СИСТЕМА ЗАПУСКА ВОЗДУШНОГО КОНДЕНСАТОРА ABC GI ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ ВОЗДУХА

Полезная модель относится к оборудованию, используемому в энергетике.
Известны воздушные конденсаторы (В.А.Федоров, 0.0.Мильман, и др. Новое направление в создании высокоэффективных воздушных конденсаторов (далее ВК) паротурбинных установок. - М.: Вестник МЭИ, 2010, №3, с.37-43), включающие в себя коллектор подвода пара, теплообменные аппараты, вентилятор, металлоконструкции основания воздушного конденсатора, обечайку.
Их недостатками является то, что при отрицательных температурах в воздушном конденсаторе может происходить разрушение теплообменных труб из-за замерзания в них конденсата.
Наиболее близким по конструкции является воздушный конденсатор (0.0.Мильман, В.А.Федоров Воздушно-конденсационные установки М.: МЭИ, 2002, с.58), включающий в себя коллектор подвода пара, теплообменные аппараты, вентилятор, металлоконструкции основания воздушного конденсатора, жалюзи обеспечивающие рециркуляцию воздуха.
Его недостатком является то, что в рассматриваемом в качестве прототипа ВК не предусматривается возможность его запуска в работу при отрицательных температурах воздуха.
Система запуска ВК состоит из паропровода подвода пара 1, подогревателя воздуха 2, теплообменных аппаратов 3, вентилятора 4, обечайки 5, металлоконструкций основания воздушного конденсатора 6, жалюзи 7, тепловой пушки 8, газоходов 9, 10, 11, устройства удаления паровоздушной смеси 12 (фиг.1).
Воздушный конденсатор работает следующим образом. Пар после турбины поступает по паропроводу 1 к теплообменным аппаратам 3 и конденсируется внутри его труб. Тепло конденсации отводится охлаждающим воздухом из окружающей атмосферы, который проходит внутри обечайки 5 и выходит через жалюзи 7. Для увеличения расхода воздуха над (или под) теплообменными аппаратами может быть установлен вентилятор 4.
При отрицательных температурах охлаждающего воздуха перед пуском пара в ВК для прогрева паропровода 1 и труб теплообменных аппаратов 3 используется подогреватель воздуха 2 с газоходом 11, тепловая пушка 8 с газоходом 9 и устройство удаления паровоздушной смеси 12 с газоходом 10. Во время прогрева паропровода и теплообменных модулей, в которых будет находиться пар и конденсат, жалюзи 7 закрываются. При достижении вышеуказанными элементами воздушного конденсатора положительной температуры в ВК последовательно подается пар, прекращается подача теплого воздуха, жалюзи 7 открываются и включается вентилятор 4.
Предлагаемое решение позволит обеспечить запуск ВК в работу при отрицательных температурах воздуха.