Способ контроля технического состояния электроэнергетических объектов

1. Способ контроля технического состояния электроэнергетических объектов, в котором полную дефектность контролируемого объекта, находящегося под напряжением, определяют по электромагнитному излучению оборудования этого объекта, отличающийся тем, что измеряют в эквивалентных условиях для контролируемого и однотипного с ним эталонного объектов энергетические спектры электромагнитных излучений горизонтальной поляризации сразу всего оборудования указанных объектов на частотах совместного действия белых шумов и квазигармонических колебаний с резонансными частотами добротных колебательных цепей оборудования этих объектов, выделяют и фиксируют в измеренных спектрах интенсивности белых шумов, а полную дефектность контролируемого объекта определяют путем сравнения фиксированных интенсивностей белых шумов в энергетических спектрах излучений горизонтальной поляризации для контролируемого и эталонного объектов, причем дефектность объекта, определяют, как слабую, умеренную, сильную или опасную, если интенсивность белых шумов в энергетических спектрах излучений горизонтальной поляризации для контролируемого объекта, превышает такой показатель в эталонном объекте, на величину, соответственно до 15, от 15 до 30, от 30 до 45 и свыше 45 dB.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что энергетические спектры электромагнитных излучений горизонтальной поляризации измеряют посредством стандартной промышленной аппаратуры.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что измерительную аппаратуру размещают в средней части контролируемого или эталонного объекта, непосредственно над или под высоковольтным вводом высоковольтных линий электропередачи рядом с высоковольтными открытыми распределительными устройствами, а основной рекомендуемый частотный диапазон измерений находится в низкочастотной части области действия белого шума, на частотах f=3-300 MHz или, в запасном варианте на частотах f=3-3000 MHz.