ЭЛЕГАЗОВОЕ КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Полезная модель относится к области электротехники, а конкретно к комплектным распределительным устройствам с элегазовой изоляцией.
Известно элегазовое комплектное распределительное устройство, содержащее элегазовые ячейки, с вводными (выводными) устройствами, включающими шинопроводы с закрепленными на них внешними вводами (выводами), которые соединены проводами с расположенными над ними шинами ошиновки (Проспект фирмы LS Industrial Systems Co., Ltd. "GAS INSULATED SWITCHGEAR (E) 2004, 12/(4) 2006.03 Printed in Korea HumanPower).
Недостатком данной конструкции является то, что при относительно небольшой площади, занимаемой под элегазовым комплектным распределительным устройством, расположение открытых токопроводящих частей выводов соседних вводных (выводных) устройств по вершинам треугольника ограничивает возможность снижения габаритов элегазового комплектного распределительного устройства.
Задача полезной модели состоит в том, чтобы уменьшить площадь, которую занимает элегазовое комплектное распределительное устройство.
Поставленная задача решается за счет того, что элегазовое комплектное распределительное устройство, содержит элегазовые ячейки, с вводными (выводными) устройствами, включающими вертикально ориентированные шинопроводы с закрепленными на них внешними вводами (выводами), которые соединены проводами с расположенными над ними шинами ошиновки.
Новым относительно прототипа является то, что по крайне мере один вертикально ориентированный шинопровод и закрепленные на нем внешние ввода (вывода) расположены в одной вертикальной плоскости, причем эта плоскость параллельна вертикальным плоскостям, в которых лежат шины ошиновки.
Элегазовые ячейки в элегазовом комплектном распределительном устройстве размещены в установленных вряд блоках-модулях, представляющих собой сооружение контейнерного типа, а вводные (выводные) устройства установлены на крышах блоков-модулей. Гибкие провода подсоединены к шинам жесткой ошиновки.
На фиг.1 вид с торца на элегазовое комплектное распределительное устройство; на фиг.2 вид с боку; на фиг.3 вид сверху.
Элегазовое комплектное распределительное устройство состоит из элегазовых ячеек (не показаны), которые размещены в блоках-модулях 1 (сооружениях контейнерного типа). Блок-модули 1 расположены вряд и состыкованы друг с другом (фиг.2 и 3). На крышах 2 блоков-модулей 1 размещены вводные (выводные) устройствами 3, которые состоят из вертикально ориентированных шинопроводов 4 с закрепленными на них внешними вводами (выводами) 5. Внешние ввода (вывода) 5 соединены гибкими проводами 6 с расположенными над ними шинами жесткой ошиновки 7.
Вертикально ориентированные шинопроводы 4 и закрепленные на них внешние ввода (вывода) 5 расположены в одной вертикальной плоскости, причем эта плоскость параллельна вертикальным плоскостям, в которых лежат шины жесткой ошиновки 7.
Использование данного технического решения позволило уменьшить площадь земельного участка отведенного под элегазовое комплектное распределительное устройство.