Коаксиальный кабель

Полезная модель относится к области электричества, в частности к кабелям. Полез-ная модель может быть использована в качестве силового концентричного кабеля с поливинилхлоридной изоляцией.
Уже известны силовые кабели с поливинилхлоридной изоляцией, например, кабели типа АВАШв с алюминиевыми проводниками по ГОСТ 16442-80 1. В данных кабелях проводники в виде алюминиевых жил, изолированных поливинилхлоридным пластикатом, скручены и имеют наружный покров в виде шланга из полихлорвинила. Существенный недостаток данных кабелей заключается в их конструкции, которая допускает несанкционированное подключение к-линии посторонних потребителей с целью хищения электроэнергии.
Известны также коаксиальные кабели, содержащие внутренний одножильньм и внешний многожильный проводники, например описанные в книге Н. И. Белоруссова и др. «Электрические кабели, провода и шнуры 2. Конструкция такого кабеля предотвращает несанкционированного подключения к линии посторонних потребителей. Однако, данные кабели не предназначены для передачи переменного тока, а внутренние проводники для таких кабелей изготавливаются из дорогой высококачественной меди.
Задачей заявляемой полезной модели является создание коаксиального кабеля, который бы предотвращал несанкционированный доступ к линии посторонних потребителей с целью хищения
М. кл.: Н 01 В 9/04
электроэнергии и выполнял бы функции силового кабеля.
Поставленная задача решается тем, что в известном коаксиальном кабеле (содержащем внутренний одножильный и внешний многожильный проводники) внутренний одножильный и внешний многожильный проводники выполнены из алюминия, а количество жил внешнего проводника N и сечение внутреннего одножильного проводника S связано соотношением 3N  113 - 2s. При этом одна или несколько жил внешнего многожильного проводника может быть замеш;ена стальными жилами. Такая замена целесообразна для кабелей с малым номинальным сечением проводников, например б мм- и менее.
Полезная модель иллюстрируется чертежом, где изображено поперечное сечение коаксиального кабеля с внешним проводником, содержащим 31 жилу. Цифрами на чертеже обозначены: 1 - внутренний проводник, 2 - изоляция из поливинилхлоридного пластиката, 3 внещний многожильный проводник, 4 - внешняя оболочка из поливинилхлоридного пластиката или силанольносшиваемого полиэтилена. Внутренний проводник 1 выполнен одножильным из алюминиевой проволоки круглого сечения. Внешний проводник 3 выполнен из ряда алюминиевых жил круглого сечения, удерживаемых на одинаковом расстоянии от внутреннего проводника 1 изолирующим слоем 2 из поливинилхлоридного пластиката. Номинальное сечение внутреннего проводника 1 равно сумме номинальных сечений жил внешнего проводника 3, при этом количество жил внешнего проводника 3, обозначенное буквой N, и сечение внутреннего проводника 1, обозначенное буквой s, связано соотношением: 3N:
113 - 2s. Так, например, если сечение s внутреннего проводника 1 равно 16 мм, то количество N жил внешнего проводника 3 будет равно 27; если сечение s внутреннего проводника 1 равно 10 мм% то количество N жил внешнего проводника 3 будет равно 31; если сечение s внутреннего проводника 1 равно 6 мм, то количество N жил внешнего проводника 3 будет равно 33. В кабелях малого диаметра (от б мм и меньше) стальные жилы выполняют функцию несуш;его троса, для чего пять алюминиевых жил из тридцати трёх для данного сечения заменены стальными жилами. Данное соотношение определено эмпирически путём подбора сечений s до величин, обеспечивающих работоспособность кабеля при испытаниях его на пробой испытательным напряжением 2000 В, 50 Гц. От внешних воздействий кабель заш,иш,ён внешней оболочкой 4 из поливинилхлоридного пластиката или силанольносшиваемого полиэтилена.
Коаксиальный кабель данной конструкции может быть использован для передачи и распределения электрической энергии в силовых и осветительных сетях на переменное напряжение до 450 В, частоты до 400 Гц. Физические свойства жил проводников 1 и 3, а также изолируюш,его слоя 2 и внешней оболочки 4 позволяют кабелю выдерживать изгиб на угол 90° вправо и влево от исходного положения по радиусу, равному пяти диаметрам кабеля. Целевое назначение данного кабеля - подвод электрической энергии к электросчётчику потребителя, при этом за счёт конструкции кабеля исключается возможность несанкционированного подключения к нему на этом участке посторонних потребителей. К тому же, отсутствие
в данном кабеле дорогостоящих материалов определяет низкую стоимостью затрат на его производство.
Ссылочная литература:
1.ГОСТ 16442-80. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия.
2.Н. И. Белоруссов и др. Электрические кабели, провода и шнуры. Справочник. Энергоатомиздат, 1987. С. 346 - 348.