Проверка время-токовых характеристик автоматических выключателей бытового назначения

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Проверка время-токовых характеристик автоматических выключателей бытового назначения

Ю. В. Харечко,

доцент, кандидат технических наук

В электроустановках зданий для защиты электрических цепей от сверхтока, а также для защиты людей от поражения электрическим током широко применяют автоматические выключатели бытового и аналогичного назначения, соответствующие требованиям ГОСТ Р 50345 [1], который разработан на основе стандарта МЭК 608981 1995 г. [2]. Перед применением в электроустановках зданий эти автоматические выключатели иногда подвергают испытаниям, позволяющим установить соответствие их время-токовых характеристик требованиям ГОСТ Р 50345. Однако часто испытания автоматических выключателей проводят таким образом, что доброкачественные автоматические выключатели признают некондиционными. Причиной этого, прежде всего, является несоответствие методик проведения испытаний автоматических выключателей требованиям к подобным испытаниям, изложенным в стандарте.

В настоящей статье приведены основные требования ГОСТ Р 50345 к характеристикам расцепления автоматических выключателей, а также изложена методика проверки их время-токовых характеристик.

Расцепитель сверхтока автоматического выключателя

Для осуществления защиты от сверхтока каждый защищенный полюс автоматического выключателя оснащают расцепителем2 сверхтока, который инициирует размыкание автоматического выключателя (с выдержкой времени или без нее), когда электрический ток в расцепителе превышает предопределенное значение. Расцепитель сверхтока обычно представляет собой комбинацию расцепителя перегрузки, который ориентирован на защиту от перегрузки, и расцепителя короткого замыкания, ориентированного на защиту от короткого замыкания.

Расцепитель перегрузки обычно имеет обратно-зависимую выдержку времени. То есть время его срабатывания находится в обратной зависимости от значения сверхтока, протекающего в главной цепи автоматического выключателя. Расцепитель короткого замыкания вызывает размыкание автоматического выключателя без выдержки времени — за промежуток времени менее 0,1 с.

Время-токовая характеристика расцепителя сверхтока доброкачественного автоматического выключателя (рис. 1) должна находиться в пределах стандартной время-токовой зоны.

1 В настоящее время действует стандарт МЭК 60898-1 [3], датированный июлем 2003 г. 31 октября 2008 г. на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (www.gost.ru) было опубликовано уведомление, в котором указано, что на основе действующего стандарта МЭК 60898-1 разработан проект нового национального стандарта, устанавливающего требования к автоматическим выключателям бытового назначения.

2 Расцепитель представляет собой устройство, механически связанное с автоматическим выключателем или встроенное в него, которое освобождает удерживающее приспособление в механизме автоматического выключателя и вызывает его автоматическое размыкание.

Рис. 1. Время-токовая характеристика расцепителя сверхтока автоматического выключателя

Стандартная время-токовая зона

Основные параметры стандартных время-токовых зон автоматических выключателей представлены в таблице 6 ГОСТ Р 50345 (в статье — табл. 1).

Параметры стандартных время-токовых зон действительны для автоматических выключателей, оперирующих при контрольной температуре калибровки, равной 30 °С, в специальных условиях, которые, в частности, предусматривают последовательное соединение полюсов автоматических выключателей.

Для стандартной время-токовой зоны автоматического выключателя установлены следующие условные параметры, используемые при испытаниях «а» и «Ь»:

условное время, равное 1 ч для автоматических выключателей с номинальным током до 63 А включительно и 2 ч — с номинальным током свыше 63 А;

условный ток нерасцепления 1п; — установленный электрический ток, который автоматический выключатель способен проводить условное время без расцепления: 1п; = 1,13 1п;

условный ток расцепления I; — установленный электрический ток, вызывающий расцепление автоматического выключателя в пределах условного времени: I; = 1,45 1п.

