КАБЕЛЬ ДЛЯ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Полезная модель относится к кабельной технике, а именно к конструкции электрических кабелей преимущественно для цепей управления и контроля, предназначенных для присоединения измерительных преобразователей и испытательных механизмов к программно-техническим средствам автоматических систем управления технологическим процессом, а также для систем противопожарной защиты.
Известны кабели управления и контроля марки КПВ, имеющие токопроводящие медные жилы, изолированные полиэтиленом, скрученные в сердечник концентрическими повивами, и оболочку из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). В каждом повиве имеется одна счетная и одна направляющая жила, отличающиеся цветом изоляции от всех остальных жил в повиве и между собой. (Белорусов Н.И. и др. «Электрические кабели, провода и шнуры»; Энергоиздат, М., 1987, с.536).
Однако, такие кабели имеют изолированные жилы, нескрученные в пары, и не имеют отличительной расцветки изоляции каждой жилы, что вызывает необходимость прозвонки каждой жилы при проведении монтажных работ, а также не соответствуют требованиям по нераспространению горения при групповой прокладке и при горении выделяют значительное количество дыма и коррозионно-активных продуктов горения.
Наиболее близким из числа известных к предлагаемому по совокупности признаков является кабель для цепей управления и контроля марки КУППнг(А)-LS, который содержит изолированные термопластичным безгалогенным материалом на основе полимерной композиции токопроводящие жилы, скрученные в пары, которые скручены в элементарные четырехпарные пучки, скрученные в свою очередь в сердечник, поверх которого последовательно наложена поясная изоляция, экран из алюмополимерной ленты и оболочка из термопластичного безгалогенного материала на основе полимерной композиции (патент РФ на полезную модель №83875, 2009 г.).
Указанные кабели имеют высокие показатели пожарной безопасности: не распространение горения при групповой прокладке и при горении выделяют незначительное количество дыма и коррозионно активных продуктов горения. У порядочная структура сердечника кабеля и расцветки изоляции токопроводящих жил позволяет уменьшить время затрачиваемое на проведение монтажных и контрольных работ.
Существенным недостатком такого кабеля является большой радиус изгиба кабеля, высокая жесткость кабеля при изгибах, обрыв токопроводящих жил при многократных изгибах кабеля.
Поставленная задача заключалась в разработке пожаробезопасной конструкции электрического кабеля стойкого к многократным изгибам, обладающего повышенной гибкостью и меньшим радиусом изгиба, что обеспечивает удобство прокладки и монтажа кабелей и возможности его подвижной прокладки.
Технический результат достигается тем, что в электрическом кабеле, содержащем изолированные термопластичным безгалогенным материалом на основе полимерной композиции токопроводящие жилы, скрученные в пары, которые скручены в элементарные четырехпарные пучки, скрученные в свою очередь в сердечник, поверх которого последовательно наложены поясная изоляция, экран и оболочка из термопластичного безгалогенного материала на основе полимерной композиции, токопроводящие жилы выполнены многопроволочными, скрученными из медных или медных луженых проволок.
В предпочтительном варианте кабеля каждая изолированная многопроволочная жила во всех парах каждого элементарного пучка имеет свою основную расцветку, отличающуюся от основной расцветки изоляции жил других пар элементарного пучка, а также имеет дополнительную маркировку, отличную от дополнительной маркировки изоляции жил других элементарных пучков.
В одном из вариантов, кабель может иметь поверх каждой токопроводящей многопроволочной жилы термический барьер из слюдосодержащей ленты или стекловолокна.
В другом из вариантов исполнения, кабель может иметь поверх поясной изоляции или в качестве поясной изоляции обмотку из стеклоленты или стеклослюденитовой ленты.
В следующем варианте исполнения, кабель может иметь экран из алюмополимерной ленты или в виде оплетки из медных или медных луженых проволок.
Термопластичный безгалогенный материал характеризуется следующими показателями:
кислотное число рН -
не менее 4,3;
содержание газов галогенных
кислот в пересчете на HCl при горении
и тлении -
не более 5,0 мг/г;
удельная проводимость водного раствора
с адсорбированными продуктами дымо-
и газовыделения -
не более 10,0 мкСм/мм
Полезная модель поясняется чертежом, на котором показан кабель в разрезе. Кабель для цепей управления и контроля содержит многопроволочные-токопроводящие жилы 1, на каждую из которых наложена изоляция 2 из полимерной композиции, не содержащей галогенов. Изолированные многопроволочные жилы скручены в пару, скрученные в элементарные четырехпарные пучки 3, которые в свою очередь скручены в сердечник 4. Элементарные пучки обмотаны нитями или лентами разного цвета 5. Поверх сердечника последовательно наложены поясная изоляция 6 из полимерного материала, экран 7 из металлической или металлополимерной ленты с контактной медной луженой проволокой 8, оболочка 9 из полимерной композиции, не содержащей галогенов.
Технология изготовления кабеля базируется на использовании промышленного кабельного оборудования и заключается в следующем.
Волочение и отжиг медной проволоки для медных токопроводящих жил 1 производят на волочильных машинах с установкой отжига.
Скрутка медных проволок в многопроволочные токопроводящие жилы осуществляется на крутильных машинах, обеспечивающих малые шаги скрутки.
Токопроводящие жилы 1 изолируют полимерной композицией, не содержащей галогенов 2 на экструзионной линии, имеющей экструдер с диаметром шнека (45-120) мм.
Изолированные жилы скручивают в пару, пары в элементарные пучки 3, которые обматывают нитями или лентами 5 и скручиваются в сердечник 4 на крутильных машинах рамочного фонарного типа или машинах SZ-скрутки.
Наложение поясной изоляции 6 из полимерного материала, экрана 7 из металлической или металлополимерной ленты с контактной медной луженой проволокой 8 производят на крутильных машинах или совмещают с операцией наложения оболочки 9. Оболочку 9 из полимерной композиции, не содержащей галогенов накладывают на экструзионной линии с диаметром шнека (90-250) мм.
Многопроволочные токопроводящие жилы кабеля обеспечивают повышенную гибкость кабеля и стойкость кабеля к многократным изгибам и позволяют уменьшить радиус изгиба кабеля, что существенно облегчает прокладку кабеля и увеличивает плотность его монтажа в стойках управления.