Сборно-разборный модульный колодец кабельной канализации

Полезная модель относится к технике кабельной канализации и предназначена для размещения линейного телекоммуникационного оборудования, технологических выносов кабелей и кабельных муфт при строительстве систем кабельной канализации в процессе строительства линий. Колодец кабельной канализаций размещается в грунте с обеспечением вывода горловины на поверхность.
Ранее широко использовались железобетонные колодцы, которые состояли из двух частей, поэтому при монтаже колодца надо соединять эти части цементным раствором, который не позволяет обеспечивать герметичность и высокую морозостойкость. Затем широкое распространение получили колодцы различной конструкции, выполненные из полимерных материалов, в том числе, для кабельной канализации: SU №692939, МПК E02D 29/12, публ. 25.10.1997 г; SU №1470870, МПК E02D 29/12, публ. 07.04.1989 г.; полезная модель RU №15899, МПК E03F 5/02, публ. 20.11.2000 г.; DE №4122299, МПК E03F 5/02, публ. 14.01.1993 г.; FR №2509343, МПК E03F 5/02, публ. 10.07.1981 г.; GB №1577986, МПК E03F 5/02, публ. 29.10.1980 г.Обычно колодец кабельной канализации (смотровой колодец), содержит монолитный корпус, крышку, установленную в горловине корпуса, и кабельные вводы, по меньшей мере, с двух сторон корпуса, выполненного из пластмассы. Корпус снабжен выполненными заодно с ним наружными взаимно перпендикулярными горизонтальными и вертикальными ребрами жесткости. Объем корпуса и горловина выбраны из условия обеспечения возможности размещения человека внутри корпуса. Корпус и крышка выполнены из полиэтилена, стойкого термоокислительному старению под воздействием грунта и грунтовых вод и других внешних факторов. Крышка выполнена резьбовой и снабжена кольцевым уплотнением.
В последние несколько лет в Европе (Германия, Франция, Италия) и в США появились модульные кабельные колодцы.
Основные преимущества модульных кабельных колодцев (по сравнению с традиционными бетонными или пластиковыми колодцами):
1. Модульность: поскольку колодцы состоят из разных частей различных размеров, можно создать колодец требуемого размера в нужный момент за очень короткое время. Благодаря этому экономится значительное количество денег и расходы на транспортировку.
2. Инновационная прочность: благодаря полипропилену, с усиленными характеристиками, и запатентованной конструкции, колодцам не требуются бетонные ограждения. Этой же конструкцией достигается полная гибкость применения, когда производится врезка труб нужного диаметра.
3. Легкость перемещения, погрузки и разгрузки, в связи с небольшим весом.
4. Эффективность с точки зрения цены: колодцы очень легко монтируются, вне зависимости от конечного применения, одним человеком за очень короткое время. По сравнению с бетонными колодцами позволяют сэкономить много времени (чрезвычайно важно при жестком графике выполнения работ), не требуют кранов для транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ и, следовательно, они гораздо безопаснее для рабочих.
5. Безопасность для окружающей среды: в качестве сырья используется вторичный полипропилен, который снова может быть переработан.
6. Качество отделки установленных колодцев гораздо выше, чем у бетонных колодцев, и, по прошествии времени, их внешний вид остается в значительно более лучшем состоянии.
7. Возможность наращивания: в случае необходимости в будущем высота колодцев может быть увеличена путем простого добавления новых боковых панелей.
Кабельный модульный колодец (Заявка DE 10314897, МПК Н02В 1/26, публ. 14.10.2004). Кабельный колодец имеет предпочтительно прямоугольную форму в плане, причем водонепроницаемый корпус простирается почти на всю узкую сторону шахты. Корпус имеет водонепроницаемую опорную пластину. Водонепроницаемый корпус расположен близко при короткой боковой стенке колодца. Кабельный колодец выполнен из пластмассы, крышка кабельного колодца надежно запирается.
