ПРОВОД РЕАКТОРНЫЙ

Полезная модель относится к кабельной отрасли электротехнической промышленности и может быть использована для нужд народного хозяйства.
2
2
Аналогом разработки можно считать провод реакторный для обмотки токоограничивающих реакторов (ТУ 16-505.300-76), содержащий токопроводящую жилу сечением 300 мм или 320 мм, скрученную из 37 алюминиевых проволок, изолированную поливинилхлоридным пластикатом повышенной теплостойкости и маслобензостойкости (Патент РФ на полезную модель №37583). В Патенте не указано, что используется поливинилхлоридный пластикат повышенной морозостойкости. Согласно ТУ 16-505.300-76 аналог изготавливается в климатическом исполнении У по ГОСТ 15150, т.е. для температур выше минус 45°С и без требований по стойкости к поражению плесневыми грибами.
Для изоляции разработанного провода используется поливинилхлоридный пластикат повышенной морозостойкости марки ИТ-105 рецептура Т-50, который, согласно ГОСТ 5960-72, предназначен для изоляции, работающей при температуре от минус 60°С до плюс 105°С и, согласно РД 16.509-88 является материалом применяемым при изготовлении кабельных изделий в тропическом исполнении, а следовательно стоек к поражению плесневыми грибами (п.2.26 РД 16.509-88).
Преимуществом разработки является:
- стойкость к пониженным температурам окружающей среды от минус 60°С;
- стойкость к поражению плесневыми грибами.
Разработанный провод предназначен для изготовления обмоток сухих токоограничивающих реакторов.
Техническая характеристика
2
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, пересчитанное на 1 мм номинального сечения, 1 км длины и температуру 20°С, должно быть не более:
- 18,52 Ом для медной токопроводящей жилы;
- 29,69 Ом для алюминиевой токопроводящей жилы.
Класс нагревостойкости А (105°С) по ГОСТ 8865.
Стойкость к внешним воздействующим факторам
Кабели стойкие к воздействию пониженной температуры окружающей среды не ниже 60°С.Кабели стойкие к поражению плесневыми грибами.
Надежность
Срок службы проводов определяется сроком службы токоограничивающего реактора соответствующего типа при условии соблюдения потребителем правил монтажа и эксплуатации.
Конструкция разработанного провода представлена на фиг.1.
Токопроводящая жила провода (1) скручена из 37 алюминиевых или медных проволок. На токопроводящую жилу наложена синтетическая пленка (2). Поверх синтетической пленки наложена изоляция (3) из ПВХ-пластиката повышенной теплостойкости и морозостойкости темного цвета.
Техническим результатом полезной модели является повышение технических и эксплуатационных характеристик изделия.
Требования безопасности обеспечиваются толщиной изоляции, испытанием повышенным напряжением.
Литература:
1. ГОСТ 5960-72
Пластика поливинилхлоридный для изоляции и
защитных оболочек проводов и кабелей. Технические условия
2. ГОСТ 8865-93
Системы электрической изоляции. Оценка
(МЭК 85-84)
нагревостойкости и классификация
3. ГОСТ 15150-69
Машины, приборы и другие технические изделия.
Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
4. РД 16.509-88
Изделия кабельные для районов с тропическим климатом. Общие технические условия
5. ТУ 16-505.300-76
Провода реакторные. Технические условия
6. Патент РФ на полезную
Провод реакторный
модель №37583