УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ЗОНЫ ВТОРИЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ МАШИНЫ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЗАГОТОВОК

Полезная модель относится к области непрерывного литья металлов и может быть использована в конвертерном производстве в устройствах управления резервированием питания электродвигателей транспортных устройств, механизмов вращения роликов зоны вторичного охлаждении я (ЗВО).
Известна система управления приводом машины непрерывного литья заготовок, включающая рабочий и резервный тиристорные преобразователи (КТЭ), силовые рубильники, соединенные с двигателями ЗВО (ВНИПИ «Тяжпромэлектропроект» Екатеринбургское отделение, № черт. С 38798-12Э),
Недостатком данного аналога является неудобство в эксплуатации, что приводит к простоям и снижению производства.
Ближайшим аналогом к заявляемому устройству является схема управления резервированием питания электродвигателей механизма вращения роликов зоны вторичного охлаждения (ЗВО) машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ), включающая рабочий и резервный тиристорные преобразователи (КТЭ), схему автоматического переключения резервирования питания, электродвигатели ЗВО (ВНИПИ «Тяжпромэлектропроект» Волгоградское отделение, договор ВО-1336 № черт. 1326-4-6).
Недостатком данной схемы является то, что команду на переключение питания дает сам тиристорный преобразователь при возникновении аварийных режимов работы, а при всех остальных неисправностях, переключение на резервное питание не происходит. Это приведет к остановке МНЛЗ и как следствие, к потере производства металла.
Технической задачей полезной модели является повышение надежности работы МНЛЗ, снижение простоев, повышение производства.
Поставленная техническая задача решается тем, что устройство управления резервированием питания электродвигателей зоны вторичного охлаждения машины непрерывного литья заготовок, включающее рабочий и резервный тиристорные преобразователи, соединенные со схемой автоматического переключения резервирования питания электродвигателей ЗВО, в отличии от ближайшего аналога устройство снабжено двумя линейными контакторами, причем рабочий тиристорный преобразователь соединен с одним из линейных контакторов, а резервный тиристорный преобразователь соединен с другим линейным контактором, кроме того каждый линейный контактор соединен с ключом управления и с электродвигателем ЗВО.
Сущность полезной модели поясняется чертежом, где изображена блок-схема предлагаемого устройства.
Устройство управления резервированием питания электродвигателей ЗВО МНЛЗ включает рабочий тиристорный преобразователь 1, вход которого соединен с одним из выходов схемы автоматического переключения резервирования питания электродвигателей ЗВО 2, выход соединен с входом линейного контактора 3, резервный тиристорный преобразователь 4, вход которого соединен с другим выходом схемы автоматического переключения резервирования питания 2, а выход соединен со входом второго линейного контактора 5. Выходы линейных контакторов 3 и 5 соединены с входами электродвигателей ЗВО 6. Линейные контакторы 3 и 5 соединены с выходами ключа управления 7.
Устройство работает следующим образом.
При сбоях в работе рабочего тиристорного преобразователя 1, приводящих к невозможности работы схемы автоматического переключения резервирования питания 2, оператор с поста управления МНЛЗ ключом управления 7 включает линейный контактор 5 в результате подключается резервный тиристорный
преобразователь 4 к электродвигателям ЗВО 6, а выход рабочего тиристорного преобразователя 1 с помощью линейного контактора 3 отключается от электродвигателей ЗВО 6.
Предлагаемая полезная модель была изготовлена и применена в конвертерном цехе ОАО «ММК», что позволило снизит время и число аварийных простоев, повысить надежность работы оборудования, увеличить производительность МНЛЗ.