КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ

Полезная модель относится к кабельной технике, а именно к конструкциям кабелей контрольных с пластмассовой изоляцией и оболочкой, предназначенных для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках при переменном напряжении 660 В частотой до 100 Гц и постоянном напряжении до 1000 В.
Известны контрольные огнестойкие кабели, не распространяющие горение, марки КППГнг(A)-FRHF, имеющие токопроводящие жилы, обмотку из слюдосодержащей ленты, изоляцию и оболочку из полимерных композиций, не содержащих галогенов (Полезная модель №40523).
Такие кабели не распространяют горение при испытании по ГОСТ IEC 60332-3-22, удовлетворяют требованиям ГОСТ 31565-2012 по дымовыделению при испытании по ГОСТ IEC 61034-2, удовлетворяют требованиям ГОСТ IEC 60754-2 по коррозионной активности продуктов дымо- газовыделения, сохраняют работоспособность в условиях воздействия пламени в течение времени не менее 180 мин при испытаниях по ГОСТ IEC 60331-21, однако сами горение не распространяя, могут при горении оказывать негативное влияние на проложенные поблизости другие, менее стойкие к огню, кабели и провода, а также на строительные конструкции и другие элементы кабельных коммуникаций, вследствие относительно высоких значений удельной теплоты сгорания и пикового значения скорости тепловыделения. Чем больше эти значения, тем больше масштаб и темпы развития пожара. В этой связи для снижения пожарной нагрузки помещений предпочтительнее использовать материалы и изделия с низкой теплотой сгорания.
Поставленная задача заключалась в подборе материалов, не содержащих галогенов, для изоляции, внутренней и наружной оболочек контрольных кабелей, способных обеспечить нераспространение горения кабелей при групповой прокладке с объемом горючей массы 7 л/м, снижение светопроницаемости при горении и тлении не более 40%, сохранением функционирования при воздействии пламени в течение не менее 180 мин при одновременном уменьшении удельной теплоты сгорания.
Технический результат заключается в повышении надежности контрольного безгалогенного огнестойкого кабеля, не распространяющего горение при групповой прокладке, с низким дымовыделением при горении и тлении и с низким значением удельной теплоты сгорания и низким пиковым значением скорости тепловыделения.
2
2
Технический результат достигается тем, что в кабеле контрольном, содержащем скрученные медные токопроводящие жилы с наложенными поверх каждой термическим барьером, выполненным по меньшей мере из одной спирально наложенной с перекрытием слюдосодержащей ленты, изоляцию из полимерной композиции, не содержащей галогенов, и наложенную поверх скрученных жил наружную оболочку из полимерной композиции, не содержащей галогенов, изоляция выполнена из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с кислородным индексом не менее 28 и определенными по ISO 5660-1 удельной теплотой сгорания не более 19 МДж/кг и пиковым значением скорости тепловыделения не более 280 кВт/м, наружная оболочка выполнена из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с кислородным индексом не менее 35 и определенными по ISO 5660-1 удельной теплотой сгорания не более 18 МДж/кг и пиковым значением скорости тепловыделения не более 260 кВт/м.
2
Кабель может дополнительно содержать поверх скрученных в сердечник изолированных жил скрепляющую обмотку в виде спирально наложенной полиамидной или полиэтилентере-фталатной ленты и/или внутреннюю экструдированную оболочку из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с кислородным индексом не менее 40 и определенными по ISO 5660-1 удельной теплотой сгорания не более 15 МДж/кг и пиковым значением скорости тепловыделения не более 200 кВт/м.
Для достижения заявленным требованиям изоляция кабеля может быть выполнена из полимерной композиции марки Винтес 1110 или Промвулк 13633, внутренняя оболочка может быть выполнена из полимерной композиции марки Винтес 3020 или Промвулк 23633, наружная оболочка может быть выполнена из полимерной композиции марки Винтес 2010 или Промвулк 33622.
Кабель может дополнительно содержать поверх внутренней оболочки экран из медных лент или медных проволок, соединенных медной лентой или пасьмой, или броню из двух стальных оцинкованных лент, наложенных с перекрытием, или из стальных проволок или проволок из алюминия или алюминиевого сплава.
