БУШЭРСХЕМА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
BUSHER DIAGRAM OF POWER PLANT

Предложение относится к области электротехники и может использоваться на электрических тепловых и атомных электростанциях.
Широко известная электросхема электростанции [1] содержит генератор, к которому присоединены трансформаторы собственных нужд и выводной с двумя выходами разного класса напряжений. Она не обеспечивает высокой надежности работы станции, ибо при отказе, необходимости профилактических работ на трансформаторе приходится останавливать генератор.
Известна также схема электростанции [2], содержащая генератор, к которому присоединены трансформаторы собственных нужд и выводной, а к выходу последнего присоединен трансформатор связи с сетью другого класса напряжений. Такая схема является наиболее близкой к предложению. Однако она не обеспечивает высокой надежности работы станции, ибо при отказе или необходимости проведения профилактических работ на любом трансформаторе приходится снижать выдаваемую генератором мощность.
Целью изобретения является повышение надежности и использования генератора.
Поставленная цель достигается за счет того, что между генератором и выходом трансфоматора связи на другой уровень выходного напряжения включен второй выводной трансформатор.
На чертеже приведена схема электростанции.
Генератор 1 соединен выходом с входами трансформаторов: собственных нужд 2, выводными 3 и 4. Между выходами последних включен трансформатор (или автотрансформатор) связи 5. Все присоединения выполнены с помощью коммутаторов (выключателей, разъединителей) 6.
Схема работает следующим образом.
Генератор 1 вырабатывает электроэнергию, которая выдается: в сеть собственных нужд через трансформатор 2, а также в сети разных напряжений через выводные трансформаторы 3 и 4. Частично мощность передается через трансформатор 5 связи. В данной схеме распределение потоков энергии может изменяться за счет регулирования трансформаторов 3, 4, 5, которые снабжены отпайками с переключением. При необходимости вывода в ремонт одного из трансформаторов он отключается посредством двух коммутаторов 6 с обеих сторон. При этом потоки мощностей в разные стороны не уменьшаются. Они поддерживаются на том же уровне за счет управления оставшимися в работе двумя трансформаторами и благодаря использованию их перегрузочной способности. Все оборудование сосредоточено в одном месте (на блоке электростанции), что обеспечивает эффективное и быстрое управление. Этим достигается высокая надежность работы электростанции и достижение ею высокого коэффициента использования.
Аббревиатура Бушэр расшифровывается как блочная управляемошунтированная электрическая развилка.
Источники информации
1. Рожкова Л.Д., Добродеев Е.Д. Электрооборудование тепловых и атомных электростанций. М., Энергоатомиздат, 1986, стр.144, рис.7.8.
2. Фельдман М.Л., Черновец А.К. Особенности электрической части атомных электростанций. Л., Энергоатомиздат, 1983, стр. 65, рис.3-3.