МОБИЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ

Предлагаемое техническое решение относится к области теплоэнергетики, в частности, к передвижным установкам для организации ремонтных работ в системах теплоснабжения.
Известны передвижные ремонтные мастерские для замены или ремонта вышедшего из строя оборудования систем теплоснабжения, в частности, тепловых пунктов. Их недостатком является вынужденное отключение потребителей от теплоснабжения на время ремонта или замены вышедшего из строя оборудования /1/.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является передвижная бойлерная установка, содержащая теплообменники, запорную арматуру и присоединительные трубопроводы, соединенные между собой и смонтированные на транспортной базе /2/.
Недостатками этого технического решения являются:
невозможность поддержания циркуляции теплоносителей при выходе из строя насосов или нарушении электроснабжения ремонтируемого стационарного теплового пункта;
отсутствие учета расхода тепла в ремонтный период;
обеспечение только одного из видов тепловых нагрузок (горячего водоснабжения или отопления).
Решаемая техническая задача - обеспечение теплоснабжения потребителей во время ремонтных работ, в том числе при нарушении электроснабжения ремонтируемого теплового пункта, а также ускорение проведения ремонтных работ и учет расхода тепла за время вынужденного отключения стационарной системы учета расхода тепла.
К преимуществам предлагаемого технического решения относится то, что практически не прекращается подача тепла потребителям на время выполнения ремонтных работ независимо от сложности и объема последних; появляется возможность проведения ремонтных работ не только летом, а в течение всего года; сохраняется коммерческий учет отпущенного потребителям тепла во время ремонтных работ.
Сущность предлагаемого технического решения состоит в том, что мобильный тепловой пункт, включающий теплообменники, запорную арматуру и присоединительные трубопроводы, соединенные между собой и смонтированные на транспортной базе, дополнительно содержит автономный источник электроэнергии, блок электроаппаратуры и автоматики, насосно-циркуляционные агрегаты, приборы регулирования и учета расхода теплоносителей, при этом насосно-циркуляционные агрегаты соединены трубопроводами с теплообменниками, запорной арматурой и приборами регулирования, а блок электроаппаратуры и автоматики с автономным источником электроэнергии и приборами регулирования и учета расхода теплоносителей.
Предлагаемое техническое решение иллюстрируется фиг. 1.
Мобильный тепловой пункт содержит теплообменники 1, запорную арматуру 2, присоединительные трубопроводы (например, гибкие шланги) 3, соединенные друг с другом, а также с приборами регулирования и учета расхода теплоносителей 4 и циркуляционно-насосными агрегатами 5, смонтированные на транспортной базе 6, причем он также содержит автономный источник электроэнергии 7, соединенный электрическим кабелем 8 через блок электроаппаратуры и автоматики 9 с насосно-циркуляционными агрегатами 5 и приборами регулирования и учета расхода теплоносителей 4. В зависимости от выполняемых задач теплообменники 1 включаются раздельно, параллельно или последовательно по любому из теплоносителей (сетевой воде, воде системы отопления или горячего водоснабжения).
Предлагаемый мобильный тепловой пункт работает следующим образом:
Установка, смонтированная на транспортной базе (подвижной платформе) 6, например в кузове (фургоне) автомобиля или автомобильного прицепа, в назначенное для планового ремонта время или в короткий срок при необходимости ликвидации аварии доставляется к месту проведения работ и устанавливается на подготовленной площадке. Соединенные между собой в блоки теплообменники 1, приборы регулирования-и учета расхода теплоносителей 4 и циркуляционно-насосные агрегаты 5 присоединяются с помощью гибких шлангов 3 и запорной арматуры 2 к коммуникациям ремонтируемого теплового пункта - трубопроводам подачи теплоносителя (сетевой воды) от источника тепла и трубопроводам внутриквартальной распределительной тепловой сети (систем отопления и горячего водоснабжения). При нарушении системы электроснабжения ремонтируемого теплового пункiitH ЈfC/g
A
та для электроснабжения циркуляционно-насосных агрегатов 5 и приборов регулирования и учета 4, а также работы электроинструментов, запускается собственный автономный источник электроэнергии 7 (электроагрегат или вал отбора мощности двигателя автомобиля). В зависимости от выполняемых задач теплообменники 1 включаются раздельно, параллельно или последовательно по любому из теплоносителей, а присоединение выполняется до или после насосов, регулирующих приборов и узла учета ремонтируемого теплового пункта. Возможно подключение к диспетчерским системам.
