ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ

Полезная модель относится к сантехническому оборудованию, а именно, к переходникам для соединения полотенцесушителей с трубопроводами горячего водоснабжения или отопления.
В жилых домах для обеспечения горячего водоснабжения используются металлические, в частности стальные оцинкованные трубы. Горячая вода поступает в квартиры, расположенные друг над другом, по подающей трубе Т3 и возвращается по обратному стояку Т4. Оба стояка являются общими для всех таких квартир. Поэтому при установке полотенцесушителя в конкретной квартире важно учитывать тот факт, что подача горячей воды для его нагрева должна быть независимой от движения водного потока по обратному стояку во избежание проблем с водоснабжением в других квартирах в случае аварии. Ввиду этого, предусматривают различные конструктивные решения с использованием переходников для установки полотенцесушителей на обратном стояке горячего водоснабжения.
Например, известен переходник для полотенцесушителя (источник https://stroyday.ru/remont-kvartiry/ustanovka-i-remont-santexniki/podklyuchenie-polotencesushitelya-k-stoyaku-goryachej-vody-sxema.html, просмотрено 20.04.2020 г.), выполненный в виде Т-образного тройника, установленного на обратном стояке горячего обратного водоснабжения, причем первая концевая часть переходника соединена с трубой горячего водоснабждения, вторая концевая часть переходника через шаровый кран соединена с полотенцесушителем, средняя часть соединена с концом байпасной трубы, при этом первая и вторая концевые части переходника имеют одинаковый диаметр условного перехода и расположены горизонтально на одном уровне.
Под диаметром условного перехода понимается внутренний диаметр концевой трубопроводной части переходника для полотенцесушителя.
В рассмотренном случае для подключения полотенцесушителя на обратном стояке горячего водоснабжения устанавливается два вышерассмотренных переходника - верхний и нижний. Между средними частями указанных переходников располагается байпасная труба, которая при такой установке имеет преимущественно вертикальное направление для сохранения движения водного потока по общему обратному стояку горячего водоснабжения.
Однако выполнение первой и второй концевых частей каждого из двух переходников с одинаковым диаметром условного перехода и их расположение горизонтально на одном уровне приводит к тому, что общий водный поток под действием силы тяжести преимущественно устремляется в вертикально направленную байпасную трубу, а не ответвляется в горизонтально расположенные части полотенцесушителя, ввиду чего он может не нагреваться должным образом либо могут наблюдаться перепады температуры при эксплуатации. Также первая и вторая концевые части обоих переходников присоединяются к обратному стояку горячего водоснабжения посредством сварки либо при использовании большого количества соединительных резьбовых элементов. Как известно, при сварке стальной оцинкованной трубы, цинк выгорает, и остается голый металл, от которого вода становится рыжей и портит сантехнику. Оцинкованные трубы, соединенные сваркой, в системе водопровода начинают быстрее коррозировать. То есть при таком подключении полотенцесушителя через рассмотренные переходники в целом значительно снижает надежность его работы.
Известен переходник для полотенцесушителя (https://krovati-i-divany.ru/sovetyi/как-заменить-полотенцесушитель-в-ван.html, просмотрено 20.04.2020 г.), принятый за наиболее близкий аналог к заявляемому решению, выполненный в виде Т-образного тройника, установленного на обратном стояке горячего водоснабжения, причем первая и вторая концевые части переходника соединены с трубой горячего водоснабждения, средняя часть переходника через шаровый кран соединена с полотенцесушителем, при этом первая и вторая концевые части переходника имеют одинаковый диаметр условного перехода, а первая концевая часть переходника расположена преимущественно вертикально над второй концевой частью переходника.
В рассмотренном случае для подключения полотенцесцшителя на обратном стояке горячего водоснабжения также устанавливается два переходника - верхний и нижний, при этом водный поток двигается вертикально вниз сначала через концевые части верхнего переходника, затем через концевые части нижнего переходника. При этом горизонтально расположенные части полотенцесушителя подключаются к средним частям каждого из переходников.
Однако ввиду того, что диаметры условных переходов первой и второй концевых частей каждого из переходников одинаковые, то водный поток, как и в случае с вышеописанным аналогом, устремляется вниз по общему стояку горячего водоснабжения, незначительным образом ответвляясь в среднюю часть верхнего переходника для дальнейшего прохождения по полотенцесушителю, что приводит к температурным перепадам при его работе. Кроме того, установка переходников на трубу горячего водоснабжения производится сваркой, что снижает надежность мест соединения и может привести как сбоям в работе полотенцесушителя, так и к скорому протеканию общего стояка горячего водоснабжения ввиду коррозии сварных швов.
