Токоввод, охлаждаемый парами азота

УДК 621.59

Токоввод, охлаждаемый парами азота

Саламахин В.И., Иванов В.И.

Университет ИТМО 191002, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, 9

Рассматривается конструкция токоввода для сверхпроводящего ограничителя аварийных токов. Применение высокотемпературных сверхпроводников позволяет использовать жидкий азот для охлаждения сверхпроводника и токовводов. Обоснован выбор алюминия в качестве материала токонесущего элемента токоввода. Найдены оптимальные соотношения площади поперечного сечения и длины токоввода, обеспечивающие минимальный теплоприток к криоагенту. Выполнен расчетный анализ тепловых процессов в токовводе. Показана высокая эффективность использования холода отходящих паров в рассматриваемой конструкции токоввода.

Ключевые слова: токоввод, сверхпроводник, теплоприток, криоагент, теплопроводность, электросопротивление.

Cooled by nitrogen vapors current lead

Salamakhin V.I., Ivanov V.I.

ITMO University 191002, Russia, St. Petersburg, Lomonosov str., 9

The design of a current lead for the superconducting limiter of emergency currents is considered. Application of high-temperature superconductors allows using liquid nitrogen for cooling of a superconductor and current leads. The choice of aluminum as a material of a current-carrying element of a current lead is reasonable. The optimum ratio of cross sectional area to current lead length providing the minimum heat gain to the refrigerating medium are found. The settlement analysis of thermal processes in a current lead is made. High efficiency of using the departing vapors cold in the considered design of a current lead is shown.

Keywords: current lead, superconductor, heat gain, refrigerating medium, thermal conductivity, resistance.

Защита электрооборудования от токов короткого замыкания всегда являлась актуальной задачей. Именно поэтому на протяжении всей истории развития электроэнергетики предлагались различные решения этой задачи. В последние годы интенсивно ведутся работы по созданию и внедрению сверхпроводниковых ограничителей тока [1]. Как в любом электрооборудовании с использованием сверхпроводников, одной из проблем является разработка эффективных токовводов [2, 3, 4, 5, 6, 7]. Эти устройства соединяют источник тока, находящийся при комнатной температуре, со сверхпроводящим элементом, который погружен в криостат с жидким гелием. Поскольку приток теплоты к криоагенту происходит в основном по токовводам, то их эффективность определяет расходы на эксплуатацию сверхпроводящего изделия, которые выражаются в стоимости жидкого гелия, либо в мощности рефрижераторной установки.

Главной задачей при разработке токовводов является снижение теплопритока к криоагенту при заданной величине силы тока. Тепловой поток по токовводам имеет две составляющие. Первая обусловлена теплопроводностью самих токовводов, а вторая омическим тепловыделением в них. Если

учесть, что сила тока в ограничителях может достигать нескольких тысяч ампер, то компенсация тепловыделения за счет испарения жидкого гелия делает систему весьма дорогостоящей, громоздкой и сложной в эксплуатации.

Открытие высокотемпературных сверхпроводников [8] коренным образом изменило положение. Вместо жидкого гелия для охлаждения можно использовать даже дешевый криоагент - жидкий азот, что существенно упрощает конструкцию ограничителя тока и уменьшает его габариты. Однако и в этом случае остается требование к токовводам: их теплопроводность и электросопротивление должны быть минимальными.

Между теплопроводностью X и электросопротивлением р материалов согласно закону Видемана-Франца существует зависимость

где Ь0 = 2,45-10 Вт-Ом/К - постоянная Лоренца; Т - абсолютная температура, К.

