СПОСОБ КОНТРОЛЯ ДВОЙНОГО ЛОЖНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОЛОВНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЛИНИИ КОЛЬЦЕВОЙ СЕТИ
CONTROL METHOD OF DOUBLE FALSE TRIPPING OF MASTER CIRCUIT BREAKER IN LINE OF RING NETWORK

Изобретение относится к автоматике электрических сетей и предназначено для контроля двойного ложного отключения головного выключателя (ГВ) линии кольцевой сети.
Известен способ контроля ложного отключения секционирующего выключателя в линии кольцевой сети, заключающийся в том, что в момент фиксации падения рабочего тока в начале линии основного источника питания до значения, определяемого нагрузкой линии, подключенной после секционирующего выключателя, и отсутствия броска тока короткого замыкания начинают отсчет времени, равного времени выдержки включения выключателя пункта автоматического включения резерва (АПВ). В момент окончания отсчета этого времени контролируют появление броска тока в начале линии резервного источника питания и, если появляется бросок тока значением, определяемым отключенной нагрузкой линии основного источника питания, то устанавливают факт ложного отключения секционирующего выключателя в линии кольцевой сети [Патент RU №2378754, опубл. 10.10.2010, бюл. №1].
Недостатком известного способа является невозможность осуществления с его помощью контроля двойного ложного отключения ГВ линии кольцевой сети.
Задачей предлагаемого изобретения является расширение функциональных возможностей способа путем получения информации о двойном ложном отключении ГВ линии кольцевой сети.
Согласно предлагаемому способу с момента исчезновения напряжения, рабочего тока и отсутствия броска тока короткого замыкания в линии основного источника питания начинают отсчет времени выдержки АПВ ГВ, при этом контролируют появление напряжения и броска рабочего тока и, если они появятся в момент окончания отсчитываемого времени, а через время окончания выдержки срабатывания защиты ГВ с ускорением исчезнут, то делают вывод о двойном ложном отключении ГВ линии кольцевой сети.
Суть предлагаемого изобретения поясняется чертежами, где
- на фиг.1 представлена структурная схема, содержащая элементы для реализации способа;
- на фиг.2 диаграммы сигналов на выходах элементов, показанных на фиг.1 (см. фиг.1).
Схема (см. фиг.1) содержит: силовые трансформаторы 1 и 2, вводные выключатели 3 и 4, головные выключатели (ГВ) 6 и 7, секционирующие выключатели 8 и 9, выключатели 5 и 10 шинного и сетевого соответственно пунктов автоматического включения резервов, датчик рабочего тока (ДРТ) 11, датчик тока короткого замыкания (ДТКЗ) 12, датчик напряжения (ДН) 13, элементы: НЕ 14, 15 и 16; И 17, 21 и 25; ПАМЯТЬ 18 и 22; ЗАДЕРЖКА 19 и 23; ОДНОВИБРАТОР 20 и 24: регистрирующее устройство (РУ) 26.
Диаграммы сигналов на выходах элементов, показанных на фиг.1, имеют вид (см. фиг.2): 27 - на выходе элемента 11; 28 - на выходе элемента 12; 29 - на выходе элемента 13; 30 - на выходе элемента 14; 31 - на выходе элемента 14; 32 - на выходе элемента 16; 33 - на выходе элемента 17; 34 - на выходе элемента 18; 35 - на выходе элемента 19; 36 - на выходе элемента 20; 37 - на выходе элемента 21; 38 - на выходе элемента 22; 39 - на выходе элемента 23; 40 - на выходе элемента 24; 41 - на выходе элемента 25; 42 - в РУ 26.
1
2
3
Кроме диаграмм выходных сигналов, на фиг.2 также показаны: t - момент времени исчезновения напряжения и рабочего тока; t - момент окончания времени выдержки АПВ ГВ 6; t - момент окончания времени выдержки срабатывания защиты ГВ 6 с ускорением.
Способ осуществляется следующим образом.
В нормальном режиме работа кольцевой сети выключатели 3, 4, 6, 7, 8 и 9 включены, а выключатели 5 и 10 отключены. На выходе ДТКЗ 12 сигнала нет (фиг.2, диагр. 28), т.к. нет тока короткого замыкания. На выходах ДРТ 11 и ДН 13 сигналы есть (фиг.2, диагр. 27 и 29 соответственно), а на выходах элементов НЕ 14 и 16 сигналов нет, поэтому И 17 не сработает и схема находится в режиме контроля.
1
2
2
3
При исчезновении напряжения и рабочего тока, например в момент времени t, вызванное ложным отключением ГВ 6 на выходах элементов НЕ 14 и 16 появятся сигналы (фиг.2, диагр. 30 и 32), которые поступят на первый и третий входы элемента И 17. При этом на втором входе с элемента НЕ 15 уже будет сигнал, поэтому И 17 сработает, появится его выходной сигнал (фиг.2, диагр. 33), который поступит в РУ 26, и там появится информация о том, что выключатель 6 отключился. Также он поступит на вход элемента ПАМЯТЬ 18. Этот сигнал запомнится им (фиг.2, диагр. 34) и поступит на вход элемента ЗАДЕРЖКА 19. С выхода этого элемента сигнал появится через время выдержки АПВ ГВ 6 (фиг.2, диагр. 35, момент времени t) и поступит на вход элемента ОДНОВИБРАТОР 20. Он произведет одно колебание (фиг.2, диагр. 36), его сигнал «сбросит» память с элемента 18 (фиг.2, диагр. 34) и поступит на третий вход элемента И 21. В этот момент времени (t) ГВ 6 включится, в линии появится напряжение и бросок рабочего тока, поэтому на выходах ДРТ 11 и ДН 13 вновь появятся сигналы (фиг.2, диагр. 27 и 29). Эти сигналы поступят на первый и второй входы элемента И 21 и он сработает. Появится его выходной сигнал (фиг.2, диагр. 37), который поступит в РУ 26, и там появится информация об АПВ ГВ 6, также он поступит на вход элемента ПАМЯТЬ 22, где запомнится им (фиг.2, диагр. 38) и поступит на вход элемента, с выхода этого элемента сигнал появится через время выдержки срабатывания защиты ГВ 6 с ускорением (фиг.2, диагр. 39) ОДНОВИБРАТОР 24. Он произведет одно колебание (фиг.2, диагр. 40), этот сигнал «сбросит» память с элемента 22 (фиг.2, диагр. 38) и поступит на третий вход элемента И 25. В этот момент времени (t) ГВ 6 ложно отключится по причине какой-либо неисправности или сбоя в работе системы автоматики. При этом в линии исчезнет напряжение и рабочий ток, поэтому с выходов ДРТ 11 и ДН 13 сигналы исчезнут (фиг.2, диагр. 27 и 29), и появятся выходные сигналы на элементах НЕ 14 и 16 (фиг.2, диагр. 32 и 34), которые поступят на первый и второй входы элемента И 25. Он сработает (фиг.2, диагр.41), его выходной сигнал поступит в РУ 26 и там появится информация о том, что ГВ 6 повторно ложно отключился (фиг.2, диагр. 42).
Таким образом, предлагаемый способ позволяет получать информацию о двойном ложном отключении ГВ линии кольцевой сети.