По окончании ремонтных работ с началом нормального функционирования стационарного теплового пункта выполняется отключение установки и она может направляться для использования к следующему объекту.
Таким образом, предлагаемое техническое решение позволяет решить проблему бесперебойного обеспечения потребителей горячей водой на период ликвидации аварийных ситуаций, проведения текущих и капитальных ремонтов оборудования.
Следует отметить дополнительные преимущества, обеспечиваемые данным техническим решением:
наряду с обеспечением временного теплоснабжения, мобильный тепловой пункт может использоваться в качестве, поставляемого комплекта оборудования при строительстве и реконструкции стационарных тепловых пунктов или для применения в составе передвижных и стационарных котельных небольшой мощности (как блок циркуляции теплоносителя, теплообменников отопления и горячего водоснабжения) ;
наличие в составе мобильного теплового пункта автономного источника электроэнергии и комплекта электроинструмента резко сокращает срок выполнения подключения и период прекращения.теплоснабжения потребителей.
Экономический эффект от применения мобильного теплового пункта для теплоснабжающей организации определяется из следующих условий:
предотвращение убытка (потери прибыли) из-за непоставки тепла в период капитального, ремонта стационарного теплового пункта (по обычному тарифу);
предотвращение убытка из-за непоставки тепла при авариях на стационарном тепловом пункте (неприменение санкций по кратному
- § тарифу в зависимости от условий договора с потребителем);
сокращение затрат на капитальный ремонт оборудования тепловых пунктов и повышение качества ремонта, который при наличии мобильного теплового пункта можно проводить не только в межотопительный период, а планово в течение года.
дополнительная прибыль благодаря ускоренному вводу в действие объектов потребителей, вне зависимости от сроков строительства стационарных тепловых пунктов.
Так, экономический эффект по двум первым условиям рассчитывается по формуле:
Э  Ткал. ( Цт. - Ст.) + Тав. ( Цт. Кштр. - Ст.)
где Ткал, и Тав. - количество тепла, отпущенного потребителям с помощью мобильного теплового пункта в период капитального и аварийного ремонта стационарного теплового пункта, Гкал;
Цт. и Ст. - тариф на тепло и себестоимость тепла, руб/Гкал;
Кштр - кратный коэффициент штрафных санкций за аварийную непоставку тепла.
В частности, годовой экономический эффект от применения мобильного теплового пункта мощностью 10 МВт при годовом коэффициенте использования 10%, из которых 8% приходятся на использование при плановых капитальных ремонтах и 2% на аварийные работы с К  5, тарифе на тепло 20 тыс. руб./Гкал и себестоимости 16 тыс.руб./Гкал составляет около 150 млн.руб., следовательно, мобильный тепловой пункт при данных условиях и его стоимости около 100 млн.руб. ( ориентировочная оценка ) начнет приносить приобретающей его организации прибыль уже после первого года эксплуатации. При повышении коэффициента использования и тарифа на тепло, прибыль существенно возрастает. Кроме того, здесь учтены только первые два условия получения прибыли.
Источники информации, использованные в описании:
1.Теплоснабжение /А.А.Ионин, Б.М.Хлыбов, В.Н.Братенков, Е. Н. Терлецкая. - М.: Стройиздат, 1982, с.267.
2.Эксплуатация тепловых пунктов и систем теплопотребления: Справочник /В. П. Витальев, В. Б. Николаев, Н. Н. Сельдин. - М.: Стройиздат, 1988, с.211 (прототип).
6-$402fV/g
-