Проведение экспертизы промышленной безопасности газораспределительных пунктов, включая диагностирование технического состояния оборудования и внутренних газопроводов

Проведение экспертизы промышленной безопасности газораспределительных пунктов, включая диагностирование технического состояния оборудования и

внутренних газопроводов Царьков С. В.

Царьков Сергей Вячеславович / Tsarkov Sergey Vjacheslavovich - эксперт высшей квалификации в области

промышленной безопасности, директор,

ЗАО «Инвесттехноком», г. Люберцы, Московская область

Аннотация: в настоящей статье затрагиваются вопросы проведения экспертизы промышленной безопасности (далее по тексту экспертиза) газораспределительных пунктов (далее по тексту ГРП), включая диагностирование технического состояния оборудования и внутренних газопроводов, применяемых на объекте экспертизы. Используя многолетний опыт работы в данном направлении, автор статьи рассматривает основные этапы проведения экспертизы, обращая внимание на типовые проблемы, возникающие при реализации договоров на экспертизу ГРП, приводит возможный алгоритм проведения диагностирования технического состояния оборудования и газопроводов ГРП.

Ключевые слова: экспертиза промышленной безопасности ГРП, эксплуатационная документация. Диагностирование технического состояния оборудования. Подготовка и заключение договора на экспертизу ГРП.

Организация ЗАО «Инвесттехноком» имеет большой опыт проведения экспертизы ГРП. С 2003 года и по настоящее время заключено более 500 договоров и проведено более 2000 экспертиз оборудования, газопроводов и зданий ГРП.

Как правило, заказчиками проведения экспертизы ГРП являются крупные газораспределительные организации (далее по тексту ГРО), осуществляющие эксплуатацию сетей газораспределения городов, районов или же целых областей. Однако иногда заказчиком проведения экспертизы ГРП может быть крупное промышленное предприятие или же теплоснабжающая организация муниципального подчинения.

Опыт проведения экспертизы промышленной безопасности ГРП позволяет сделать вывод о том, что чем крупнее организация, тем более качественно организована эксплуатация объектов, хранение проектной и исполнительной документации, ведение эксплуатационной документации. Эти факторы напрямую определяют качество и сроки проведения экспертизы ГРП.

Основными руководящими документами при проведении экспертизы ГРП являются:

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в ред. от 13.07.2015 № 233-ФЗ) (1) ;

- Приказ Ростехнадзора от 14.11.2013г. № 538 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» (в ред. Приказа Ростехнадзора от 03.07.2015 № 266) (2);

- «Методика проведения экспертизы промышленной безопасности и определения срока дальнейшей эксплуатации газового оборудования промышленных печей, котлов, ГРП, ГРУ, ШРП и стальных газопроводов» (утв. НП «СЭЦ промышленной безопасности» 10.06.2003) (5).

Экспертиза газопроводов и газового оборудования (технических устройств) выполняется на основании письменного обращения предприятия (далее - Заказчика) на выполнение конкретной работы. Заказчик одновременно с обращением представляет экспертной организации технологическую и техническую документацию на газопроводы и газовое оборудование (технические устройства) по перечню п. 5.3 данных Методических указаний. Подготовительные работы, проводимые экспертной организацией, включают:

- изучение технической и эксплуатационной документации газопроводов и газового оборудования (технических устройств);

- составление индивидуальных программ (Приложения N 1, 2, 3) экспертизы газопроводов и газового оборудования (технических устройств);

- оформление договора (5. п. 4.1, 4.2).

На стадии подготовки и заключения договора необходимо подготовить и согласовать с заказчиком календарный план-график проведения экспертизы. Если в договор включается несколько объектов, подлежащих экспертизе, при подготовке план-графика необходимо учесть особенности проведения экспертизы на каждом из объектов. При этом учитывается:

- место нахождения объекта экспертизы;

- наличие пропускного режима на объекте;

- другие факторы, способные повлиять на сроки проведения экспертизы.

