции

большую часть времени находятся в воде. Согласно проектным данным грунтовые воды агрессивны по отношению к железобетонным конструкциям (обладают агрессивными свойствами коррозии I, II, Ш вида).

Постоянная фильтрация грунтовых вод растворяет минералы, вымывает цементный камень из железобетонных конструкций, что ведет к закономерному снижению прочности бетона и образованию таких повреждений как: разрушение бетона вследствие коррозии бетона и арматуры, также на поверхности стенового ограждения и плитах покрытия обнаружены наросты и сталактиты из продуктов коррозии бетона и арматуры.

Основными причинами возникновения дефектов и повреждений являются:

1. Агрессивное воздействие грунтовых вод.

2. Длительный срок эксплуатации и, как следствие, естественный физический износ материалов конструкций.

3. Нарушение правил эксплуатации.

На момент проведения экспертизы, выявленные повреждения относятся к категории «Б», в соответствии с признаками, установленными РД 22-01-97 [1] и СП 13-102-2003 [3].

Для предотвращения развития указанных дефектов и повреждений и перехода их в более опасную категорию «А», а также во избежание частичной или полной потери несущей способности строительных конструкций и возникновения аварийных ситуаций, рекомендуется эксплуатирующей организации принять решение о необходимости и целесообразности дальнейшей эксплуатации галереи либо о консервации или ликвидации данного объекта.

В случае принятия решения о дальнейшей эксплуатации галерея должна быть приведена в работоспособное состояние. Для этого необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Проверить, а при необходимости исправить дренажную систему. Произвести откачку воды, очистку, просушку и проветривание помещения.

2. Произвести расчистку помещения галереи от строительного мусора, лома, оборудования и прочего.

3. Выполнить ремонт стенового ограждения галереи.

4. Выполнить ремонт плит и монолитных участков покрытия с применением современных материалов (ремонтного состава «ЛАХТА», безусадочной быстротвердеющей бетонной смеси тиксотропного типа EMACO S88C).

5. Заменить корродированные стальные листы внутренней гидроизоляции стенового ограждения галереи.

До выполнения ремонтно-восстановительных работ рекомендуется разработать комплекс мероприятий

по обеспечению безопасной эксплуатации строительных конструкций до устранения выявленных повреждений.

Литература

1. РД 22-01-97 Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследования строительных конструкций специализированными организациями). [Текст]: Принят Госгортехнадзором России

21.12.1997 г.

2. СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. [Текст]: Принят и рекомендован к применению в качестве нормативного документа в Системе нормативных документов в строительстве Постановлением Госстроя России от 21 августа 2003 г. № 153.

3. СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85. [Текст]: Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. N 620 и введен в действие с 01 января 2013 г.

4. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 (с Изменением N1). [Текст]: Утверждён приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. N 635/8 и введён в действие с 01 января 2013 г.

5. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.0187. [Текст]: Утвержден приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) от 25 декабря 2012 г. N 109/ГС и введен в действие с 1 июля 2013 г.

6. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности". [Текст]: Зарегистрированы в Минюсте РФ 26 декабря 2013 г. Регистрационный N 30855.

7. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". Принят Государственной Думой 20 июня 1997 года.