Диагностирование технических устройств, применяемых на сосудах сжиженных углеводородных газов

Диагностирование технических устройств, применяемых на сосудах сжиженных углеводородных газов

Царьков С. В.

Царьков Сергей Вячеславович / Tsarkov Sergey Vjacheslavovich - эксперт высшей квалификации в области

промышленной безопасности, директор,

ЗАО «Инвесттехноком», г. Люберцы, Московская область

Аннотация: в настоящей статье автор рассматривает вопросы проведения диагностирования технического состояния (далее по тексту диагностирование) технических устройств, устанавливаемых на емкости сжиженных углеводородных газов (далее по тексту емкости СУГ). Используя многолетний опыт работы в данном направлении, автор статьи рассматривает основные этапы диагностирования, обращая внимание на типовые проблемы, возникающие при реализации договоров, приводит возможный алгоритм проведения диагностирования технического состояния оборудования и газопроводов, устанавливаемых на емкости СУГ.

Ключевые слова: диагностирование технических устройств (далее по тексту - ТУ), устанавливаемых на емкости СУГ, эксплуатационная документация. Диагностирование технического состояния оборудования. Подготовка и заключение договора на диагностирование технических устройств, устанавливаемых на емкости СУГ.

Как правило, заказчиками проведения технических устройств, устанавливаемых на емкости СУГ, являются управляющие компании, осуществляющие эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления небольших населенных пунктов и отдельно стоящих жилых зданий. Техническое обслуживание, ремонт оборудования и газопроводов осуществляется силами специализированных организаций. В Московской области это эксплуатационные службы ГУП МО «Мособлгаз».

Основными руководящими документами при проведении экспертизы ГРП являются:

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных

производственных объектов» (в ред. от 13.07.2015 № 233-ФЗ) [1];

- Приказ Ростехнадзора от 14.11.2013г. № 538 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» (в ред. Приказа Ростехнадзора от 03.07.2015 № 266) [2];

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы» (приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21 ноября 2013 г. № 558 г. Москва) [3];

- «Методика технического диагностирования газорегуляторных пунктов», принятой и введенной в действие приказом Минэнерго России от 19.12.2000 г. № 157, согласованной письмом Госгортехнадзора России от 16.06.2000 г. (РД 153-39.1-059-00) [4].

Главной особенностью проведения диагностирования ТУ, устанавливаемых на емкости СУГ, является то, что оборудование головок и газопроводы паровой фазы должны соответствовать «Правилам безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы» (приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21 ноября 2013 г. № 558 г. Москва) [3], а также «Техническому регламенту о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (Утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 870, в ред. Постановления Правительства РФ от 23.06.2011 № 497) [7].

Диагностирование технического состояния оборудования и газопроводов редукционных головок, устанавливаемых на емкости СУГ, включает в себя два этапа:

- контроль технического состояния оборудования и газопроводов;

- контроль функционирования оборудования.

Контроль технического состояния оборудования и газопроводов редукционных головок, устанавливаемых на емкости СУГ, может быть осуществлен только после снятия головки с емкости. Для этого необходимо емкость освободить от СУГ, промыть. Опыт проведения данного вида работ позволяет рекомендовать экспертным организациям по возможности проводить контроль функционирования оборудования на работающей емкости. В данном случае нет необходимости дожидаться проведения экспертизы емкости, ее заполнения СУГ, что позволит сэкономить время на экспертизу редукционной головки.

Основными параметрами, определяющими техническое состояние оборудования при контроле технического состояния, являются:

- герметичность;

- качество сварных соединений;

- коррозионный и механический износ материалов;

- прочность труб и оборудования.

Контроль технического состояния включает в себя:

- визуальный и измерительный контроль;

- неразрушающий контроль сварных соединений;

- замер толщины стенок (толщинометрию) газопроводов;

- проверку на прочность;

- проверку на герметичность. [4. п. 8.2, п. 8.3].

Контроль функционирования проводится с целью получения данных о работоспособности оборудования (регулятора, предохранительных устройств, фильтра и т.п.), выявления и предотвращения возможности возникновения отказов.

Основными параметрами, определяющими техническое состояние при контроле функционирования, являются:

- стабильность работы регулятора;

- пределы регулирования давления;

- пределы срабатывания предохранительных запорных и сбросных клапанов;

- внутренняя герметичность предохранительного запорного клапана и регулятора давления.

Контроль функционирования включает в себя следующие работы:

- проверка плотности всех соединений, газопроводов и арматуры;

- проверка пределов регулирования давления и стабильности работы регулятора давления при изменении расхода;

- проверка пределов срабатывания предохранительных запорных и сбросных клапанов;

- проверка плотности закрытия предохранительного запорного клапана и рабочего клапана регулятора давления (внутренняя герметичность);

- проверка перепада давления на фильтре;

- проверка функционирования запорной арматуры. [4. п. 7].

При проведении экспертизы редукционных головок, устанавливаемых на емкости СУГ, необходимо проверить также соответствие системы молниезащиты площадки требованиям «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (СО-153-34.21.122-03) [6] и «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ, издание шестое) [8]. Для проведения экспертизы в соответствии с «Правилами проведения экспертизы промышленной безопасности» (в ред. Приказа Ростехнадзора от 03.07.2015 № 266) [2], необходимо также проверить соответствие площадки емкостей СУГ требованиям Федеральному закону № 123-ФЗ «Технический регламент о требовании пожарной безопасности» (принят ГД РФ 04 июля 2008 г).

Важным фактором, влияющим на техническое состояние газопроводов низкого давления (паровой фазы), является наличие эффективной электрохимической защиты. Газопроводы низкого давления емкостей СУГ являются локальным объектом и подвержены вредному влиянию блуждающих токов. Нередки случаи, когда газопроводы используются для несанкционированного заземления бытовых электроприборов. Поэтому при оценке технического состояния газопроводов необходимо выполнить комплекс измерений по определению эффективности работы системы ЭХЗ.

На выполненные работы по техническому диагностированию оборудования и газопроводов организация составляет первичную документацию (акты, заключения, протоколы, таблицы, фотографии и др.), в которой должны быть отражены все обнаруженные повреждения, дефекты, особенности эксплуатации.

На основании первичной документации о результатах технического диагностирования должно быть составлено заключение экспертизы промышленной безопасности [4].

Литература

1. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных

производственных объектов» (в ред. от 13.07.2015 №233-ФЗ).

2. Приказ Ростехнадзора от 14.11.2013 г. № 538 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» (в ред. Приказа Ростехнадзора от 03.07.2015 № 266).

3. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы» (приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21 ноября 2013 г. № 558 г. Москва).

4. Методика технического диагностирования газорегуляторных пунктов, принятой и введенной в

действие приказом Минэнерго России от 19.12.2000 г. № 157, согласованной письмом

Госгортехнадзора России от 16.06.2000 г. (РД 153 -39.1-059-00).

5. Межгосударственный стандарт. Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности (ГОСТ 12.2.085-2002).

6. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций (СО-153-34.21.122-03).

7. Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (Утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 870, в ред. Постановления Правительства РФ от 23.06.2011 № 497).

8. Правила устройства электроустановок (ПУЭ, издание шестое).