Параметры стандартных время-токовых зон автоматических выключателей'

3

Таблица 1

Испытание Тип мгновенного расцепления4 Испытательный ток Начальное состояние Пределы времени расцепления или нерасцепления Требуемый результат

а В, С, D 1,13 In5 Холодное6 г $ 1 ч (при 1п < 63 А) г $ 2 ч (при Гп > 63 а) Без расцепления

b В, С, D 1,45 In Сразу за «а» г < 1 ч (при 1п < 63 А) Ь < 2 ч (при 1п > 63 а) Расцепление

c В, С, D 2,55 In Холодное 1 с < г < 60 с (при 1п < 32 А) 1 с < г < 120 с (при 1п> 32 А) Расцепление

d В 3,00 In Холодное г $ 0,1 с Без расцепления

С 5,00 In

D 10,00 In

e В7 5,00 In Холодное г < 0,1 с Расцепление

С 10,00 In

D 50,00 In

3 В стандарте МЭК 60898 эта таблица названа «Время-токовые характеристики оперирования» («Time-current operating characteristics»), а в ГОСТ Р 50345 — «Время-токовые рабочие характеристики». В то же время рассматриваемая таблица задает параметры 12 стандартных время-токовых зон для автоматических выключателей.

4 В головке таблицы 6 ГОСТ Р 50345 записано иначе: «Тип защитной характеристики». Однако в тексте стандарта отсутствуют какие-либо разъяснения того, что следует понимать под типом защитной характеристики. Буквами «В», «С» и «D» в стандарте обозначены типы мгновенного расцепления автоматических выключателей.

5 In - номинальный ток автоматического выключателя — установленный изготовителем электрический ток, который автоматический выключатель способен проводить в продолжительном режиме при определенной контрольной температуре окружающего воздуха.

6 Испытания при «холодном» начальном состоянии автоматического выключателя выполняют при контрольной температуре калибровки без предварительного пропускания электрического тока через его главную цепь.

7 В таблице 6 стандарта для испытания «e» вместо типов мгновенного расцепления В, С и D ошибочно указаны типы A, В и С.

Стандартная время-токовая зона автоматического выключателя в области сверхтоков, которые равны или меньше нижней границы диапазона токов мгновенного расцепления, незначительно изменяется в зависимости от конкретного типа мгновенного расцепления. В области сверхтоков, превышающих нижнюю границу диапазона токов мгновенного расцепления, стандартная время-токовая зона автоматического выключателя существенно зависит от типа мгновенного расцепления.

Параметры стандартной время-токовой зоны автоматического выключателя, представленные в табл. 1, имеют логические ошибки для испытаний «а» и <^». Действительно, если следовать логической связи между временем расцепления и результатом автоматического оперирования, то, с одной стороны, автоматические выключатели при испытании «а» не должны срабатывать в течение любого промежутка времени, превышающего условное время, равное одному или двум часам. При испытании <^» автоматические выключатели не должны размыкаться в течение промежутка времени более 0,1 с. То есть при указанных в табл. 1 испытательных токах автоматические выключатели могут не размыкаться в течение суток, недели, месяца, года. Нельзя признать допустимым подобное «быстродействие» автоматического выключателя для испытания <^», когда через его главную цепь протекает, например, десятикратный номинальный ток.

С другой стороны, указанные параметры стандартной время-токовой зоны «допускают» срабатывание автоматических выключателей за промежуток времени, меньший условного времени при испытании «а», и 0,1 с —при испытании <^». Иными словами, автоматический выключатель может разомкнуть свои главные контакты мгновенно. Такое быстродействие автоматического выключателя, особенно при испытании «а», вряд ли допустимо.

В то же время из требований к проведению проверки время-токовой характеристики автоматического выключателя, которые представлены в подразделе 9.10 «Проверка характеристики расцепления» ГОСТ Р 50345, следует иная интерпретация стандартной время-токовой зоны (в отличие от представленной в табл. 1). Рассмотрим указанные требования более подробно.

Пропускание условного тока нерасцепления 1п;, равного 1,13 1п, через все полюсы автоматического выключателя, находящегося в холодном начальном состояния, в течение условного времени не должно приводить к его расцеплению. По завершению этой проверки в течение 5 с электрический ток через автоматический выключатель плавно увеличивают до условного тока расцепления I;, равного 1,45 1п. При указанном испытательном токе авто-

матический выключатель должен расцепиться в течение условного времени.