При наличии у заказчика экспертизы большого количества объектов, подлежащих экспертизе, оптимально, с точки зрения сроков выполнения договора по проведению экспертизы, включить в договор максимально возможное количество объектов. Это позволит экспертной организации дифференцированно подойти к выполнению экспертизы на каждом из объектов. Например, на одном из

объектов не проведен текущий ремонт и нет акта на его проведение, или же не предоставлена в полном объеме необходимая документация. Экспертная организация может выполнить на этом объекте возможную часть работ и переключиться на выполнение работ на другом объекте без нарушения графика по договору в целом.

После согласования плана - графика проведения экспертизы с заказчиком и подписания договора экспертная организация приступает к проведению диагностирования технического состояния газопроводов и оборудования, применяемых на объекте. При проведении диагностирования технического состояния газопроводов и оборудования необходимо выполнить:

1. Визуальный осмотр элементов газопровода в пределах ГРП, ГРУ, ШРП, газового оборудования, электрооборудования и измерение обнаруженных дефектов:

- наружной поверхности металла газопровода;

- наружной и внутренней поверхности ПСК, ПЗК, РДУК, ПКН, фильтра.

2. Магнитопорошковая или капиллярная (цветная) дефектоскопия:

- угловых сварных соединений приварки ответвлений, штуцеров, фланцев на ширину 100 мм от сварного шва.

3. Ультразвуковая толщинометрия стенок газопровода (в пределах ГРП, ГРУ, ШРП), гибов, стенок стальных элементов оборудования.

4. Контроль сплошности сварных швов ультразвуковым (рентгенографическим) методом:

- кольцевые сварные швы - 100%;

- места пересечений кольцевых и продольных сварных швов - 100%.

5. Измерение твердости.

6. Электрические измерения:

- проверка эффективности действия изолирующих фланцевых соединений.

7. Испытания на прочность и плотность (выполняются раздельно для высокой и низкой стороны) (5. приложение 2).

При проведении диагностирования технического состояния газопроводов и оборудования ГРП необходимо особое внимание уделить техническому состоянию регуляторов давления и предохранительных клапанов. Контроль технического состояния необходимо проводить при полной разборке оборудования. Результаты проведенного ранее планового текущего ремонта, отраженные в акте, могут быть приняты экспертной организацией только к сведению. Полная разборка оборудования ГРП позволит, кроме всего, проверить возможность и стабильность работы резервной линии (байпаса). Важно при проведении диагностирования оборудования внутри здания ГРП соблюдать последовательность проведения работ. Необходимо помнить, что перед началом работ необходимо провести контроль загазованности помещения. Работы по диагностированию технического состояния оборудования ГРП возможно выполнять только при наличии наряда-допуска, оформленного эксплуатационной организацией в установленном порядке. Подробные методики и состав выполняемых работ по диагностированию приведены в «Методике проведения экспертизы промышленной безопасности и определения срока дальнейшей эксплуатации газового оборудования промышленных печей, котлов, ГРП, ГРУ, ШРП и стальных газопроводов» (утв. НП «СЭЦ промышленной безопасности» 10.06.2003) (5).

По результатам проведенного диагностирования составляются протоколы установленной формы. Результаты проведенного диагностирования технического состояния оборудования и газопроводов ГРП, наряду с другими данными, будут использованы экспертами при подготовке заключения экспертизы.

Литература

1. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных

производственных объектов» (в ред. от 13.07.2015 № 233-ФЗ) (Система нормативов NORMACS, сетевая версия 3.0.27.220, № NRMS10-11875, зарегистрировано на ООО «НТЦ Анклав»).

2. Приказ Ростехнадзора от 14.11.2013г. № 538 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» (в ред. Приказа Ростехнадзора от 03.07.2015 № 266) (Система нормативов NORMACS, сетевая версия 3.0.27.220, № NRMS10-11875, зарегистрировано на ООО «НТЦ Анклав»).

3. «Методика проведения экспертизы промышленной безопасности и определения срока дальнейшей эксплуатации газового оборудования промышленных печей, котлов, ГРП, ГРУ, ШРП и стальных газопроводов» (утв. НП «СЭЦ промышленной безопасности» 10.06.2003).