Обработка осадков промывных вод на станциях водоподготовки

ЛИТЕРАТУРА

1. Щиталина АА. Роль полносборного домостроения в решении задач национального проекта «Доступное и комфортное жильё — гражданам России»/ Молодёжь и научно - технический прогресс: Сб. тез. докл. регион, научн. — техн. конф. — Владивосток: Изд. ДВГТУ, 2009. — с. 188-189.

Музыченко О.В., КорноуховаИ. Е.

ОБРАБОТКА ОСАДКОВ ПРОМЫВНЫХ ВОД НА СТАНЦИЯХ ВОДОПОДГОТОВКИ

Фильтр является неотъемлемой частью системы во до под готовки. В процессе работы фильтра загрязняется фильтрующий материал, что приводит к увеличению потерь напора в фильтре, а также при увеличении загрязнения частично выносятся осевшие в порах фильтра взвеси, что приводит к ухудшению качества воды. Промывка фильтра удаляет из толщи фильтрующего материала загрязнения, задержанные в процессе фильтрования. Промывная вода подается в резервуар накопитель и подвергается обработке.

Резервуары промывных вод предусматриваются на станциях подготовки воды с отстаиванием и последующим фильтрованием для приема периодически поступающей воды от промывки фильтров и ее равномерного перекачивания без отстаивания в трубопроводы перед смесителями. Допускается возможность подачи в эти резервуары других видов технологических сбросов.

При разработке конструкции резервуаров промывной воды следует учитывать возможность постепенного накапливания на дне резервуаров осадка, удаляемого при периодической промывке резервуаров в сгустители или на сооружения для обезвоживания осадка.

Сгустители с медленным механическим перемешиванием применяются для ускорения уплотнения осадка из горизонтальных и вертикальных отстойников, осветлителей, реагентного хозяйства и осадка отстойников промывных вод на станциях водоподготовки с применением коагулянта при среднегодовой мутности исходной воды до 300 мг/л.

Накопители применяются для обезвоживания и складирования осадка с удалением осветленной воды и воды, выделившейся при его уплотнении. Расчетный период подачи осадка в накопитель следует принимать не менее 5 лет.

В качестве накопителей используются овраги, отработавшие карьеры или обвалованные грунтом спланированные площадки на естественном основании глубиной не менее 2 м.

Площадки замораживания для обезвоживания осадка предусматриваются в районах с периодом устойчивого мороза не менее 2 месяцев в году с последующим вывозом осадка через 1—3 года в места складирования.

Полезную площадь площадки для зимнего напуска определяют из условия размещения объема осадка, поступившего в период устойчивого мороза, без учета уплотнения осадка на площадке.

Площадку для зимнего напуска осадка предусматривают секционной. Число секций принимают в зависимости от продолжительности промораживания принятого слоя осадка и числа I выпусков осадка из сооружений за время промораживания.

| Площадки замораживания допускается проектировать при условии залегания грунтовых вод

I на глубине не менее 1,5 м от основания площадок. При необходимости предусматривается устройство для отвода грунтовых вод и поверхностных вод. Подачу осадка к площадкам и секциям предусматривают по трубопроводам.

Напуск осадка на площадки и секции предусматривают открытыми лотками. Уклон лотков надлежит принимать не менее 0,01. Устройства для напуска осадка на площадки (секции) и отвода осветленной воды предусматривают на противоположных сторонах на расстоянии не более 40 м. Расстояния между устройствами для напуска осадка, а также отвода осветленной воды, должны быть не более 30 м.

Устройства для подачи осадка не должны допускать размывания основания площадок или слоя замерзшего осадка. Устройства для отвода осветленной воды должны обеспечивать удаление воды с любого уровня по глубине площадок.

В южных районах, где в период устойчивого дефицита влажности величина дефицита составляет 800 мм и более, обезвоживание осадка допускается предусматривать на площадках подсушивания путем уплотнения его под действием силы собственной массы и высушивания на открытом воздухе с последующим вывозом осадка через 1—-3 года в места складирования.

При использовании обезвоженного осадка в качестве удобрения или кормовой добавки допускается обработка промывной воды микрофильтров без применения коагулянта путем введения хлора не менее чем за 15-20 мин до поступления промывной воды на дренажные площадки обезвоживания.

Промывную воду барабанных сеток и фильтров следует направлять в отстойники промывных вод с последующим равномерным перекачиванием осветленной воды в трубопроводы перед смесителями. Для улавливания песка, выносимого при промывке фильтров и контактных осветлителей, надлежит предусматривать песколовки.

Осадок от всех отстойных сооружений надлежит направлять на обезвоживание и складирование с предварительным сгущением или без него. Осветленную воду над осадком в отстойниках перед их опорожнением в отстойниках промывных вод, в сгустителях, в накопителях и площадках обезвоживания надлежит направлять в резервуары промывных вод или подавать в трубопроводы перед смесителями, а также допускается сбрасывать ее в водоток или в водоем.

ЛИТЕРАТУРА

1. СанПиН 2.1.4.1175-02. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы.

2. СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. -М.: Стройиздат, 1985.

3. СанПиН 2.1.4.559-96. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

4. Любарский В.М. Осадки природных вод и методы их обработки. - М.: Стройиздат, 1980.

5. Николадзе Г.И, Минц Д.М., Кастальский A.A. Подготовка воды для питьевого и промышленного водоснабжения,- М.: Высшая школа, 1984.-368 с.

6. Горбачев Е.А. Проектирование очистных сооружений водопровода из поверхностных источников. - М.: Ассоциация строительных вузов, 2004.-240 с.

7. Флог Б.Н., Левченко А.П. Водоподготовка. — М.: Ассоциация строительных вузов, 2007.-

656 с.

8. Алексеев Л.С. Контроль качества воды. - М.: ИНФРА-М, 2007.-154с.

Музыченко О.В., МандрикТ.С.

СОВРЕМЕННЫЕ КОАГУЛЯНТЫ

В любой природной воде, промышленных или бытовых сточных водах, как правило содержится некоторое количество примесей, как полезных так и вредных веществ. Как правило такие вещества находятся в воде в растворенном состоянии и/или в нерастворенном виде. Нерастворимые в воде частицы подразделяют на взвеси и коллоиды. Взвеси - присутствующие в воде вещества, размер частиц которых позволяет им оседать под действием силы тяжести. Такие примеси удаляются в процессе грубой фильтрации или отстаиванием. Другое дело с коллоидами. Размер коллоидных частиц дисперсной фазы составляет 10~9-10~7 м, т.е. лежит в интервале от нанометров до долей микрометров. Эта область превосходит размер типичной малой молекулы, но меньше размера объекта, видимого в обычном оптическом микроскопе. То есть такие загрязнения невозможно удалить методом обычной фильтрации. Для того чтобы очистить воду от взвешенных в ней коллоидных частиц необходимо как то разрушить равновесие, убрать силы не дающие частицам осесть. В этом нам помогают процессы коагуляции и флокуляции.