КОНТАКТНЫЙ БЛОК ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

Описание полезной модели
Полезная модель относится к области электротехнического оборудования, а конкретно к контактному блоку для осуществления коммутаций во взрывоопасных зонах.
Известен ряд контактных блоков этого назначения [1,2,3]. Контактные группы этих устройств выполнены со взрывозащитной вида «е» и помещены во взрывонепроницаемую оболочку «d», в оболочке установлена тяга управления для коммутации контактных групп, контакты для подключения внешних проводников выведены наружу взрывонепроницаемой оболочки и имеют взрывозащиту вида «е». Контактные блоки [1,3] имеют две контактных группы. Контактный блок [2] имеет одну контактную группу, что в сочетании с элементом управления позволяет объединять эти блоки в контактные наборы, содержащие от 1 до 5 контактных групп. Оболочка всех устройств обязательно содержит элементы крепления к корпусу электротехнического аппарата. Конструкция данных элементов не относится к описанию настоящей полезной модели.
Контактные блоки [1,2] могут применяться во взрывоопасных зонах только установленными во взрывозащищенных корпусах со взрывозащитной не менее Ех-е. Контактные блоки [3] могут быть использованы для установки в щиты, выполненные без средств взрывозащиты, однако данная функция реализована как альтернативная и осуществляется с помощью прикрепления к основному корпусу дополнительной герметизирующей оболочки. Конструкция предлагаемого контактного блока предусматривает его исполнение с одной контактной группой, и кроме этого позволяет устанавливать его в корпуса общепромышленного исполнения, с уровнем защиты не менее IP54. Сочетание этих двух характеристик приводит к значительному уменьшению веса и габаритов, как самого контактного блока, так и коммутационных устройств для эксплуатации во взрывоопасных зонах.
Решение поставленной задачи достигается путем помещения контактов для подключения внешних проводников во взрывонепроницаемую оболочку и вывода из нее
через герметизированное отверстие провода необходимой длины для дальнейшего его подключения к схемам питания и управления через клеммы, установленные во взрывозащищенной соединительной коробке. Это позволяет отказаться от использования взрывозащищенного корпуса больших габаритов для размещения и подключения самих контактных блоков, а использовать взрывозащищенный корпус небольшого размера только для подключения внешних проводников.
В предпочтительном варианте полезной модели контактный блок Фиг.1, содержащий одну контактную группу (1), один набор контактов для подключения проводников (2), выполненные со взрывозащитной вида «е» путем соблюдения в конструкции необходимых путей утечки и электрических зазоров, тягу управления (3), со взрывозащитной вида «d», обеспеченной соблюдением в конструкции необходимых значений длины щели и зазора между тягой и втулкой, помещается во взрывонепроницаемую оболочку (4), имеющую выводное отверстие (5) для двухжильного провода в оболочке (6), герметизируемое полимерным компаундом ну глубину не менее 3 мм.
Взрывонепроницаемая оболочка изготавливается из прессованного полиамида, из двух частей имеющих лабиринтное взрывонепроницаемое соединение, собирается по принципу «защелки» и неразъемно после соединения.
Второй вариант полезной модели Фиг.2 предусматривает вывод провода из взрывонепроницаемой оболочки через кабельный ввод. Контактная группа (1), контакты для подключения проводника (2) и тяга управления (3) выполняются и устанавливаются во взрывонепроницаемой оболочке (4) также, как и в первом варианте. Но, во взрывонепроницаемой оболочке (4) предусматривается резьбовое отверстие Мб (5) для установки кабельного ввода (6) для провода с наружным диаметром до 3 мм.
Эскиз установки контактного блока в электрическом аппарате показан на Фиг.3.
Список источников:
1) Блок контактный БКВ, www.velan.ru/view.html?id=30
2) Блоки Harmatex, www.electrotech.technor.no - Components>Harmatex Pushbutton
3) Блоки GHG, http://ceag.ru/the_catalogue/Ceag_katalog_2006/Ceag_katalog_2006_272.php