Иными словами, при пропускании через главную цепь автоматического выключателя электрического тока, равного 1,13 1п, не должно происходить его расцепления в течение одного или двух часов. То есть в таблице 6 стандарта и соответствующей ей таблице 1 статьи для результата испытания «а» «без расцепления» время нерасцепления должно быть задано следующим образом: £ < 1 ч (при 1п < 63 А) и £ < 2 ч (при 1п > 63 А)8.

Информация, приведенная в табл. 1 для испытания «Ь», соответствует требованиям, изложенным в подразделе 9.10 ГОСТ Р 50345.

При пропускании электрического тока, равного 2,55 1п, через все полюсы автоматического выключателя, начиная от холодного состояния, он должен расцепиться в течение промежутка времени не менее 1 с и не более 60 с при номинальном токе автоматического выключателя до 32 А включительно или 120 с при номинальном токе свыше 32 А. Процитированные требования подраздела 9.10 стандарта также хорошо согласуются с данными рассматриваемой таблицы для испытания «с».

Если, начиная от холодного состояния, через все полюсы автоматического выключателя пропускают электрический ток, равный 3 1п, 5 1п и 10 1п соответственно для типов мгновенного расцепления В, С и D, то расцепление автоматического выключателя должно происходить за промежуток времени не менее 0,1 с. При пропускании через все полюсы автоматического выключателя, начиная от холодного состояния, электрического тока, равного 5 1п, 10 1п и 50 1п (соответственно для типов мгновенного расцепления В, С и D), он должен расцепиться за промежуток времени менее 0,1 с.

Результатом испытания в таблице 6

ГОСТ Р 50345 (табл. 1 статьи) должно быть указано «расцепление», так как при появлении электрических токов в главных цепях автоматических выключателей, равных 3 1п, 5 1п и 10 1п, должно происходить их расцепление за промежуток времени более 0,1 с. Однако здесь следует указать не только минимальное, но и максимальное время, в течение которого автоматические выключатели должны расцепиться. Максимальное время определяется граничными значениями стандартной время-токовой зоны расцепителя сверхтока с обратнозависимой выдержкой времени, параметры которой представлены в анализируемой таблице для испытаний «а», «Ь» и «с».

Иными словами, в таблице 6 стандарта для испытания следует указать как минимальное, так и максимальное время расцепления для автоматических выключателей с типом мгно-

8 В аналогичной таблице 7 стандарта МЭК 60898-1 результатом испытания «а» указано: «без расцепления». Пределы времени нерасцепления заданы так: t < 1ч (при 1п < 63 А) и £ < 2 ч (при 1п > 63 А). То есть в стандарте МЭК 60898-1 анализируемая логическая ошибка устранена.

венного расцепления В, С и D при испытательных токах, соответственно равных 3 1п, 5 1П и 10 1п. Минимальное время соответствует времени мгновенного расцепления, а максимальное время — верхнему временному пределу стандартной время-токовой зоны расцепителя сверхтока с обрат-нозависимой выдержкой времени. Интервал времени расцепления для испытания «а» должен ограничиваться с двух сторон: 0,1 с < Ь < ХХ с9

Высказанное предложение подтверждает информация, которая содержится в изменениях, внесенных в 1996 г. в европейский стандарт EN 60898, который в основном соответствует стандарту МЭК 60898. Эти изменения уточняют временные параметры стандартных время-токовых зон автоматических выключателей для испытания «а» (табл. 2), а также корректируют методику проверки время-токовых характеристик автоматических выключателей при испытательных токах, равных 3 1п, 5 1п и 10 1п.

Проверку характеристики расцепления автоматического выключателя можно проводить при температуре окружающего воздуха, которая отлична от 30 °С, корректируя соответствующим образом испытательные токи. Однако увеличение или уменьшение испытательных токов (против нормативных токов, указанных в табл. 1) не должно превышать 1,2 % на 1°С соответственно уменьшения или увеличения температуры, при которой выполняют проверку, относительно контрольной температуры калибровки, равной 30 °С.

Изменение температуры окружающего воздуха сказывается на характеристике расцепления авто-

матического выключателя. Однако, как указано в ГОСТ Р 50345, изменение температуры окружающего воздуха от минус 5 до + 40 °С не должно сопровождаться существенным ее изменением.

