Автоматика показала «Фокус»

В торгово-развлекательном центре «Фокус» в Челябинске выявлены серьезные нарушения требований пожарной безопасности. Во время рейда надзорных органов оповещение на случай пожара включилось лишь после многочисленных попыток, при этом громкость голосового сигнала была ниже предельного минимального уровня. По словам сотрудников МЧС, объект не готов обеспечить пожарную безопасность посетителей и сотрудников. Генеральный управляющий ТРЦ Павел Смолин сообщил, что в причинах сбоя автоматики будут разбираться специалисты. По его словам, во время испытаний на прошлой неделе все системы исправно работали. Предварительные результаты проверок 17 челябинских ТРЦ планируется представить на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям 4 апреля.

2 апреля в Челябинске завершаются проверки соблюдения требований пожарной безопасности в торгово-развлекательных комплексах, проводимых по поручению Генпрокуратуры РФ в связи с трагедией в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». В последний день сотрудники надзорных органов побывали в ТРЦ «Фокус» и выявили ряд серьезных нарушений.

«Предварительно установлено, что система автоматической пожарной защиты в этом здании находится в неработоспособном состоянии. Отсутствует взаимодействие автоматических систем между собой: оповещения, пожаротушения и пожарной сигнализации. Мы можем сделать вывод, что объект обеспечивать безопасность не готов. Системы работают исключительно в ручном режиме, что не допускается требованиями пожарной безопасности, добиться автоматической сработки не удалось»,— сообщил “Ъ-Южный Урал” исполняющий обязанности начальника отдела государственного пожарного надзора по Челябинску Андрей Смирнов. Так, в ходе рейда с участием сотрудников МЧС, прокуратуры и полиции в автоматическом режиме не удалось запустить основные насосы системы пожаротушения, которые должны подавать воду по противопожарному трубопроводу в случае возгорания. Во время проверки дымовых датчиков с помощью дымогенератора в подвальном помещении, торговых залах, кинотеатре и детской комнате пожарная сигнализация в большинстве случаев не срабатывала, а если оповещение включалось, то с большой задержкой. Кроме того, по словам проверяющих, звук голосового оповещения недостаточно громкий — 68 дБ при предельном минимальном уровне 75 дБ, например, во время киносеанса зрители в зале могут его просто не услышать. Также с перебоями срабатывали и кнопки пожарной тревоги.

Генеральный управляющий ТРЦ «Фокус» Павел Смолин не смог объяснить причины неработоспособности системы. «Я так понимаю, что-то случилось с компьютером, он подвисал и очень долго перегружался, в связи с этим произошли некоторые сбои и задержки при оповещении. Специалисты будут разбираться и приводить систему в порядок»,— сообщил господин Смолин. По его словам, после событий в Кемерово на прошлой неделе в здании три дня подряд проверялись все пожарные системы, и они работали в штатном режиме.

Отметим, в ходе проверки все эвакуационные выходы в ТРЦ были открыты и свободны. На положенных местах имелись огнетушители и пожарные рукава. Кроме выездного рейда, сотрудники МЧС проверят противопожарную документацию комплекса, в том числе сертификаты на отделочные материалы.

По данным и.о. начальника городского отдела государственного пожарного надзора Андрея Смирнова, 3 апреля информация по проверкам 17 челябинских ТРК (ранее сообщалось о 16) будет передана в органы прокуратуры для принятия мер реагирования. «Общую картину здесь нельзя выверить. Каждый ТРК индивидуален, мы будем делать выводы по каждому. Есть случаи и на других объектах, где системы пожарной защиты не сработали или сработали частично. На некоторых системы исправны. Будет организован контроль за устранением выявленных нарушений. Думаю, повторные рейды пройдут в течение месяца»,— сообщил господин Смирнов. По его данным, неработоспособность систем автоматической пожарной защиты грозит для ТРК административными штрафами в размере до 150 тыс. руб.

Ранее министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко сообщал, что результаты проверок ТРЦ Челябинска на пожарную безопасность будут представлены 4 апреля на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Четырехэтажный ТРЦ «Фокус» (площадь 65 тыс. кв.м), расположенный в Курчатовском районе Челябинска, открылся в 2006 году. Комплекс стал одним из первых торгово-развлекательных центров современного формата в городе. Его возведение и ввод в эксплуатацию сопровождались рядом скандалов. Так, разрешение на строительство третьего этапа первой очереди объекта было получено через несколько лет после открытия — в 2010 году. А в 2008 году ТРЦ требовала закрыть прокуратура из-за нарушений пожарной безопасности. Сегодня первые два этажа комплекса занимают магазины и заведения общепита, а третий и четвертый отданы под развлечения — кинотеатр «Этажи», детский город «Чадоград», детский парк развлечений «Мегалэнд» и другие места массового пребывания несовершеннолетних.