ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ВАКУУМНЫЙ КОЛОНКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ

Полезная модель относится к электротехнике, а именно к высоковольтному аппаратостроению и касается конструкции высоковольтных вакуумных выключателей колонкового типа наружной установки.
Известен высоковольтный вакуумный выключатель наружной установки с встроенными трансформаторами тока, установленными на высоковольтных вводах и размещенными в баке, заполненном электроизоляционной жидкостью, как правило, трансформаторным маслом [свидетельство РФ на полезную модель №12747, МПК7 H01H 33/66, опубликовано 27.01.2000]. Выключатель достаточно компактен, но наличие в выключателе трансформаторного масла усложняет процесс его эксплуатации, т.к. масло необходимо периодически менять, и способствует повышенной взрыво- и пожароопасности выключателя.
При эксплуатации известного колонкового высоковольтного вакуумного выключателя наружной установки [свидетельство РФ на полезную модель №18862, МПК7 H01H 33/36, опубликовано 20.07.2001], содержащего дугогасительный модуль, снабженный токоотводами и закрепленный на опорном изоляторе, установленном на раме, в котором внешняя изоляция модуля и опорного изолятора выполнена из кремнийорганической резины, требуется отдельно стоящий трансформатор тока, для установки которого необходимы фундамент и несущие конструкции, при этом должны быть выдержаны определенные достаточно большие изоляционные расстояния, что приводит иногда к проблемам в условиях ограниченности площади установки электрооборудования. Кроме
того, установка выключателя с отдельно стоящим трансформатором тока требует дополнительных расходов на монтажные и пусконаладочные работы.
Задачей полезной модели является уменьшение габаритов и упрощение процесса монтажа выключателя с трансформатором тока.
Поставленная задача решается за счет того, что в высоковольтном вакуумном выключателе наружной установки колонкового типа, содержащем дугогасительный модуль, снабженный токоотводами и закрепленный на опорном изоляторе, установленном на раме, в котором внешняя изоляция модуля и опорного изолятора выполнена из кремнийорганической резины, по крайней мере, на одном из токоотводов размещен залитый кремнийорганической резиной трансформатор тока, установленный на закрепленном на раме опорном изоляторе, выполненном из кремнийорганической резины и имеющем ребристую наружную поверхность, внутри которого в изоляционной трубе размещены провода вторичных цепей трансформатора тока.
На чертеже представлен вакуумный выключатель колонкового типа наружной установки с встроенными трансформаторами тока.
Вакуумный выключатель имеет раму 1, на которой установлен на опорном изоляторе 2 дугогасительный модуль 3 с нижним и верхним токоотводами 4 и 5 соответственно. Внешняя изоляция дугогасительного модуля 3 и опорного изолятора 2 выключателя выполнены из кремнийорганической резины. На нижнем 4 и верхнем 5 токоотводах модуля 3 размещены залитые кремнийорганической резиной трансформаторы тока 6 и 7, установленные на опорных изоляторах 8 и 9, закрепленных на раме 1. Внутри опорных изоляторов 8 и 9 в изоляционных трубах проходят провода трансформатора, соединяющие его с измерительными приборами и/или устройствами защиты и управления (на чертеже не показаны). Опорные изоляторы 8 и 9 трансформаторов тока также выполнены из кремнийорганической резины и их внешняя поверхность имеет форму ребер.
Выключатель работает следующим образом. При замкнутых контактах выключателя через него протекает ток, величина которого отслеживается встроенными трансформаторами тока.
Высокая дуго- и трекингостойкость, высокие диэлектрические характеристики, отличная гидрофобность и хорошие механические характеристики (высокая прочность и износостойкость) кремнийорганической резины, которая использована в качестве изоляционного материала в выключателе, а также особая конструкция трансформатора с опорным изолятором позволили объединить модуль выключателя и трансформатор тока в единое целое.
Оснащение вакуумных выключателей колонкового типа встроенными трансформаторами тока позволило значительно упростить процесс монтажа, наладки и обслуживания выключателя, а также сократить расходы на эти виды работ, т.к. не требуется фундаментов и несущих конструкция (как при отдельно стоящих трансформаторах тока), упрощаются ошиновка, процесс сборки вторичных цепей, сокращается потребление расходных материалов. Такое сочетание позволяет упростить конструкцию (выключатель - трансформатор тока) в целом, сделать ее более надежной при сравнительно небольших габаритах устройства и сократить площадь установки электрооборудования в распределительных устройствах.