Параметры стандартной время-токовой зоны установлены для условий протекания испытательного тока через все полюсы многополюсного автоматического выключателя. Поэтому характеристика расцепления многополюсного автоматического выключателя изменяется, если электрический ток в его главной цепи протекает только через один защищенный полюс.

Стандартом установлены пределы изменения характеристик расцепления. Двухполюсный автоматический выключатель с двумя защищенными полюсами должен расцепиться в пределах условного времени при протекании через один его полюс электрического тока, равного 1,1 условного тока расцепления (начиная от холодного состояния). Трехполюсный и четырехполюсный автоматические выключатели должны расцепиться в течение условного времени при протекании через один защищенный полюс электрического тока, равного 1,2 условного тока расцепления.

На характеристику расцепления автоматического выключателя также могут влиять условия монтажа. Например, размещение нескольких автоматических выключателей в одной оболочке приводит к незначительному изменению их характеристик расцепления, обусловленному тем, что температура воздуха внутри оболочки повышается.

Таблица 2

Параметры стандартных время-токовых зон автоматических выключателей

Испытание Тип мгновенного расцепления Испытательный ток Начальное состояние Пределы времени расцепления или нерасцепления Требуемый результат

В 3,00 1п 0,1 с < Ь < 45 с

а С 5,00 1п Холодное 0,1 с < Ь < 15 с (1п < 32 А) 0,1 с < Ь < 30 с (1п > 32 А) Расцепление

Б 10,00 1п 0,1 с < Ь < 4 с

9 В таблице 7 стандарта МЭК 60898-1, в которой установлены параметры стандартных время-токовых зон, результатом испытания «а» указано «нерасцепление». Предел времени нерасцепления задан в стандарте иначе: 1 < 0,1 с. Однако подобное задание параметров стандартной время-токовой зоны для испытания «а» имеет логическую ошибку. Автоматический выключатель при предусмотренных стандартом испытательных токах может расцепиться в течение секунды, минуты, часа, суток, недели, месяца и даже года. В таблицах 7 стандарта МЭК 60898-2 [4] и разработанного на его основе ГОСТ Р МЭК 60898.2 [5] для испытания «а» установлен противоположный результат: «расцепление». Пределы времени расцепления указаны в стандарте корректно: для типа мгновенного расцепления В — 0,1 с < Ь < 45 с (1п < 32 А) или 0,1 с < Ь < 90 с (1п > 32 А), для типа С — 0,1 с < Ь < 15 с (1п < 32 А) или 0,1 с < Ь < 30 с (1п > 32 А).

Ш1ШШШ

Стандартные диапазоны токов мгновенного расцепления

10

Методика проверки время-токовых характеристик автоматических выключателей

В ГОСТ Р 50345 для каждого типа мгновенного Для проверки время-токовых характеристик

расцепления установлены следующие стандартные диапазоны токов мгновенного расцепления 11: тип В — свыше 3 1п до 5 1п; тип С — свыше 5 1п до 10 1п; тип D — свыше 10 1п до 50 1п12. Если в главной цепи автоматического выключателя протекает электрический ток, величина которого равна нижней границе стандартного диапазона токов мгновенного расцепления (3 1п, 5 1п, 10 1п), то автоматический выключатель должен расцепиться за промежуток времени более 0,1 с, но менее 45 с или 90 с (тип мгновенного расцепления B), 15 с или 30 с (тип ^ и 4 с или 8 с (тип D) соответственно при номинальном токе до 32 А включительно и более 32 А (см. табл. 2). То есть нижняя граница стандартного диапазона токов мгновенного расцепления не является током мгновенного расцепления.

При протекании в главной цепи автоматического выключателя электрического тока, равного верхней границе стандартного диапазона токов мгновенного расцепления (5 1п, 10 1п, 20 1п), он должен расцепиться за промежуток времени менее 0,1 с. То есть верхняя граница стандартного диапазона токов мгновенного расцепления представляет собой максимально допустимое значение тока мгновенного расцепления. Любой сверхток, превышающий верхнюю границу стандартного диапазона токов мгновенного расцепления, тем более, должен вызывать мгновенное расцепление автоматического выключателя.

