СПОСОБ РАБОТЫ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОДПИТКИ ТЕПЛОСЕТИ

2
Способ работы установки для подпитки теплосети, по которому воду декарбонизируют, для чего в декарбонизатор подают исходную воду, а так же десорбирующий агент-воздух, затем декарбонизированную воду подвергают деаэрации под вакуумом, для чего в вакуумный деаэратор подают перегретую воду в качестве греющего агента, отличающийся тем, что расход греющего агента в подогреватель исходной воды регулируют по импульсу от датчика рН декарбонизированной воды, первоначальное регулирование греющего агента вакуумного деаэратора производят по изменению величины расхода декарбонизированной воды, поступающей в вакуумный деаэратор, а окончательное регулирование расхода греющего агента в вакуумный деаэратор производят по нормативным показателям рН и содержания растворенного О в деаэрированной воде.