СПОСОБ И УСТРОЙСТВО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ГРУППЫ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ

1. Способ регулирования давления, поддерживаемого группой одинаковых центробежных насосов, каждый из которых управляется собственным частотно регулируемым приводом,
отличающийся тем, что по результатам сравнения текущего значения частоты вращения рабочих колес насосов с частотами переключения числа работающих насосов, которые рассчитываются для текущего значения напора и текущего значения числа работающих насосов, включается дополнительный ЧРП или выключается лишний, причем частоты переключения рассчитываются таким образом, чтобы в любой момент времени работало число насосов, при котором общее энергопотребление было минимально.
2. Устройство регулирования давления на выходе насосной станции, содержащее группу одинаковых центробежных насосов, каждый из которых управляется собственным частотно регулируемым электроприводом, и один их частотно регулируемых приводов является для остальных ведущим, а остальные - ведомыми, напряжение ведомых вырабатывается таким же, какое вырабатывает ведущий, а поддержание заданного давления производится системой авторегулирования, образованной датчиком давления, частотно регулируемыми электроприводами и насосами с регулируемой частотой вращения,
отличающееся тем, что имеется блок вычисления частот переключения, на первый вход которого вводится с ведущего ЧРП текущая частота вращения рабочего колеса насосов, на второй и третий входы подаются сигналы с датчиков давления на входе и выходе насосов, а на четвертый вход вводятся коэффициенты уравнения линий, соответствующих зависимости частот смены числа работающих насосов от текущего напора, блок вычисления частот переключения определяет моменты совпадения текущей частоты вращения рабочих колес при текущем значении напора и при текущем значении числа работающих насосов с вычисленными по введенным на четвертый вход зависимостям частот смены числа работающих насосов и увеличивает либо уменьшает число работающих насосов, подавая команды на включение дополнительного ЧРП или отключение лишнего, причем критерием смены числа работающих насосов является минимум расходуемой группой насосов электроэнергии.