В том случае, если значение электрического тока, протекающего в главной цепи автоматического выключателя, находится между нижней и верхней границами стандартного диапазона токов мгновенного расцепления, он может расцепиться либо с незначительной выдержкой времени (несколько секунд), либо без выдержки времени (менее 0,1 с). Фактическое время срабатывания конкретного автоматического выключателя определяется его индивидуальной время-токовой характеристикой. Ток мгновенного расцепления автоматического выключателя также определяется его индивидуальной время-токовой характеристикой.

автоматических выключателей можно использовать испытательный стенд13 , упрощенная принципиальная схема которого приведена на рис. 2.

Главную цепь испытываемого автоматического выключателя подключают к выводам испытательного стенда Х1 и Х2, присоединенным ко вторичной обмотке понижающего трансформатора Т2. С помощью автотрансформатора Т1 устанавливают значения испытательных токов в главной цепи автоматического выключателя. Максимально допустимое значение испытательных токов для рассматриваемого испытательного стенда равно 300 А.

Рис. 2. Упрощенная принципиальная схема испытательного стенда для проверки время-токовых характеристик автоматических выключателей:

Т1 — автотрансформатор; Т2 — понижающий трансформатор; A — амперметр; Х1, Х2 — выводы испытательного стенда, к которым подключают автоматический выключатель

Для измерения испытательных токов и времени их протекания в главной цепи автоматического выключателя применяют прибор «Висмут—М»14 с подключенным к нему датчиком тока, в качестве которого используют токовые клещи М 97 В (на рис. 2 прибор «Висмут—М» с датчиком тока условно обозначен как амперметр). Прибор «Висмут—М» имеет диапазон измерения интервалов времени от 0,001 до 9999 с. Абсолютная погрешность измерения времени ±5 мс. С токовыми клещами М 97В прибор «Висмут—М» измеряет переменные токи в диапазоне от 0,005 до 300 А.

10 В ГОСТ Р 50345 эта характеристика автоматического выключателя названа «стандартный диапазон мгновенного расцепления». В стандарте МЭК 60898 она имеет такое же наименование — «standard range of instantaneous tripping». Однако это наименование нельзя признать удачным. Мгновенное расцепление не может иметь какой-либо диапазон. Оно либо происходит, либо нет. В требованиях стандартов речь идет о диапазонах, в которых находятся минимальные электрические токи, вызывающие мгновенное расцепление автоматических выключателей. То есть стандарты устанавливают диапазоны, в которых должны находиться токи мгновенного расцепления. Поэтому рассматриваемую характеристику автоматического выключателя более правильно назвать стандартным диапазоном токов мгновенного расцепления.

11 Под током мгновенного расцепления понимают минимальный электрический ток, вызывающий автоматическое срабатывание автоматического выключателя без выдержки времени.

12 В стандарте МЭК 60898-1 верхняя граница стандартного диапазона токов мгновенного расцепления для типа мгновенного расцепления D установлена равной 20 Jn. Для специальных автоматических выключателей, имеющих тип мгновенного расцепления D, верхняя граница может быть увеличена до 50 Jn. Стандарт EN 60898 установил для автоматических выключателей рассматриваемую границу равной 20 Jn.

13 Испытательный стенд разработан в МИЭЭ.

14 Прибор «Висмут—М» выпускает МИЭЭ.

Рассмотрим методику проверки время-токовых характеристик автоматических выключателей на примере автоматического выключателя с номинальным током 16 А и типом мгновенного расцепления С. Температуру окружающего воздуха примем равной 20 °С.

Во время испытаний автоматические выключатели присоединяют к выводам испытательного стенда Х1, Х2. При этом полюсы многополюсных автоматических выключателей должны быть соединены последовательно.

Если температура окружающего воздуха отлична от контрольной температуры калибровки, равной 30 °С, то испытательные токи, указанные в таблице 6 ГОСТ Р 50345 (см. табл. 1 и 2), должны быть увеличены (для более низкой температуры) или уменьшены (для более высокой температуры). Изменение испытательного тока должно быть не более 1,2 % на 1 °С отклонения температуры окружающего воздуха от 30 °С.

