ЭНЕРГОУСТАНОВКА

Полезная модель относится к области теплоэнергетики и может быть использована в энергоустановках с котлоагрегатами малой и средней мощности для выработки пара различным потребителям - отопительные системы жилых и промышленных помещений, технологические нужды производства (подогреватели сетевой воды, молокозаводы, химчистки и др.), собственные нужды (деаэраторы, подогреватели исходной (питательной) воды котла, подогреватели мазута и др.).
Известна схема энергоустановки, включающая парогенератор, соединенный паропроводами с деаэратором и внешними потребителями. (А.В.Мошкарин, Р.Ш.Бускунов. Испарительные установки тепловых электростанций. М., Энергоатомиздат, 1994, с.270).
Недостатками известной схемы является то, что в ней имеют место требующие постоянного восполнения потери пара и его конденсата внутри самой энергоустановки, что приводит к снижению ее экономичности и надежности.
Известна схема энергоустановки, включающая парогенератор, соединенный паропроводами с деаэратором, подогревателями добавочной воды, подогревателями мазута и внешними потребителями. (В.И.Панин, Котельные установки малой и средней мощности. М., Стройиздат, 1975, с.381).
По совокупности признаков эта схема является наиболее близкой к заявляемой и принята нами за прототип.
Недостатками известной схемы, принятой за прототип является то, что в ней имеют место требующие постоянного восполнения потери пара и
его конденсата внутри самой энергоустановки, вызванные их загрязнением у потребителей и невозможность дальнейшего использования этих возвращаемых потоков в системе питания парогенератора, что снижает экономичность и надежность схемы и ухудшает ее экологические показатели.
Заявляемое решение позволяет исключить попадания в питательную воду котла различных примесей, например, топливного мазута с возвратным конденсатом и добавочной водой, приводящих к нарушению водного режима котла вплоть до аварийного. Загрязненный конденсат вторичного пара, поступающий из внешних потребителей отводится обратно в испаритель, что позволяет сократить подачу в него химически подготовленной питательной воды и расходы, связанные с ее подготовкой и сделать схему установки малоотходной.
Предлагаемая схема позволяет создать наиболее благоприятный для котлоагрегата конденсатный водно-химический режим (высокое качество пара, исключение отложений, малый расход продувочной воды и др.), что приводит к общему повышению экономичности и экологической надежности энергоустановки.
Предложена схема энергоустановки, включающая парогенератор, соединенный паропроводом с деаэратором, подогреватели добавочной воды и другие внешние потребители, при этом, она дополнительно содержит испаритель поверхностного типа, соединенный по первичному пару с парогенератором и деаэратором, а по вторичному пару - с подогревателями добавочной воды и другими внешними потребителями, кроме того, подогреватели добавочной воды и другие внешние потребители по конденсату греющего пара соединены с водяным объемом испарителя, к которому также подведена линия продувки парогенератора.
Полезная модель иллюстрируется чертежом.
Схема энергоустановки включает парогенератор 1, соединенный паропроводом с деаэратором 2, подогреватели добавочной воды 3 и другие внешние потребители 4. Схема дополнительно содержит испаритель поверхностного типа 5, соединенный по первичному пару с парогенератором 1 и деаэратором 2, а по вторичному пару - с подогревателями добавочной воды 3 и другими внешними потребителями 4. Подогреватели добавочной воды 3 соединены с насосом подпитки 6. Для подготовки питательной воды котла требуемого качества схема содержит водоподготовительную установку 7, соединенную с испарителем 5 и деаэратором 2. На линии питательной воды, соединяющей парогенератор 1 с деаэратором 2 установлен питательный насос 8. Подогреватели добавочной воды 3 по конденсату греющего пара посредством трубопровода 9 соединены с водяным объемом испарителя 5 и деаэратором 2. Другие внешние потребители 4 по конденсату греющего пара посредством трубопровода 10 соединены с водяным объемом испарителя 5 и деаэратором 2, или посредством трубопровода 11 - только с водяным объемом испарителя 5. К водяному объему испарителя 5 также подведена линия продувки 12 парогенератора 1. Испаритель 5 посредством трубопровода продувки 13 соединен с водоподготовительной установкой 7. Для отвода конденсата из подогревателя добавочной воды 3 на трубопроводе 9 установлен насос 14.
Энергоустановка работает следующим образом. Пар из парогенератора 1 поступает в межтрубное пространство греющей секции испарителя поверхностного типа 5. Конденсат пара котла (первичного пара испарителя) возвращается в контур питания котла через деаэратор 2. Таким образом создается наиболее благоприятный конденсатный режим котлоагрегата (высокое качество пара, исключение отложений, малая величина расхода продувочной воды и др.). Основная часть вторичного пара испарителя 5 используется для удовлетворения нужд внешних потребителей 4 и в подогревателях добавочной воды 3, в которых может иметь место
загрязнение его конденсата. Испаритель 5 позволяет работать непосредственно на питательной воде после водоподготовительной установки 7, но с меньшими ограничениями по ее качеству (например, по солесодержанию) и одновременно допускает существенно большую кратность упаривания, т.е. иметь меньшую продувку, меньшие потери с водой и теплом. Существующую продувочную воду парогенератора 1 по трубопроводу 12 можно направить в испаритель 5, дополнительно сократив потери воды и тепла. Для повышения экологических показателей по высокоминерализованных стокам энергоустановки концентрат испарителя 5 по трубопроводу 13 можно направить на регенерацию фильтров водоподготовительной установки 7.