Техническим результатом полезной модели является создание конструкции переходника для полотенцесушителя, позволяющего повысить надежность работы полотенцесушителя за счет повышения надежности установки переходника на обратный стояк горячего водоснабжения, а также за счет обеспечения стабильного нагревания полотенцесушителя.
Технический результат достигается при использовании переходника для полотенцесушителя, выполненного в виде Т-образного тройника, установленного на обратном стояке горячего водоснабжения и содержащего первую и вторую концевые части, соединенные с трубой горячего водоснабжения, среднюю часть, через шаровый кран соединенную с полотенцесушителем, причем первая концевая часть переходника располагается над второй концевой частью переходника и имеет больший диаметр условного перехода, чем вторая концевая часть переходника, при этом первая концевая часть переходника выполнена с возможностью соединения с грувлочной муфтой, расположенной на трубе горячего водоснабжения.
Выполнение первой концевой части переходника с большим диаметром условного перехода, чем вторая концевая часть переходника, и расположение при этом первой концевой части над второй концевой частью переходника позволяет создать сужающийся водной поток, который при движении вниз по трубе горячего снабжения, в зоне средней части переходника выдавливается в нее и затем по большей части двигается через полотенцесушитель. Такой конструктивный ход позволяет обеспечить стабильный нагрев полотенцесушителя и повысить надежность его работы.
Грувлочные муфты предназначены для бессварного разъемного соединения труб. В настоящее время этот способ получает все большее распространение за счет его простоты и скорости установки. Грувлочная муфта состоит из манжеты и соединительного зажима (хомута). Манжета выполняется из термостойкого и износостойкого полимера на основе каучука и обеспечивает герметичность соединения. Зажим (хомут) состоит из двух частей, скрепляемых болтами и одеваемых на трубу. Таким образом, использование грувлочной муфты позволяет обеспечить надежное герметичное бессварное соединение места стыка переходника для полотанцесушителя и трубы горячего водоснабжения.
На фиг. 1 показана установка двух заявляемых переходников на обратный стояк горячего водоснабжения. На фиг. 2 показан первый вариант выполнения заявляемого переходника для полотенцесушителя с возможностью соединения с грувлочными муфтами как первой, так и второй концевых частей переходника. На фиг. 3 показан второй вариант заявляемого переходника для полотенцесушителя с выполненной наружной резьбой на второй концевой части переходника.
Переходник для полотенцесушителя представляет собой Т-образный тройник, выполненный из чугуна и устанавливаемый на обратном стояке Т4 горячего водоснабжения. Переходник содержит первую концевую часть 1 и вторую концевую часть 2, соединяемые с трубой горячего водоснабжения 3, и среднюю часть 4 с наружной резьбой 5 (фиг. 2, фиг. 3), через шаровый кран 6 соединяемую с полотенцесушителем 7. Переходник устанавливается на трубу горячего водоснабжения 3 преимущественно вертикально, чтобы его первая концевая часть 1 располагалась над его второй концевой частью 2 навстречу нисходящему движению водного потока. При этом первая концевая часть 1 переходника имеет больший диаметр условного перехода, чем его вторая концевая часть 2 для перенаправления большей части водного потока через полотенцесушитель.
Первая концевая часть 1 переходника выполнена с возможностью соединения с грувлочной муфтой 8, расположенной на трубе горячего водоснабжения 3 и предназначенной для обеспечения надежного герметичного соединения. При этом возможно два варианта выполнения второй концевой части 2 переходника. Указанная часть может быть также выполнена с возможностью соединения с грувлочной муфтой 8 (фиг. 1, фиг. 2). Кроме этого, вторая концевая часть 2 может быть выполнена с наружной резьбой 9 (фиг. 3) для соединения с трубой горячего водоснабжения 3 посредством гаек и других аналогичные элементов соединения.
