КАБЕЛЬ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ

Полезная модель относится к области электротехники, а именно к конструкциям кабелей с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке, предназначенных для электрических установок сигнализации, централизации и блокировки, пожарной сигнализации и автоматики. Известен кабель, содержащий сердечник, состоящий из скрученных, изолированных полимерной изоляцией из полиэтилена токопроводящих жил, поверх которого последовательно наложены поясная изоляция из полимерной ленты и полимерная оболочка из ПВХ-пластиката [1]. Однако, данный кабель не обеспечивает требованию по нераспространению горения кабельных изделий, расположенных в пучках, по ГОСТ Р МЭК 332-3-96. Кроме того, оболочка из ПВХ-пластиката при горении выделяет токсичные, коррозионно-активные газы, содержащие НСl, что приводит к отравлению людей и порче приборов и оборудования. Аналогичный по конструкции кабель с оболочкой из полиэтилена, хотя и выделяет в условиях пожара незначительное количество токсичных, коррозионно-активных газов, но распространяет
г
горение при одиночной прокладке и тем более при прокладке в пучках.
Наиболее близким из числа известных к предлагаемому по технической сущности является кабель, содержащий сердечник из скрученных токопроводящих жил, изолированных полимерной изоляцией, поясную изоляцию из полимерной ленты, и оболочку из полимерного материала Полимерный материал модифицирован кремнийорганическим эластомером [2].
Недостатком известного кабеля является невысокая пожаробезопасность.
При воздействии пламени на кабель образуются горящие капли, которые способствуют распространению горения. Поставленная задача заключалась в разработке конструкции кабеля при прокладке в пучках, отвечающего требованию по
нераспространению горения по ГОСТ Р МЭК 332-3-96 и не выделяющего при горении значительного количества токсичных и коррозионно-активных продуктов горения.
Данная задача решена тем, что кабель для сигнализации и блокировки содержит сердечник, состоящий из скрученных токопроводящих изолированных полиэтиленом медных жил, поверх которого последовательно наложены поясная изоляция из полимерной ленты и полимерную оболочку, дополнительно содержит поверх оболочки защитный покров, включающий броню и полимерный защитный шланг, выполненный из материала следующего состава, маc.%.:
Тригидрат оксида алюминия
50-70
Фенолформальдегидная новолачная смола
1-4
Борат цинка
2-5
Полиэтиленовый воск
2-5
Полиэтилен высокой плотности, модифицированный
малеиновым ангидридом - Полибонд 3009
2-5
1,3,5-триметил-2,4,6-трис(3,5-ди-трет-бутил-
4-гидроксибензил)бензол - Ирганокс 1330
0,05-0,2
Бензолпропионовой кислоты, 3,5-бис(1,1-диметилэтил)-
4-гидрокси-,2-[3-[3,5-бис(1,1-диметиэтил)-4-гидроксифенил]-1-
оксопропил]гидразид - Ирганокс MD 1024
0,1-0,5
Сополимер этилена с винилацетатом
остальное
По одному из вариантов исполнения междужильное пространство сердечника кабеля дополнительно содержит слой гидрофобного заполнителя. Предлагаемое техническое решение поясняется чертежом. На чертеже изображен кабель в поперечном разрезе.
Кабель содержит токопроводящие жилы 1, изолированные полиэтиленом 2, поясную изоляцию 3 из полимерной ленты и оболочку 4. Пространство между изолированными жилами может быть заполнено гидрофобным заполнителем 5. Кабель содержит защитный покров 6, содержащий броню с защитным шлангом 7.
Ниже приводятся сведения, подтверждающие возможность осуществления полезной модели.
На экструзионной линии на токопроводящую жилу 1 накладывают изоляцию 2 из полиэтилена. Изолированные жилы с помощью крутильной машины скручивают в сердечник или в элементарные пучки, которые затем скручивают в сердечник. Междужильное пространство сердечника может быть заполнено гидрофобным заполнителем 5, после чего с помощью лентообмоточной машины или продольно производят наложение поясной изоляции 3 из полимерных лент, и с помощью экструдера производят наложение оболочки 4 из композиции указанного выше состава. Поверх оболочки 4 наложена броня 6 и защитный шланг 7 из материала, указанного выше состава.
Используемый в составе материала сополимер этилена с винилацетатом выпускается отечественной промышленностью (ТУ 6-05-1636-97).
Борат цинка выпускается ГУП «Унихим С ОЗ» по ТУ 113-07-015-91. Полиэтиленовый воск выпускается фирмой "Clariant", Германия Тригидрат оксида алюминия производится фирмой "Martinswerk", Германия. Фенолформальдегидная новолачная смола выпускается ОАО «Карболит», Ирганокс 1330 и Ирганокс MD 1024 производятся фирмой Ciba, Швейцария. Образец предлагаемого кабеля был испытан на нераспространение горения по методике ГОСТ Р МЭК 332-3-96, моделирующей условия пожара, на степень кислотности выделяемых газов и удельную проводимость по ГОСТ Р МЭК 607.54-2-99.
Результаты испытаний приведены в таблице.
Показатель
Предлагаемый кабель
Норма
1. Нераспространениегорения кабелей,расположенных в пучках
Длинапрогоревшейчасти 1,3-1,6м
Длина прогоревшей частине более 2,5 мГОСТ Р МЭК 332-3-96
2. рН
не менее 4,3
3. Удельная проводимость
4,951,3 мкСм/мм
ГОСТ Р МЭК 60754-2-99не более 10 мкСм/ммГОСТ Р МЭК 60754-2-99
Светопроницаемость продуктов горения предлагаемого кабеля составляет 75-85% по сравнению с 10-15% для кабеля с оболочкой из ПВХ-пластиката.
Таким образом, технический результат заключается в повышении стойкости кабелей к распространению горения, уменьшении выделения токсичных и коррозионно-активных продуктов горения кабеля.
Источники информации
1. ГОСТ Р 51312-99 «Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке», ИПК Издательство стандартов, 1999.
2. N. McKieman и др. "The development of a cost effective internal telephone cable having good fire retardancy and the lowest possible halogen content". Plastics in Telecommunication, London, Sept. 1998