Известен модульный кабельный колодец HIDROSTANK разъемного типа, который явился результатом разработки уникального решения, призванного объединить такие характеристики, как прочность традиционных кабельных колодцев (бетонных, кирпичных и т.д.) с удобством в эксплуатации, универсальностью и качеством отделки пластиковых аналогов. Эти модульные кабельные колодцы из армированного полипропилена служат эффективной альтернативой традиционным системам (заводского исполнения, предустановленным), отвечая следующим критериям: высокая прочность, простота, оперативность и надежность установки, монтаж осуществляется вручную, без использования спецтехники (POL. INDUSTRIAL LA NAVA, S/N. 31300 TAFALLA (NAVARRA ⋅ SPAIN) TEL: (+34) 948 74 11 10 ⋅ E-mail: info@hidrostank.com).
Модульный кабельный колодец (заявка DE 101 48 808, МПК H02G 9/10, публ. 30.04.2003 г.). Кабельный колодец, содержит четыре вертикальных стенки из пластмассы, в которых установлены вертикально к стенке трубные патрубки с горизонтальными осями для ввода кабелей и/или кабельных труб защиты. Минимум одна стенка содержит, в частности, несколько горизонтальных рядов из трубных патрубков, причем ряды трубных патрубков лежат друг на друге настолько плотно, что интервалы незначительны между трубными патрубками. Трубные патрубки раскрываются наружу и заперты внутри-со стороны внутренней стенки, которая образует внутреннюю сторону кабельного колодца. Трубные патрубки образуют несколько вертикальных рядов. В кабельном колодце трубные патрубки так заполняют всю площадь стенки, что ни в какую из остающихся остаточных площадей нет места для следующего трубного патрубка. В кабельном колодце стенки трубных патрубков непосредственно не касаются друг друга. Кабельный колодец содержит верхнюю заключительную горизонтальную раму. Кабельный колодец заканчивается нижним днищем, которое привинчено к стенкам. В кабельном колодце использована пластмасса усиленная волокнами. Это техническое решение является наиболее близким к предлогаемому.
Одной из целей предлагаемого технического решения является создание сборно-разборного модульного колодца кабельной канализации, компоненты которого можно легко упаковать и хранить, оптимизируя доступное пространство.
Другой целью настоящего технического решения является создание сборно-разборного модульного колодца кабельной канализации, который может быть размещен как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе.
Другой целью настоящего технического решения является создание сборно-разборного модульного колодца кабельной канализации, который может быть собран даже пользователями, не обладающими определенными техническими навыками.
Другой целью настоящего технического решения является создание сборно-разборного модульного колодца кабельной канализации, издержки производства которого являются конкурентоспособными по сравнению с известными моделями.
Предлагаемый сборно-разборный модульный колодец кабельной канализации изображен на прилагаемых чертежах.
На фиг. 1 изображен сборно-разборный модульный колодец кабельной канализации, содержащий в каждой стенке по одному модулю, вид сверху под углом;
На фиг. 2 изображен сборно-разборный модульный колодец кабельной канализации, содержащий в каждой стенке по одному модулю, вид снизу под углом;
На фиг. 3 изображен отдельный модуль сборно-разборного модульного колодца кабельной канализации, вид под углом;
На фиг. 4 изображено дно сборно-разборного модульного колодца, вид под углом с внутренней стороны колодца;
На фиг. 5 изображено дно сборно-разборного модульного колодца с внутренней стороны колодца, вид сверху;
На фиг. 6 изображен элемент для соединения двух модулей, вид снизу под углом;
На фиг. 7 изображена выравнивающая планка одной из стенок модуля, предназначенного для размещения люка, вид снизу;
На фиг. 8 изображена выравнивающая планка для одной из стенок модуля, предназначенного для размещения люка, вид сверху;
На фиг. 9 изображен сборно-разборный модульный колодец кабельной канализации, содержащий в каждой стенке по два модуля, вид сверху под углом;
На фиг. 10 изображен сборно-разборный модульный колодец кабельной канализации, содержащий в каждой стенке по два модуля, вид снизу под углом;
На фиг. 11 изображен сборно-разборный модульный колодец кабельной канализации, содержащий в двух стенках по четыре модуля, а в двух других - по шесть модулей, вид сверху под углом;
На фиг. 12 изображен сборно-разборный модульный колодец кабельной канализации, содержащий в двух стенках по четыре модуля, а в двух других -по шесть модулей, вид снизу под углом;
На фиг. 13 изображен сборно-разборный модульный колодец кабельной канализации, содержащий в каждой стенке по восемь модулей, вид сверху под углом;
На фиг. 14 изображен сборно-разборный модульный колодец кабельной канализации, содержащий в каждой стенке по восемь модулей, вид снизу под углом;
На фиг. 15 изображен соединительный элемент дна (удлиненный) при формировании модульного колодца в виде вытянутого прямоугольника, вид сверху под углом;
На фиг. 16 изображен соединительный элемент дна (короткий) при формировании модульного колодца в виде прямоугольника, вид под углом сбоку;
На фиг. 17 изображен соединительный элемент дна (короткий) при формировании модульного колодца в виде вытянутого прямоугольника, вид под углом снизу.
