УСТАНОВКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОДЫ

го03126б58
УСТАНОВКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОДБ1
Полезная модель относится к области водоочистки, а именно к устройствам санитарного исполнения для получения высокоочищенной воды для нищевых, медицинских и фармацевтических целей и может быть использовано в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках, фармацевтических лабораториях, теплоэнергетике, микроэлектронной промышленности, а также в других сферах, связанных с использованием особо чистой воды.
Известны установки для получения воды на основе ее электрохимической обработки (Авт. Св. СССР № 572436, кл. С 02 F 1/46, 1975; Авт. Св. СССР №1125206, кл. С 02 F 3/52, 1983; Авт. Св. СССР №1125000, кл. В 01 D 19/02, 1982). Установка, как правило, включает в себя блоки ультрафильтрации, сорбции на активированных углях, электрохимической обработки, удаления осадка и систему трубопроводов.
Недостатком данных установок является относительно невысокая степень очистки и малая продолжительность фильтроцикла.
Известна установка для получения особо чистой воды (Авт. св. СССР №1125203, кл. С 02 F 1/46, 1984) включающая в себя блоки фильтрации, сорбции и обработки воды в диафрагменных электролизерах с нерастворимыми электродами, при котором анолит направляют на подпитку потока воды перед сорбцией, а католит после каждой ступени электролиза поступает на следующую с отведением потока из последней ступени на подпитку исходной воды, отбор обработанной воды потребителем.
МКл.С02Р9/00
Основным недостатком установки является недостаточная степень очистки воды от микроорганизмов и нирогенных веществ бактериального и животного происхождения, которые вызывают у раненых ( пострадавших в чрезвычайных ситуациях) повышение температуры, изменения в картине крови, увеличение проницаемости капилляров и др.
Наиболее близкой по достигаемому эффекту к заявляемому устройству является установка многостадийной обработки воды, которая содержит блок предварительной подготовки и подачи исходной воды, блоки очистки с использованием ультра- и микрофильтрации, блок озонирования, блок электролизной обработки воды в диафрагменных электролизерах с нерастворимыми электродами, узел отбора обработанной воды потребителю, насосы, трубопроводы, КИП, вентили и сборники очищенной воды (пат. РФ №2094393, 1997, кл. С02 F 9/00). Очистку проводят за счет неоднократного последовательно-параллельного цикла комплексного воздействия ультрафиолетового облучения, озонирования и электролизной ионизации воды.
Недостатком установки является технологическая сложность, громоздкость, ненадежность в эксплуатации, большие энергозатраты.
Задачей, решаемой авторами, являлось создание более надежной и мобильной установки.
Разработанная авторами установка (общая схема представлена на фиг.1) состоит из следующих блоков:
-блока предварительной подготовки исходной воды (БПП) 1, в состав которого входят блок грубой механической очистки (БГМО) 2; накопительная емкость исходной воды (НЕИВ) 3 и повышающий насос с частотным регулированием (HI) 4;
-блока предварительной очистки (БПО) 5, в состав которого входят блок обезжелезивания (ВО) 6; - блок дехлорирования и удаления органики (БДО) 7; БУ - блок умягчения (БУ) 8;
(ООУ) 11, блок деионизации (БД) 12, блок электродеионизации (БЭД) 22,
блок ультрафильтрационных элементов (БУФЭ) 13;
- накопительная емкость чистой воды (НЕЧВ) 14с фильтром «дыхания (ФД)
Отдельные элементы установки соединяются трубопроводами, снабженными вентилями, клапанами, дросселями и иной запорно-регулирующей аппаратурой.
БПП 1 может дополнительно содержать узел эжектирования воздуха в исходную воду (УПЭ) 15 и/или устройство принудительного насыщения исходной воды воздухом на базе воздушного компрессора (УПН) 16. В состав БПО 5 может дополнительно входить электролитная установка (ЭУ) 17, в БГО 9 - блок химической мойки блока обратноосмотических элементов (БХМ) 18, повышающие насосы (Н2 и НЗ) 19 и 20.
В целях контроля и регулирования работы установки в блоках размещены датчики электропроводности, датчики водородного показателя рН, датчики и реле давления, манометры, расходомеры и иные приборы и оборудование.
Основными отличиями заявляемой установки от прототипа являются включение БПО 5 на основе фильтрационных модулей БО 6, БДО 7, БУ 8, а также включение в БГО 9 установки ООУ 11 и блоков БД 12 и БЭД 22.
БО 6 представляет собой, как правило, фильтр насыпного типа, в котором используется многослойная засыпка, состоящая из: гидроантрацита Р, смеси каталитической засыпки Birm и гидроантрацита N, кварцевого песка и гравия протравленного.
БДО 7 представляет собой, как правило, фильтр насыпного типа, в котором используется многослойная загрузка, состоящая из угля активированного, импрегнированного серебром, засыпки КДФ для дехлорирования воды и удаления органики и протравленного гравия.
ропористого анионита (скаванжера) в хлор-форме для поглощения органики, снижения щелочности воды и углекислоты, и слоя сильнокислотного катионита в натриевой форме для умягчения воды. Модуль может быть оборудован системой санирования гипохлоритом натрия, нолучаемого с помощью электролизной установки для преобразования хлорида натрия в гипохлорит натрия.
ООУ 11 состоит, по крайней мере, из двух ступеней, каждая из которых состоит из одного или нескольких последовательно соединенных обратноосмотических элементов, объединенных в блок БОЭ, и повыщающих насосов с частотным регулированием и гидроаккумулятором. Во второй ступени ООУ вместо обратноосмотических элементов могут быть установлены ультрафильтрационные элементы, объединенные в блок БУФЭ.
Отбор фильтрата из одного или нескольких последовательно соединенных мембранных элементов, как правило, проводится с обоих концов общей трубки сбора фильтрата каждого мембранного модуля, что обеспечивает отсутствие застойных зон в линии фильтрата. Линия фильтрата может быть снабжена циркуляционной петлей с насосом и запорной арматурой санитарного исполнения для постоянной или периодической циркуляции фильтрата по петле, что позволяет ограничивать рост микроорганизмов, осуществлять химическую мойку мембранных элементов и эффективную санитаризацию линии фильтрата в мембранном модуле.
БД 12 может быть размещен самостоятельно или между 1-ой и 2-ой ступенями УОО с возможностью направления концентрата со 2-ой ступени обратно на вход БД 12. В случае выполнения БД 12 в виде установки электродеионизации концентрат поступает в НЕЧВ 3.
Управление установкой осуществляется, как правило, в автоматическом режиме или может обеспечиваться непосредственно оператором.
Установка работает следующим образом. Вода очищается от грубых механических примесей в БГМО 2 и поступает в НЕИВ 3, где при необходимости насыщается кислородом с помощью УПЭ 15 или УПН 16 и поступает под действием HI в БПО 5, где последовательно подвергается обезжелезиванию, дехлорированию, удалению органических примесей и умягчению. Затем осуществляется ее доочистка от примесей в ВМФ 10, в первой ступени ООУ 11, деионизация в БД 12 и/или БУФЭ 13 и доочистка от пирогенов и частиц размерами от 500 до 100 кило Дальтон во второй ступени УОО 11, после чего вода поступает НЕЧВ 14.
Заявляемая установка позволяет получать до 150 м в час особо чистой стерильной воды.
jXX.v.