Поправочный коэффициент кт, учитывающий изменение испытательного тока в зависимости от температуры окружающего воздуха, можно рассчитать по формуле 15:

кт = 1 + 0,012 (30 — Т),

где 30 — контрольная температура калибровки, °С;

Т — температура окружающего воздуха при испытаниях, С.

При температуре окружающего воздуха 20 °С поправочный коэффициент будет равен: кт = 1 + 0,012 (30 — 20) = 1,12.

Значения испытательных токов должны быть увеличены в 1,12 раза. То есть они должны быть равными: для испытания «а» — 1,12 х 1,13 1п = 1,27 1п; для испытания «Ь» — 1,12 х 1,45 1п = 1,62 1п; для испытания «с» — 1,12 х 2,55 1п = 2,86 1п; для испытания — 1,12 х 5,00 1п = 5,60 1п; для испытания «е» — 1,12 х 10,00 1п = 11,20 1п.

Перед каждым испытанием вместо автоматического выключателя к выводам испытательного стенда Х1, Х2 подключают калибровочный резистор, имеющий сопротивление, равное сопротивлению главной цепи испытываемого автоматического выключателя. Этот резистор используют для калибровки испытательной цепи. Изменяя с помощью автотрансформатора Т1 напряжение на первичной обмотке понижающего трансформатора Т2, в цепи калибровочного резистора устанавливают испытательный ток, значение которого указанно в таблице 6 ГОСТ Р 50345 для выполняемого испытания. Значение испытательного тока измеряют прибором «Висмут—М».

После калибровки испытательной цепи вместо резистора к выводам испытательного стенда Х1, Х2 подключают проверяемый автоматический выключатель и прибором «Висмут—М» проводят измерение времени расцепления или нерасцепления.

В табл. 3 приведены значения максимальных сопротивлений полюсов автоматических выключателей, которые получены расчетным путем на основе значений максимальных потерь мощности, приведенных в таблице 12 ГОСТ Р 50345. Эти данные позволяют приближенно оценить сопротивление главной цепи испытываемого автоматического выключателя и подобрать сопротивление калибровочного резистора.

Таблица 3 Максимальные потери мощности в автоматических выключателях и максимальные сопротивления их полюсов

Номинальный ток, А Максимальная потеря мощности на один полюс автоматического выключателя, Вт Максимальное сопротивление одного полюса автоматического выключателя, Ом

от до включительно

- 10 3,0 0,08316

10 16 3,5 0,035

16 25 4,5 0,018

25 32 6,0 0,010

32 40 7,5 0,007

40 50 9,0 0,006

50 63 13,0 0,005

63 100 15,017 0,004

100 125 20,0 0,002

Испытание «a». К выводам испытательного стенда Х1, Х2 подключают калибровочный резистор и в испытательной цепи устанавливают ток, равный 1,27 х 16 = 20,3 А. Затем вместо резистора к выводам Х1, Х2 подключают автоматический выключатель. Доброкачественный автоматический выключатель не должен сработать в течение 1 ч.

Испытание «Ы>. По истечении 1 ч ток в испытательной цепи в течение 5 с увеличивают до 1,62 х 16 = 25,9 А. Измеряют время расцепления автоматического выключателя. Доброкачественный автоматический выключатель должен сработать в течение 1 ч.

По завершению испытания «Ь» автоматический выключатель следует остудить до «холодного» начального состояния, при котором температура

15 Если отсутствуют значения поправочных коэффициентов, предоставляемых изготовителем автоматического выключателя.

16 Расчет максимального сопротивления одного полюса автоматического выключателя выполнен для наименьшего предпочтительного значения номинального тока, установленного в ГОСТ Р 50345 равным 6 А. Однако выпускают автоматические выключатели, имеющие номинальные токи, которые меньше 6 А, например: 0,16; 0,20; 0,25; 0,3; 0,5; 0,75; 1,0; 1,6; 2; 3; 4 А. Сопротивление одного полюса автоматического выключателя, имеющего такой номинальный ток, будет существенно больше 0,083 Ом.