Диаметр условного перехода первой концевой части 1 переходника и второй концевой части 2 переходника выбирается в соответствии с ГОСТ 28338-89 «Соединения трубопроводов и арматура. Номинальные диаметры. Ряды». Например, если диаметр условного перехода первой концевой части 1 переходника равен 1 1/4 дюйма или 32 мм (с наружным диаметром 42,4 мм), то диаметр условного перехода второй концевой части 2 переходника для получения сужающегося водного потока равен 1 дюйму или 25 мм (с наружным диаметром 33,7 мм). Диаметр условного перехода средней части 4 с наружной резьбой 5 в данном случае может быть выполнен равным 1 дюйму или 25 мм (с наружным диаметром 33,7 мм). При этом сантехническая резьба 5 размером 1 дюйм должна быть выполнена по стандарту BSPT, ее длина равна 19,1 мм.
Возможен вариант исполнения переходника, когда диаметр условного перехода первой концевой части 1 переходника равен 1 1/4 дюйма или 32 мм (с наружным диаметром 42,4 мм), а диаметр условного перехода второй концевой части 2 переходника для получения сужающегося водного потока равен 1 дюйму или 25 мм (с наружным диаметром 33,7 мм). Диаметр условного перехода средней части 4 с наружной резьбой 5 в данном случае может быть выполнен равным 1 1/4 дюйма или 32 мм (с наружным диаметром 42,4 мм). При этом сантехническая резьба 5 размером 1 1/4 дюйма должна быть выполнена по стандарту BSPT, ее длина равна 19,1 мм.
Также возможен вариант исполнения переходника, когда диаметр условного перехода первой концевой части 1 и диаметр условного перехода средней части 4 выбираются равными 1 дюйму или 25 мм (с наружным диаметром 33,7 мм). Тогда диаметр условного перехода второй концевой части 2 для получения сужающегося водного потока, проходящего через переходник, выполняется равным 3/4 дюйма или 20 мм (с наружным диаметром 26,7 мм). Средняя часть 4 переходника выполняется с сантехнической резьбой 5 по стандарту BSPT размером 1 дюйм, ее длина равна 19,1 мм.
В случае выполнения второй концевой части 2 с наружной резьбой 9, она представляет собой коническую сантехническую резьбу по стандарту BSPT размером 3/4 дюйма. Длина второй концевой части 2 с такой резьбой 9 равна 19,1 мм.
При установке полотенцесушителя 7 на трубу горячего водоснабжения 3 используется два заявляемых переходника 10 и 11. Труба 3 разрезается в месте установки верхнего переходника 10. Его первая концевая часть 1 через грувлочную муфту 8 герметично соединяется с трубой 3. Вторая концевая часть 2 переходника может быть также установлена в грувлочную муфту 8 и далее соединена с трубой горячего водоснабжения 3, а может быть соединена с ней посредством наружной резьбы 9, выполненной на второй концевой части 2 переходника, и гайки или аналогичного элемента соединения. Затем на трубе горячего водоснабжения 3 аналогичным образом устанавливается нижний переходник 11. При этом диаметр отрезка трубы горячего водоснабжения 3, расположенного между верхним переходником 10 и нижним переходником 11, выбирается равным диаметру условного перехода второй концевой части 2 верхнего переходника 10.
Далее к средним частям 4 переходников 10 и 11 через шаровые краны 6 присоединяется полотенцесушитель 7. Шаровые краны 6 необходимы для независимого прекращения подачи воды в полотенцесушитель 7 в случае необходимости при сохранении движения водного потока по трубе горячего водоснабжения 3 на обратном стояке Т4.
Водный поток при движении вниз по вертикальному обратному стояку попадает в первую концевую часть 1 верхнего переходника. Так как ее диаметр условного перехода больше, чем диаметр условного перехода второй концевой части 2, то значительная часть водного потока устремляется в среднюю часть 4 переходника 10 и проходит через полотенцесушитель 7, обеспечивая его стабильный нагрев. Другая часть водного потока через вторую концевую часть 2 переходника 10 продолжает двигаться вниз по трубе горячего водоснабжения 3 к первой концевой части 1 нижнего переходника 11. После прохождения полотенцесушителя 7 водный поток также двигается к нижнему переходнику 11 и попадает в его среднюю часть 4. Далее объединенный водный через прохождение по второй концевой части 2 нижнего переходника 11 попадает в трубу горячего водоснабжения 3 и продолжает движение вертикально вниз.
Заявляемое решение по переходнику позволяет уменьшить количество соединений на стальных оцинкованных трубах при подключении полотенцесушителя, а также обеспечить его стабильный надежный прогрев без перепадов температуры и сбоев в работе.