Исходя из закона Видемана-Франца. следует, что материал токовводов не имеет существенного значения, а снижение теплопритока к криоагенту по токовводам может быть достигнуто лишь удачной конструкцией последних. Реально же для большинства технических металлов и сплавов наблюдается некоторое отклонение от закона Видемана-Франца. Например. при температуре Т = 200 К медь М-3 и алюминий АД-1 имеют следующие характеристики [9]:

Медь М-3: Х = 405 Вт м-К' Р = 1,03-10 ' ' гл ^Р Ом-м — Т - 2,1-10 * , Вт-Ом К2 '

Алюминий АД-1: 1 = 208 Вт м-К' Р = 1,69-10 ' » гл ^Р Ом-м — Т = 1,7-10 8 ; Вт Ом к2

Поскольку алюминий в большей мере отклоняется от закона Видемана-Франца и имеет параметр Хр/Т меньше чем у меди, то он может оказаться более предпочтительным материалом для токовводов, обеспечивая меньший теплоприток по ним.

Как указывалось выше, теплота подводится к криоагенту из окружающей среды вследствие теплопроводности токоввода Qx и омическая теплота QR генерируется в самом токовводе, поэтому

= Тт~Тх + /2р^

ь р

где X - теплопроводность материала токоввода; ^ и Ь - площадь поперечного сечения и длина токоввода; Тт и Тх - температура на теплом и холодном конце токоввода; I - сила тока; р - удельное сопротивление материала токоввода.

В обе составляющие теплового потока Q входят величины ^ и Ь, причем они оказывают разнонаправленное влияние. Увеличение площади поперечного сечения токоввода ведет к росту Qx и к снижению QR. Напротив. увеличение Ь ведет к снижению Qx и росту QR. Очевидно, суммарный тепловой поток Q будет минимальным, когда Qx и QR равны по величине. Это видно из рисунка 1, на котором показано влияние на поток тепла Q площади поперечного сечения токоввода из алюминия при различных значениях его длины. Во всех случаях наблюдается одинаковое минимальное значение Q. Причем каждому минимуму соответствует такая комбинация Е и Ь, при которой Qx = QR. Вычисления выполнялись для I = 10000 А, Тт = 300 К, Тх = 80 К. Теплопроводность X и удельное сопротивление р

находились для средней температуры Тср = 190 К и считались постоянными, что допустимо для предварительного расчета.

Очень важным при проектировании токовводов является более полное использование всего потенциала холода криоагента, т.е. всей разности энтальпий от состояния насыщенной жидкости до состояния газа при температуре окружающей среды. Поэтому токоввод должен представлять собой эффективный теплообменник, в котором выходящий поток пара снимает значительную долю теплового потока Q. Для азота эта доля может составлять примерно 50 %. Чтобы максимально приблизиться к теоретической эффективности теплосъема, необходимо обеспечить в токовводе хороший теплообмен между токонесущими элементами и отходящим паром азота. Достичь этого можно за счет развитой поверхности теплообмена и турбулизации потока пара.

Тепловой баланс рассматриваемой системы

р

X— т -т

ь т х

12Р^+О0=т[г+ср т;-т;

позволяет определить интенсивность испарения жидкого азота

т =

^у тТ-тх +/2 р^+а

ь_р

г + ср г-Г

где Оо - теплоприток из окружающей среды по конструктивным элементам криостата; т -интенсивность испарения жидкого азота; ср - теплоемкость газообразного азота; /,', /'' - температура

азота на входе и на выходе из токоввода; г - теплота испарения азота.

Как следует из рисунка 1, минимальный тепловой поток по токовводу из алюминия составляет

—4 2

Q = 556,3 Вт при площади поперечного сечения проводника Р = 24-10 м и длине Ь = 0,4 м. Интенсивность испарения жидкого азота (уравнение 4) достигает т = 0,00137 кг/с.

568

566

564

562

560

558

ЪЬЬ

554

1

1 1

]

Д

. 1_=0,3м 1 1_=0,4 м |_= \ 0.5м

/ \

10

15

20

25

30

35

40

Рис.1. Зависимость теплового потока от площади поперечного сечения токоввода

при различной его длине

Предлагается реализовать токоввод в виде плотного пучка, скрученных попарно алюминиевых проволок диаметром 1мм, помещенных в тонкостенную трубу из нержавеющей стали.

