ШКАФ УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ (ШУР-10)

Полезная модель относится к области электротехники и предназначена для приема, распределения и учета электрической энергии в трансформаторных подстанциях, в сетях с напряжением 380 В с частотой 50 Гц, а также для защиты отходящих линий при перегрузках и коротких замыканиях.
Известен Шкаф низкого напряжения модернизированный с разъединителем IZER-1200 А (ШНН-МИ) (Свидетельство РФ №26691, Н02 В 7/06, 2002 г.) состоящий из шинных мостов, разъединителей и предохранителей, отличающийся тем, что имеет три ряда фазных шин, расположенных горизонтально сверху вниз и имеющих отводы на потребителей.
Известен Щиток учетно-распределительный (Патент №31059, Н02 В 1/01-1/06, 2003 г.) содержащий счетчик электрической энергии и соединенный с ним отключающий аппарат, линейные аппараты защиты от перегрузок и короткого замыкания расположенные в нижнем отсеке щитка и соединенные с конечными потребителями электрической энергии посредством кабеля, а также содержит пятипроводную систему.
Целью данной полезной модели является уменьшение габаритов путем совмещения функций учета, распределения электроэнергии и ящика собственных нужд в одном шкафу, а также улучшение дизайна и эргономических характеристик устройства.
Шкаф учетно-распределительный представляет из себя металлический шкаф (см. фиг.1) состоящий из двух частей: вводно-учетной (1) и распределительной (2).
Вводно-учетная часть состоит из трех отсеков: вводного (3), отсека приборов контроля и учета (4) и отсека ящика собственных нужд (5). Во вводном отсеке располагаются вводной разъединитель (6), а в отсеке приборов учета и контроля находятся: электросчетчик (7) и приборы контроля, а именно три амперметра (8) по фазам А, В, С и вольтметр (9) для контроля напряжения с переключателем фазного напряжения. Счетчик электрической энергии снабжен испытательной коробкой (10) для проведения поверки. Счетчик электрической энергии и измерительные приборы подключены к измерительным цепям через трансформаторы тока (11).
Электросчетчик связан посредством провода через трансформаторы тока с шинами, отходящими от вводного разъединителя. Также через трансформаторы тока связаны
амперметры, а вольтметр связан с шинами вводного разъединителя через переключатель. Между трансформаторами тока и счетчиком стоит испытательная коробка.
В распределительной части расположены: шинный мост (12), предохранительные планки (13) и кабельный отсек, закрываемый дверью (14) и имеющий скобу для крепления отходящих кабелей (15).
Вводно-учетная часть отделяется от распределительной металлической перегородкой, также и вводной отсек отделен от отсека учета и контроля и ящика собственных нужд перегородкой.
Подводка напряжения осуществляется через шину (16), а отходящие кабели присоединяются снизу.
Электрическая схема приведена на фиг.2.
Работает устройство следующим образом: при подаче напряжения на вводные шины происходит учет электроэнергии и последующее ее распределение с помощью шинного моста на отходящие линии, защищенные от перегрузок и коротких замыканий предохранителями, установленными на предохранительных планках.
Для использования электроэнергии на обслуживание и ремонт подстанции используется ящик собственных нужд, имеющий
розетки для включения электроинструмента или дополнительного освещения и возможность переключения на резервную линию питания.