ТРЕХФАЗНАЯ ШУНТИРУЮЩАЯ РЕАКТОРНАЯ ГРУППА
THREE-PHASE SHUNT REACTOR GROUP

Предложение относится к электротехнике и используется в энергосистемах.
Широко известная [1] схема трехфазной шунтирующей реакторной группы (далее ТШРГ), содержащей в каждой из трех фаз последовательно соединенные контакты выключателя, токоограничителя и реактора, вторые выводы всех фаз которых объединены. Токоограничитель в виде ферритовой катушки включается во все фазы ТШРГ. Но это вызывает дополнительные потери энергии на промышленной частоте.
Наиболее близким по технической сути и достигаемым результатам является ТШРГ [2], содержащая в каждой из трех фаз последовательно соединенные контакты выключателя и реактор, вторые выводы всех фаз которых объединены, между которыми и заземлением, включен токоограничитель в виде катушки. Это так называемая компенсационная катушка работает на частоте 50 Гц. Недостаток такой ТШРГ состоит в том, что она не ослабляет высокочастотные колебания, что ведет к перенапряжениям.
Технический результат предложения - снижение потерь и повышение надежности. Технический результат достигается за счет того, что катушка токоограничителя размещена на высокочастотном сердечнике, а в цепи катушек двух фаз выключателя введены блоки задержки на отключение.
Дополнительно параллельно токограничителю включен резистор.
На чертеже приведена схема ТШРГ с присоединением к высоковольтной сети 1 (110-750 кВ) через выключатель 2 трех реакторов 3, которые общей точкой соединены с заземлением 4 через катушку токоограничителя 5, размещенную на кольцевом сердечнике 6. Сердечник 6 катушки 5 выполнен из высокочастотного материала (феррит и пр.), а проводник (5) в нем - преимущественно с повышающимсям активным сопротивлением при росте частоты. Пунктиром для дополнительного пукта показано включение параллельно катушке 5 резистора 7. Катушки 8, 9, 10 - включения фаз выключателя 2, а 11, 12 - блоки задержек (3-10 мск) на включение, отключение, 13 - командоаппарат.
ТШРГ работает следующим образом. Она является трехфазной индуктивностью и подключается выключателем 2 к высоковольтным линиям электропередач и сетям 1. При повышении напряжения сети 1 увеличивается индуктивный ток через реакторы, что снижает увеличение напряжения. В симметричном режиме ток в заземлении 4 не протекает и катушка5 на сердечнике 6 не проводит ток и значит нет потерь энергии. При оперативном отключении по команде от командоаппарата 13 выключателя 2 в контуре: емкость обмотки реактора 3 и заземление 4 возникают высокочастотные колебательные процессы /3/, вредно воздействующие на изоляцию. При этом вследствие неодновременности работы контактов выключателя 2 по фазам, обеспечиваемым блоками 11, 12 за время пауз происходит затухание в разных фазах. То есть нет наложения колебаний между фазами. Поэтому ток в катушке 5 токоограничителя с сердечником 6 не равен нулю. Величина амплитуд и частот этих колебаний снижается благодаря этой дополнительной индуктивности, а также активному сопротивлению, величина которого увеличивается с ростом частоты. Поэтому изоляция обмоток реакторов 3 испытывает меньшее воздействие. В дополнительном пункте имеет место эффект вытеснения высокочастотных токов из катушки 5 в резистор 7, что увеличивает затухание высокочастотных колебаний.
Источники информации:
1. Патент РФ на зобретение №2284622, кл. Н01С 8/04, 2.03.2005.
2. Журнал «Электро», 2006, №3, стр. 38, рис. 1.
3. Forca.ru/stati/podstancii/perenapragenia…/ Львов Ю.А., Дадомская К.П. и др. Перенапряжения при коммутации шунтирующих реакторов 500 кВ элегазовыми выключателями. рис. 5.