МОЛНИЕОТВОД

Полезная модель относится к молниезащите объектов, а конкретнее к устройствам молниеприемников.
Известен молниеотвод с молниеприемником в виде ячеистой линейной структуры, образованной прокладкой проволоки диаметром 6 мм (катанки) по коньку крыши здания, (см., А.М. Ганелин, С.И. Коструба. Справочника сельского электрика. - М.: ВО “АГРОПРОМИЗДАТ”, 1988, с. 285, рис. 125).
Основным недостатком известного молниеотвода является обеспечение защиты исключительно площади внутри здания, в то время, как объекты, расположенные снаружи, не защищены от удара молнии. Другим недостатком такого молниеотвода является отсутствие шунтирования проводников молниеприемника, из-за чего возможно пережигание током молнии проводника молниеприемника при прямом ударе молнии в молниеприемник.
Известен принятый в качестве ближайшего аналога сетчатый молниеотвод, состоящий из сетчатого молниеприемника, штырьевых молниеотводов, токоотводящих спусков и заземлителей (см., патент РФ №2352042, МПК H02G 13/00, опубликован 10.04.2009 г.).
Недостатком прототипа является низкая эффективность защиты закрываемых молниеотводом площадей.
Задачей заявляемого технического решения является обеспечение эффективной защита различных объектов инфраструктуры, а также людей, оборудования и строительной техники от поражения разрядами молнии в районах с повышенной грозовой активностью.
Техническими результатами от использования предлагаемого изобретения является возможность проведения работ и обслуживание оборудования во время грозы на открытой территориях, например, в поле, на строительной площадке и т.д., не подвергаясь поражению разрядами молнии, технологичность монтажа молниеотвода, а также повышение надежности молниеотвода за счет возможности шунтирования его проводников и, соответственно, исключения пережигания их током молнии.
2
Технический результат достигается за счет того, что в молниеотводе, содержащем сетчатый молниеприемник из грозозащитных тросов соединенный не менее, чем с тремя заземлителями через токоотводящие спуски, выполненные из гибкого троса с проводимостью, равной проводимости грозозащитного троса, площадь одной ячейки молниеприемника не более 4 м, а на каждой из сторон любой из ячеек молниеприемника выполнено не менее двух узлов уширения, образованных из закрепленных на грозозащитных тросах через равные промежутки токопроводящих стрежней.
Сущность заявляемого технического решения поясняется чертежом, на котором представлена общая схема молниеотвода.
Молниеотвод содержит сетчатый молниеприемник 1 с ячейками 2 и узлами 3 уширения, устанавливаемый на опорах 4, и соединенный через токоотводящие спуски 5 с заземлителями 6.
Установку и монтаж заявляемого молниеотвода для защиты требуемой территории производят следующим образом.
Сетчатый молниеприемник 1 растягивают над защищаемой территорией, поднимают на необходимую высоту (30-50 метров от земли) и закрепляют на предварительно установленных по периметру защищаемой территории опорах 4 предпочтительно таким образом, чтобы соединенные с молниеприемником 1 и заземлителями 6 токопроводящие спуски 5 располагались вдоль опор 4, поскольку это позволяет дополнительно закрепить их на опорах. Заземлители 6 устанавливают и фиксируют в землю за пределами защищаемой территории.
Молниеотвод работает следующим образом.
Грозовые разряды, направленные в пределы площади, защищаемой молниеотводом, улавливаются сетчатым молниеприемником 1 и «стекают» по токоотводящим спускам 5, соединенным с заземлителями 6 в землю. При этом наличие узлов 3 уширения в каждой ячейке 2 существенно повышает эффективность улавливания грозового разряда, что позволяет использовать сетчатый молниеприемник 1 с большей площадью ячеек без опасности «пробоя» грозового разряда внутрь защищаемой территории сквозь молниеприемник. Выполнение сетчатого молниеприемника 1 с большей площадью ячеек в свою очередь снижает его весовые параметры, и, как следствие - парусность, дает возможность использовать менее мощные опоры 4 и/или их меньшее количество при монтаже молниеотвода.
При использовании заявляемого молниеотвода вся территория, расположенная под ним и, соответственно, объекты, размещенные на ней, полностью защищены от разрядов молний, а он сам технологичен в установке и надежен в применении.