ПОДКРЫШНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ ВОДЫ ДЛЯ СТАБИЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЙ

Подкрышный накопитель воды для стабильного водоснабжения
внутри зданий.
Изобретение относится к области систем водоснабжения внутри зданий, с использованием системы вентиляции и конструкции крыш. Целью изобретения является обеспечение относительной автономности потребителей от систем водоснабжения, наиболее экономичное иснользование воды на хозяйственные и питьевые нужды и снижение всех видов затрат на водоснабжение.
Известны системы водоснабжения с водонапорными резервуарами с насосами и без насосов, где резервуары представляют собой отдельную, или встроенную в здание, техническую конструкцию, и обеспечивают запас воды на период максимального расхода. В существующих системах вода подаётся к потребителям по магистральным водопроводам, которые, в настоящее время не обеспечивают необходимого качества и стабильного напора. Причем не менее 50% так называемой питьевой воды расходуется на технические нужды. В периоды максимального расхода , верхние этажи , как правило, остаются без воды , а в случае аварии на водопроводе или в электросетях, или на период ремонта , без воды остается весь дом.
Предлагается конструкция водопакопителя, которая позволяет обеспечивать водой 5-и этажный дом в течение 1,5-3-х суток в случае отключения электроэнергии или аварии на магистральном водопроводе, а также использовать на хозяйственные и питьевые нужды воду соответствующего качества
Конструкция верхней части накопителя и кровли обеспечивает сбор атмосферных осадков и таяние снега за счёт использования тепла воздуха из вентканалов.
МКИ Е 03 в 1/02 7/04 На эскизе изображена принципиальная схема устройства. Конструктивные репгения , в
зависимости от особенностей верхней части здания , могут быть различными.
Накопитель представляет собой плоский водоём над перекрытием (1) верхнего этажа
внутри периметра наружных стен (2) и может монтироваться как на всё здание, так и па
отдельный подъезд.
Гидроизоляция(З) производится либо резиновой краской , либо другими материалами ,
либо водоем собирается из сборных элементов .
Вода (6) служит теплоаккумулятором и теплоизолятором и обеснечивает минимальный
перепад температур (+4-г+25°С) в течение года.
Уровень воды определяется несущей способностью перекрытия 300 кг/м и
поддерживается канализационным стояком (4) через водяной затвор и дождевым
водостоком (5). Уровневый поплавковый клапан (15) обеспечивает подачу воды в
накопитель из магистрали в  сухое время.
Над водой устраивается сплошное топкое нерекрытие (7) для сбора и отвода
конденсата(19) из газоходов и вентканалов(8) в канализационный стояк (4) через водяной
затвор.
Над выходными отверстиями газоходов и вентиляционных каналов (8) устанавливается
светоотражающая металлическая кровля (9). Воздух(16) из вентканалов омывает снизу
эту кров.гпо и выходит через щелевые дефлекторпые козырьки(10) по периметру крыщи.
Атмосферные осадки(18) (снег, дождь) стекают по сборнику (И) через водяной затвор в
накопитель.
Водозаборник нитьевой воды (13) находится в колодце (12), стенками которого являются
сменные обслуживаемые фильтры . Водозаборник для хозяйственных нужд и для Н ь работает следующим образом: -магистральный водопровод обеспечивает уровень воды в накопителе 20 см с помощью поплавкового клапана(15); -дождь может наполнить накопитель до 30 см; -снег на кровле, подогреваемый снизу тёплым воздухом, также пополняет накопитель; -водосборник(11) пропускает с кровли только средний слой воды через водяной затвор; -излишки воды стекают в канализационный стояк(4) через водяной затвор с проходным сечением до 10% от диаметра стояка; дождевой сток(5) сбрасывает воду нри уровне 30.5см. -газы и воздух(16), выходящие постоянно в пространство между перекрытиями, прогревают снизу кровлю(9), растапливают снег и выходят наружу через щелевые дефлекторные козырьки(10) по периметру крыши при любом направлении ветра (возможны варианты двускатной кровли и других; нроблема снега и сосулек исчезает), конденсат( 19) между перекрытиями стекает в канализацию через водяной затвор; -движение воды в накопителе организуется по спирали или змейкой во избежание появления застойных зон , по нескольким каналам ; -колодец(12) является модульной фильтрационной установкой, вплоть до озонирования, и обслуживается сверху носекционно; -водозаборпик(13) обеспечивает подачу питьевой воды потребителям с постоянным нанором;