Пары азота выходят из криостата по множеству канальцев между скрутками проволок, воспринимая теплоту от них. Площадь поверхности теплосъема составляет А = 3.84 м . Удельная площадь сечения свободного объема для такой конструкции , а общая площадь поперечного сечения токоввода

iL = —— = 48,7-10 4 м2.

1 -А

уд

Средняя площадь сечения свободного объема

F =F -F - 24,7-10 4 м2.

СО ТВ

Скорость потока азота в каналах токоввода

т Л . „ _ м w = —— = 0,245 — P'Foo С

где р - плотность азота при средней температуре Тср = 150 К.

Эквивалентный диаметр каналов в токовводе определяется по формуле

4 F

d = —^ = 10,29-10 4 м.

А

где - площадь поверхности теплосъема на 1 м длины токоввода. Критерий Рейнольдса для потока азота в каналах токоввода

Re = ^ = 100,4. V-

Поскольку режим течения азота - ламинарный, то критерий Нуссельта зависит от комплекса

й

Ре-^ [9], который в данном случае равен 0,047.

а

Так как при Ре -г- < 12 наступает тепловая стабилизация потока, и критерий № принимает постоянное значение 3,66, то коэффициент теплоотдачи

-а ^ ^ Вт а=3,66— = 52 —--

< м -К

При разности температур между поверхностью и потоком на входе в токоввод ДТх = 3 К, а на выходе ДТт = 10 К получим среднюю разность температур ДТср = 5,8 К. Достаточная площадь поверхности теплообмена

тс Г-Г

ИЩГ =1-01м  <п>

Реальная конструкция токоввода имеет площадь теплообмена А = 3,84 м , что значительно превышает найденную выше достаточную площадь. Следовательно, средняя разность температур будет меньше 5,8 К и эффективность использования холода отходящего азота в действительности будет выше, чем указанная в расчете.

Выполненный расчетный анализ тепловых процессов в токовводе показал:

предпочтительным материалом токонесущих элементов может быть алюминий, поскольку ему в большей мере свойственно отклонение от закона Видемана-Франца;

- минимальный тепловой поток по токовводу можно обеспечить при различном соотношении величин Ь и Р;

- выполнение токонесущего элемента в виде пучка попарно скрученных проволок обеспечивает

развитую поверхность теплообмена и высокую эффективность использования холода отходящих паров криоагента.

Список литературы

1. Елагин П. Сверхпроводниковый токоограничитель - коммутационный аппарат будущего. Новости электротехники. № 3 (33), 2005.

2. McFee R. верхпроводимость и ее применение в электротехнике. / Под ред. Б.К. Буль, Б.М. Тареева, Л.: Энергия, 1964. - С. 38-59.

3. Глазков И.Н. Исследование сверхпроводящих электротехнических устройств. - Новосибирск: ИТФ СО АН, 1980. - С. 22-29.

4. Efferson K.R. Helium vapor cooled current leads. Rev. sci. Instz. - 1967. V. 38. N. 12. P. 1776-1779.

5. Барщевский Г.Г., Бургардт К.А., Барщевский Е.Г. Криогенный токоввод. Патент РФ на изобретение № 2077081, Н01В17/26, 1997.

6. Казовский Е.Я., Карцев В.П., Шахтарин В.Н. Сверхпроводящие магнитные системы. М.: Наука, 1967.

7. Веников В.А., Зуев Э.Н., Околотин В.С. Сверхпроводники в энергетике. М.: Энергия, 1972.

8. Максимов Е.Г. Проблемы высокотемпературной сверхпроводимости. Современное состояние. // Успехи физических наук. - 2000. T. 170. № 10. C. 1033-1061.

9. Справочник по физико-техническим основам криогеники. Под ред. М.П. Малкова. - М.: Энергоатомиздат, 1985. - 432 с.