Быстромонтируемая опора для аварийно-восстановительных работ на линиях электропередач

Полезная модель относится к области электроэнергетики и предназначена для проведения аварийно-восстановительных работ при разрушениях опор линий электропередач.
Уровень техники. Известна конструкция быстровозводимой опоры, включающая установленные на фундаменте Х-образно соединенные стойки, связанные горизонтальной балкой и шарнирно прикрепленным к ней подкосом, гибкие связи, траверсу и изоляторы [1. Авт. Свид. №1416647 Е04В 12/00, опубл. 15.08.1988, бюлл. №30]. Недостатком конструкции является ее сложность и большое количество гибких связей, требующих периодической подтяжки, а также трудоемкость монтажа.
Известна также конструкция быстровозводимой облегченной опоры для производства аварийно-восстановительных работ на линиях электропередачи [2. Патент РФ №2614180 Е04Н 12/02, опубл. 23.03.2017, бюлл. №9]. Конструкция содержит две X-образно соединенные стойки, подкос, три шарнирно соединенные секции треугольного основания и другие детали, включая фланцы, шарниры, гибкие траверсы и связи. Недостатками конструкции является ее сложность, обусловленная большим количеством деталей и их фланцевых и шарнирных соединений, что осложняет изготовление и замедляет процесс монтажа.
Существенные признаки, характеризующие полезную модель.
Ограничительные: Опора установлена на основании прямоугольной формы, составленном из труб, попарно расположенных продольно и перпендикулярно к оси линии, к которому прикреплены соединенные между собой стойки, состоящие из двух пар раскосов, с размещенной между ними траверсой.
Отличительные: Продольные трубы основания расположены над перпендикулярными, обе пары раскосов нижними концами шарнирно присоединены с разных сторон к продольным трубам основания, а верхние концы соединены между собой с проставками по их ширине.
Осуществление полезной модели.
Сущность полезной модели поясняется схематичными чертежами, на которых представлены продольный и поперечный виды опоры. (фиг. 1 и фиг. 2).
Опора содержит прямоугольное основание из двух пар труб 1. Одна пара располагается вдоль продольной оси ЛЭП, вторая пара - перпендикулярно. Две пары раскосов 2, соединенных между собой шарнирно осями 3 верхними концами через проставки 4 и нижними концами с продольными трубами основания с разных сторон образуют стойки опоры. Для повышения жесткости раскосы стоек между собой соединяются стяжками 5. Проставки 4 выполняются одинакового размера по ширине с диаметрами продольных труб основания, что обеспечивает возможность сверления отверстий под шарнирные оси 3 перпендикулярно трубам, что упрощает технологию их изготовления. Целесообразно для изготовления опор использовать трубы одного диаметра. При этом проставки 4 могут нижними концами закрепляться на параллельных раскосах, а к верхним концам прикрепляться траверса.
Расположение продольных труб основания над поперечными способствует созданию более удобных условий поднятия стоек и обеспечивает возможность увеличения расстояний от концов раскосов до осей и, следовательно, прочности нижних концов раскосов.
Для исключения возможности прогиба продольных труб между ними и грунтом возможна установка дополнительных опор 6, изготовленных в виде отрезков из труб, используемых в основании.
Монтаж опоры осуществляется следующим образом. Перпендикулярно линии в месте заменяемой опоры укладываются нижние трубы основания, к которым сверху по ширине стоек опор действующей линии прикрепляются продольные трубы. К.этим трубам осями с наружных сторон в горизонтальном положении прикрепляется первая пара раскосов, к которым через проставки осями присоединяется вторая пара раскосов. Проставки и вторые раскосы при этом монтируются с внутренней стороны первых раскосов. Раскосы соединяются для обеспечения жесткости конструкции при боковых нагрузках между собой стяжками. Траверса прикрепляется к верхним концам проставок или пары раскосов.
Установка опоры осуществляется краном или лебедкой с помощью падающей стрелы. Фиксация второй пары раскосов осуществляется осями с внутренней стороны продольных труб основания.
Предлагаемая конструкция опоры рекомендуется для линий электропередач с напряжением 35-110 кВ.