Сборно-разборный модульный колодец кабельной канализации 1, имеет форму прямоугольного параллелепипеда и содержит боковые стенки 2 и дно 3, Каждая боковая стенка 2 выполнена в виде монолитного монтажного модуля прямоугольной формы, имеющего лицевую 4 и тыльную 5 стороны, причем каждый монтажный модуль имеет расчетную толщину, а модуль дна 3 выполнен в виде квадрата, при этом нижняя часть каждого монтажного модуля и модуль дна 3 выполнены с элементами разъемного соединения для образования жесткой цельной конструкции.
Лицевая 4 и тыльная 5 стороны каждого монтажного модуля в средней части выполнены с вертикальными ребрами жесткости 6 с образованием по обеим сторонам от вертикальных ребер жесткости углублений 7 с группами кабельных вводов 8, заглушенными в поставочном состоянии. Нижняя часть 9 каждого монтажного модуля, примыкающего к модулю дну 3, снабженному по периметру выступами 10 и пазами 11, выполнена с обеспечением возможности образования разъемного соединения.
Поверхность модуль дна 3, обращенная внутрь модульного колодца, снабжена системой выступающих квадратов 12 и двумя диагональными выступами 13. Нижняя 14 и верхняя части 15 каждого монтажного модуля снабжены выступами 16 и пазами 17, и выполнены с обеспечением возможности образования разъемного соединения с ниже или выше расположенными частями каждого монтажного модуля.
В качестве элементов для образования разъемного соединения жесткой конструкции, используют шпунтовое соединение 18, причем один элемент шпунтового соединения 19 выполнен в виде паза на одной из боковых поверхностей каждого монтажного модуля, а ответный элемент 20 соединения выполнен в виде шипа, форма которого согласована с формой паза, и расположен на противолежащей стороне каждого монтажного модуля с возможностью взаимодействия со смежным монтажным модулем.
Монтажные модули соединены между собой посредством элемента для соединения 21, выполненного в виде прямоугольного стержня, снабженного шляпкой 22 и защелкой 23, причем прямоугольный стержень размещен в отверстиях 24, выполненных в шпунтовом соединении 19 каждого монтажного модуля.
Верхние части 25 монтажных модулей, предназначенных для размещения крышки люка, снабжены выравнивающими элементами 26.
Выравнивающие элементы 26 и верхние части модулей 15, предназначенные для размещения крышки люка, соединены разъемными соединениями 27.
При формировании модульного колодца, в зависимости от его формы, дно 3 выполняют составным из модулей дна 3 с помощью разъемных соединительных элементов (короткого 28, удлиненного 29).
Сборно-разборный модульный колодец кабельной канализации может быть укомплектован крышкой люка, выбранной из перечня:
- чугунные (в том числе имеющие углубление для заполнения бетоном);
- ремонтные полимержелезобетонные;
- резиновые;
- пластиковые крышки.