Для предотвращения осыпания слюды кабель может дополнительно содержать поверх термического барьера обмотку из, по крайней мере, одной полиэтилентерефталатной или полиимидной ленты.
Полезная модель поясняется чертежом 1, на котором показан кабель контрольный в разрезе.
2
2
2
Кабель контрольный содержит токопроводящие жилы 1, термический барьер 2, изоляцию 3 из экструдированной полимерной композиции, не содержащей галогенов, с кислородным индексом не менее 28 и определенными по ISO 5660-1 удельной теплотой сгорания не более 19 МДж/кг и пиковым значением скорости тепловыделения не более 280 кВт/м, изолированные жилы скручены в сердечник и наружную оболочку 4 из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с кислородным индексом не менее 35 и определенными по ISO 5660-1 удельной теплотой сгорания не более 18 МДж/кг и пиковым значением скорости тепловыделения не более 260 кВт/м. Кабель может дополнительно содержать скрепляющую обмотку 5 из полиамидной или полиэтилентерефталатной ленты, внутреннюю экструдированную оболочку 6 из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с кислородным индексом не менее 40 и определенными по ISO 5660-1 удельной теплотой сгорания не более 15 МДж/кг и пиковым значением скорости тепловыделения не более 200 кВт/м, экран 7 из медных лент или медных проволок, или броню 8 из двух стальных оцинкованных лент, наложенных с перекрытием, или из стальных проволок или проволок из алюминия или алюминиевого сплава. Кабель может также дополнительно содержать обмотку 9 из, по крайней мере, одной полиэтилентерефталатной ленты.
2
В качестве материала изоляции 3 кабеля использована полимерная композиция, не содержащая галогенов, с кислородным индексом не менее 28 и определенными по ISO 5660-1 удельной теплотой сгорания не более 19 МДж/кг и пиковым значением скорости тепловыделения не более 280 кВт/м, например, марки Винтес 1110 или Промвулк 13633.
2
В качестве материала внутренней оболочки 6 кабеля использована полимерная композиция, не содержащая галогенов, с кислородным индексом не менее 40 и определенными по ISO 5660-1 удельной теплотой сгорания не более 15 МДж/кг и пиковым значением скорости тепловыделения не более 200 кВт/м, например, марки Винтес 3020 или Промвулк 23633.
2
В качестве материала наружной оболочки 4 кабеля использована полимерная композиция, не содержащая галогенов, с кислородным индексом не менее 35 и определенными по ISO 5660-1 удельной теплотой сгорания не более 18 МДж/кг и пиковым значением скорости тепловыделения не более 260 кВт/м, например, марки Винтес 2010 или Промвулк 33622.
Примененные для изготовления предлагаемого кабеля полимерные композиции выпускаются промышленно и применяется при изготовлении кабелей.
Токопроводящие жилы 1 изготавливают из медной проволоки, традиционной для электрических кабелей, скрутку элементов кабеля производят на обычном крутильном оборудовании.
Термический барьер 2 и полиэтилентерефталатную ленту 9 накладывают на обмоточном оборудовании, традиционно применяемом в кабельной промышленности.
Изоляцию 3, внутреннюю 6 и наружную оболочки 4 накладывают на экструзионном оборудовании.
Наложение экрана 7 из медных лент или медных проволок осуществляют на известном оборудовании, традиционно применяемом в кабельной промышленности.
Наложение брони 8 из стальной оцинкованной ленты производиться на бронировочных машинах, традиционно применяемых в кабельной промышленности.
Образцы предлагаемых кабелей были испытаны на соответствие следующим требованиям пожарной безопасности: на нераспространение горения при групповой прокладке по ГОСТ IEC 60332-3-22-2011, на дымообразование при горении и тлении по ГОСТ IEC 61034-2-2005, на огнестойкость по ГОСТ IEC 60331-21-2011 и на количество выделяемых газов галогеновых кислот при горении материалов конструкции кабелей по ГОСТ IEC 60754-2-2011. Результаты испытаний положительные.
Результаты испытаний на соответствие ГОСТ IEC 60332-3-22-2011, а также сравнительные данные по удельной теплоте сгорания кабелей (за 100% принято значение теплоты сгорания кабеля-прототипа) приведены в таблице 1.