Математическая модель исследования акустических форсунок

В приточном тракте системы кондиционирования устанавливаются теплообменники 1, в трубки которых подается вода после ее испарительного охлаждения в вентиляторной градирне 10. Теплообменники 1 связаны трубопроводами с вентиляторной градирней 10, смонтированной на кровле здания. В градирню осевым вентилятором засасывается наружный воздух с температурой по мокрому термометру которая является пределом испарительного охлаждения воды. Охлажденная испарением вода забирается насосом 9 и по соединительным трубопроводам 11 подается в трубки теплообменника 1 в приточном аппарате кондиционера. При работе вентилятора 4 через теплообменники перемещается приточный наружный воздух [4, с.37; 5, с.8].

Обрабатываемый воздух поступает в тепломассообменник через входной патрубок в корпусе в радиальном направлении к вращающимся дискам 15, проходит в щелевых каналах между ними и направляется к выходному патрубку. Для изменения режима тепловой обработки приточного воздуха в схеме предусмотрены переключающие вентили 7 на трубопроводах 11 и водяном теплообменнике 12 для нагрева сбросной теплотой рециркулирующей воды. Список использованной литературы:

1.Кочетов О С., Сошенко М.В., Булаев В.А. Расчет систем кондиционирования воздуха с теплообменными аппаратами. Глобализация науки: проблемы и перспективы: сборник статей Международной научно -практической конференции. 2014. С. 25-30.

2.Кочетов ОС., Сошенко М.В., Булаев В.А. Расчет системы искусственного микроклимата с теплоутилизатором кипящего слоя. Глобализация науки: проблемы и перспективы: сборник статей Международной научно-практической конференции. 2014. С. 30-33.

3.Кочетов ОС. Расчет воздушных теплоутилизаторов для приточно-вытяжных устройств систем вентиляции. Безопасность труда в промышленности. 2009. № 10. с. 50-53.

4.Кочетов О С. Экологическая безопасность производственных процессов. Технологии техносферной безопасности. 2014. № 4 (56). с. 37.

5.Кочетов О С. Расчет шума от вентиляционных систем. Символ науки. 2015. № 1-2. с. 6-10.

© Кочетов О.С., Сошенко М.В., Зубкова В.М., 2017

УДК 677:628.517.2

Кочетов О.С.,

д.т.н., профессор, Шмырев Д. В.,

к.т.н.,

Коверкина Е.В.,

лаборант

Российский государственный социальный университет (РГСУ),

г. Москва, е-mail: o_kochetov@mail.ru

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ФОРСУНОК

Аннотация

Для повышения качества распыливания, при экономически оправданных энергозатратах, необходимы принципиально иные методы воздействия на распыливаемую жидкость. Одним из прогрессивных способов распыливания является акустическое и вихревое распыливание.

Ключевые слова акустическое распыливание, форсунка

_МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» № 10/2017 ISSN 2410-700Х_

В акустических форсунках (рис.1) генерация звуковых колебаний возникает при обтекании камеры резонатора сверхзвуковым потоком. Представление о характере процессов, происходящих в струе жидкости при наложении внешних колебаний, дает теория Линя, из которой в частности следует, что при наложении на струю внешних колебаний вида:

w

пограничный слой толщиной S при достаточно высоких частотах ф >> колеблется по закону:

S

u(x1, y1, t) = w1 (x)<! sin cot -

exp

У

V S0 J

sin

cot X

У

S

0J

2v.

где £ = ——; у - расстояние от стенки; V - коэффициент кинематической вязкости. При изменении

o

осредненной возмущающей составляющей ^ вдоль координаты х (изменение сечения канала) наложенные пульсации изменяют осредненный профиль скоростей, а на большом расстоянии от стенки колебание жидкости происходит без трения и в фазе, сдвинутой относительно фазы колебаний возбуждающей силы на половину периода. Для больших частот распределение скоростей определяется уравнением:

w(ri,t) = -o

R

sin cot - J— exp V r

\fv

X sin

ct-

C

2v

X

>

Максимум среднего по времени квадрата скорости лежит не на оси трубы, а на небольшом расстоянии от стенки (эффект Ричардсона) в точке максимума, определяемого зависимостью

Испытания форсунки [1,с. 14] осуществлялись при следующих параметрах: диаметр сопла &=13 мм, диаметр стержня &т=10 мм; диаметр резонатора др=13 мм, глубина резонатора Ь=4 мм; расстояние сопло -резонатор равно Ь=4 мм. Производительность форсунки по расходу жидкости изменяли от 42 до 600 кг/ч. Давление жидкости изменяли в зависимости от производительности форсунки в узких пределах - от 0,02 до 0,3 МПа. Акустические параметры излучателя форсунки: частота от 5,7 до 23 кГц, уровень звукового давления от 150 до 166 дБ и акустическая мощность от 31,0 до 448,0 Вт. Акустическая форсунка для распыливания жидкостей содержит корпус 1 с патрубками для подвода распыливаемой жидкости и распыливающего агента, например воздуха или газа. Внутри корпуса 1 размещен генератор акустических колебаний в виде сопла 4 и резонатора, выполненного в виде звукового генератора 13, образованного резонатором Гельмгольца. Резонатор Гельмгольца выполнен в виде, по крайней мере одной, сферической полости, расположенной в стенке кольца 9 с конической поверхностью 7, которое через калиброванные прокладки 11 соединено с корпусом 1.

Сферическая полость звукового генератора 13 соединена калиброванным отверстием 12 с кольцевой щелью 5, образованной торцевыми плоскостями корпуса 1 и кольца 6 с боковой конической поверхностью, выполненного на полом стержне 3, который расположен внутри корпуса 1, осесимметрично ему, и служит для формирования образующегося факела распыливаемой жидкости, поступающей через канал полого стержня 3.

19 21

Рисунок 1 - Принципиальная схема акустической форсунки.

Список использованной литературы:

1.Кочетов О С. Акустическая форсунка Кочетова для распыливания жидкостей. Патент на изобретение RUS № 2618703. 10.10.16.

© Кочетов О.С., Шмырев Д.В., Коверкина Е.В., 2017

УДК 004.65:004.056.5

О. В. Линник

студентка 1 курса магистратуры Донской государственный технический университет

E-mail: linolesya@yandex.ru Научный руководитель: В.В. Галушка к.т.н., доцент кафедры «Вычислительные системы и информационная безопасность»

Донской государственный технический университет г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ШИФРОВАНИЯ И МАСКИРОВАНИЯ ДАННЫХ В MICROSOFT SQL SERVER ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРИМЕРЕ БАЗЫ

ДАННЫХ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация

Статья посвящена применению средств защиты базы данных в Microsoft SQL Server предприятия