17 Максимальные потери мощности на один полюс автоматического выключателя при номинальном токе более 63 А отсутствуют в таблице 12 ГОСТ Р 50345. Эти данные заимствованы из таблицы 15 стандарта МЭК 60898-1.

Ш1ШШШ

проводящих частей автоматического выключателя (прежде всего, температура теплового расцепителя перегрузки) станет равной температуре окружающего воздуха — 20 °С.

Испытание «с». К выводам испытательного стенда Х1, Х2 подключают калибровочный резистор и в испытательной цепи устанавливают ток, равный 2,86 х 16 = 45,8 А. Затем вместо резистора к выводам Х1, Х2 подключают «холодный» автоматический выключатель. Измеряют время расцепления автоматического выключателя. Доброкачественный автоматический выключатель должен сработать в течение промежутка времени более 1 с, но менее 60 с.

По завершению испытания «с» автоматический выключатель следует остудить до «холодного» начального состояния.

Испытание «^>. К выводам испытательного стенда Х1, Х2 подключают калибровочный резистор и в испытательной цепи устанавливают ток, равный 5,60 х 16 = 89,6 А. Затем вместо резистора к выводам Х1, Х2 подключают «холодный» автоматический выключатель. Измеряют время расцепления автоматического выключателя. Доброкачественный автоматический выключатель должен сработать в течение промежутка времени более 0,1 с, но менее 15 с.

По завершению испытания автоматический выключатель следует остудить до «холодного» начального состояния.

Испытание «е». К выводам испытательного стенда Х1, Х2 подключают калибровочный резистор и в испытательной цепи устанавливают ток, равный 11,20 х 16 = 179,2 А. Затем вместо резистора к выводам Х1, Х2 подключают «холодный» автоматический выключатель. Измеряют время расцепления автоматического выключателя. Доброкачественный автоматический выключатель должен сработать в течение промежутка времени менее 0,1 с.

Заключение

Во время испытаний автоматических выключателей обычно совершают следующие ошибки:

при проведении испытаний в помещении, имеющем температуру окружающего воздуха менее 30 °С, не увеличивают значения испытательных токов, указанных в таблице 6 ГОСТ Р 50345. При этом возможно превышение фактического времени расцепления доброкачественного автоматического выключателя относительно нормативного времени расцепления для испытаний «Ь» и, особенно, «с»;

при испытаниях многополюсных автоматических выключателей испытательные токи пропускают только через один полюс. При этом возможно превышение фактического времени расцепления доброкачественного автоматического выключателя относительно нормативного времени расцепления для испытаний «Ь» и, особенно, «с»;

по завершению испытаний «а» и «Ь» «горячие» автоматические выключатели сразу подвергают испытанию «с». При этом возможно срабатывание доброкачественного автоматического выключателя за промежуток времени менее 1 с;

для регулирования испытательных токов используют тиристоры, которые сильно искажают синусоидальную форму этих токов. При этом возможно несовпадение фактического времени расцепления доброкачественного автоматического выключателя с нормативным временем расцепления для испытаний и «е».

Любое отступление от изложенной выше методики проверки время-токовых характеристик автоматических выключателей приводит к некорректным результатам испытаний, на основании которых нельзя установить факт соответствия или несоответствия характеристики расцепления автоматического выключателя требованиям ГОСТ Р 50345.

Литература

1. ГОСТ Р 50345—99 (МЭК 60898—95). Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. — М.: ИПК «Изд-во стандартов», 2000.

2. International standard IEC 60898. Electrical accessories. Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations. Second edition. — Geneva: IEC, 1995-02.

3. International standard IEC 60898-1. Electrical accessories. Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations. Part 1: Circuit-breakers for a. c. operation. Edition 1.2. — Geneva: IEC, 2003-07.

4. International standard IEC 60898-2. Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations. Part 2: Circuit-breakers for a. c. and d. c. operation. Edition 1.1. — Geneva: IEC, 2003-07.

5. ГОСТ Р МЭК 60898.2—2006. Выключатели автоматические для защиты от сверхтоков электроустановок бытового и аналогичного назначения. Ч. 2. Выключатели автоматические для переменного и постоянного тока. — М.: Стандартинформ, 2006.