КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БРОНИРОВАННЫЙ

Полезная модель относится к кабельной отрасли промышленности, а именно к конструкции кабеля, предназначенного для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой до 100 Гц. Кабель может быть использован в электрических сетях постоянного тока при значениях напряжения в 2,5 раза больше соответствующего номинального значения переменного напряжения.
Данный тип кабеля предназначен для нужд народного хозяйства и поставки на экспорт.
Наиболее близким аналогом разработки является техническое решение: кабель контрольный с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, выпрессованным разделительным слоем из ПВХ пластиката, броней из стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, выпускаемые по ГОСТ 1508. [1]
Предлагаем кабель контрольный содержащий не менее четырех медных токопроводящих жил равного сечения, скрученные между собой; по скрученным жилам наложена изоляция из поливинилхлоридного пластиката; по изоляции произведена обмотка из лент полиэтилентерефталатной пленки и крепированной бумаги, выполняющая роль разделительного слоя; по разделительному слою наложена броня из стальных лент; поверх брони наложен защитный шланг в соответствии с ГОСТ 7006 «Защитные покровы кабелей»; в той частности защитный покров из ПВХ пластиката пониженной горючести. [3]
Вид климатического исполнения УХЛ (макроклиматические районы с умеренным и холодным климатом), В (во всех макроклиматических районах на суше и на море) категория размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. [4]
Кабель не должен распространять горение при испытании в пучках по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22. [6]
Кабель предназначен для прокладки в кабельных сооружениях, помещениях, в сооружениях метрополитенов, в т.ч. в пожароопасных и взрывоопасных зонах, при отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации, при температуре окружающей среды от минус 50°С до плюс 50°С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°С и с VI степенью жесткости по ГОСТ 20.57.406. [5]
Допускается прокладка кабеля в трубах и в земле (в траншеях) на отдельных участках кабельной трассы при условии дополнительной защиты от механических повреждений.
Кабель может быть проложен без предварительного подогрева при температуре не ниже минус 7°С.
н
н
Минимальный радиус изгиба 10*D, где D - наружный диаметр кабеля.
Максимальная длительно допустимая температура нагрева жил кабеля при эксплуатации 70°С.
Срок службы контрольного кабеля должен быть не менее 25 лет.
Преимущество разработки по сравнению с аналогом заключается в том, что это приводит: к снижению трудоемкости, одновременно накладывая обмотку и броню; к снижению себестоимости кабеля, не ухудшая ее характеристик.
Фигура 1:
1 - основная жила;
2 - ПВХ изоляция;
3 - полиэтилентерефталатная пленка;
4 - крепированная бумага;
5 - стальная оцинкованная лента;
6 - защитный шланг.
Сведения, подтверждающие возможность осуществления полезной модели
На фиг.1 изображен кабель, который содержит четыре основные жилы (1). На основные жилы наложена с вакуумированием изоляция из ПВХ пластиката (2); основные жилы с изоляцией скручиваются между собой в кабель; скрученные жилы обматывают двумя лентами с перекрытием полиэтилентерефталатной пленкой (3) и двумя лентами с перекрытием крепированной бумаги (4) выполняющие роль разделительного слоя; по разделительному слою накладывается с перекрытием броня из двух стальных оцинкованных лент (5); с защитным шлангом из ПВХ пластиката пониженной горючести (6) с кислородным индексом не менее 30.
Литература:
1. Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией - ГОСТ 1508-78.
2. Кабели контрольные ОТУ - ГОСТ 26411-85.
3. Покровы защитных кабелей. Конструкция и типы, технические требования и методы испытаний - ГОСТ 7006-72.
4. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды - ГОСТ 15150-69.
5. Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний, ГОСТ 20.570406-81.
6. Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А. - ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005.