УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАТЯЖКИ И ПОДВЯЗКИ ПРОВОДА НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

Полезная модель относится к устройствам, используемым в области электроэнергетики, в частности для натяжки и подвязки провода на воздушных линиях электропередач (далее - ВЛЭП).
При монтаже воздушных линий электропередач для натяжки провода на изолятор электромонтер ВЛЭП поднимается на опору и поднимает провод на траверсу, затем провод натягивается до определенной стрелы провеса. Электромонтер ВЛЭП поднимает провод с траверсы рукой и привязывает (монтирует) к изолятору. Процесс поднятия провода на высоту изолятора трудоемкий, так как провод находится ниже чашки изолятора, натянут и имеет значительный вес. Электромонтеру необходимо положить провод на плечо, подняться на высоту чашки изолятора и одновременно, поддерживая провод, смонтировать вязку ВС70/95 (вязка спиральная в полимерной оболочке). Известны устройства для натяжки провода [1]. Устройства с роликом крепятся к верху опоры или к низу траверсы (в зависимости от способа исполнения), в паз ролика вставляется провод и производиться натяжка, затем монтируется вязка провода.
Недостатками данного устройства являются:
- невозможность укладки провода на одной оси с шейкой изолятора, что затрудняет монтаж вязки;
- трудоемкость процесса, обусловленная большим весом провода. Задачей полезной модели является расширение арсенала технических
средств, используемых для натяжки и подвязки провода на ВЛЭП.
Технический результат заключается в быстроте монтажа и демонтажа устройства, используемого для натяжки и подвязки провода на опоры ВЛЭП.
Поставленная задача решается, а технический результат достигается путем создания и применения устройства, состоящего из основания, изготовленного из двух соединенных между собой пластин, к одной из которых присоединен ролик для укладки провода, на другой установлен фиксирующий болт, позволяющий быстро монтировать и демонтировать устройство, при этом пластины соединены между собой регулировочным винтом для регулировки уровня высоты ролика.
Заявленное устройство для натяжки и подвязки провода на ВЛЭП поясняется с помощью:
фиг. 1 - вид сбоку;
фиг. 2 - фотография устройства.
Устройство состоит из основания (1), изготовленного из двух стальных пластин. В пластинах просверлено три отверстия под соединение болт-гайка для установки ролика (2), регулировочного винта (3) (талрепа) и крепления (4) к траверсе (8). На креплении (4) приварен болтом с установленной рым-гайкой (5) для присоединения регулировочного винта (3), также на креплении (4) установлен фиксирующий болт (6), позволяющий быстро монтировать и демонтировать устройство. С одной стороны, основание (1) устройства соединено с креплением (4) болтом (7), а с другой установлен ролик (2) для укладки провода.
Установка устройства для натяжки провода на опоры ВЛЭП осуществляется следующим образом. Электромонтер устанавливает устройство на траверсу (8) под штыревой изолятор (9) и фиксирует болтом (6), производит укладку провода в ролик (2), затем регулирует регулировочным винтом (3) так, чтобы провод был на одной высоте с верхней чашкой штыревого изолятора (9). После регулировки высоты натягивается провод и производиться вязка провода.
С помощью заявляемого устройства возможно произвести укладку провода на одной оси с шейкой изолятора, что позволяет без труда смонтировать вязки.
Внедрение данного устройства позволяет отказаться от использования устройства РТ-2, РТ-2П, РТ 2-2, РТ2-1 при вязке и натяжке провода на опоры ВЛЭП.
Заявленные существенные отличительные признаки являются нам неизвестными из патентной и научно-технической информации и в соответствии с этим являются «Новыми».
На заявленную конструкцию выполнены рабочие чертежи, прочностные расчеты и изготовлен опытный образец, который успешно прошел испытания при натяжке и подвязке провода на опоры ВЛЭП на ВЛ3-10 кВ фидер СРТО-Север в Грязовецком ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта». В связи с этим заявленное нами устройство соответствует критерию «Промышленная применимость».
Список источников:
1. Монтажные ролики и блоки [Электронный ресурс]. URL: https://www.uik.ru/productions/instrumentmontaz/montajnie-roliki-i-bloki/.