КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ

Полезная модель относится к кабельной отрасли электротехнической промышленности и может быть использована для присоединения передвижных механизмов или электроустановок к электрическим сетям.
Создание надежного и в тоже время относительно дешевого кабеля остается весьма актуальным.
Аналогом разработки можно считать кабель марки КПГНТ.
Недостатками аналога является
- низкое растягивающее усилие кабеля при монтаже и эксплуатации;
- низкая прочность оболочки при трении о скальные абразивные породы;
- неустойчивая конструкция кабеля.
Разработанный кабель марки КПГНУТ1 предназначен для присоединения передвижных механизмов или электроустановок к электрическим сетям при номинальном напряжении переменного тока номинальной частоты 50 Гц основных жил 660 В.
Вид климатического исполнения - У, категория размещения 5 при температуре окружающей среды от минус 30°С до 50°С.
Конструкция кабеля КПГНУТ1 представлена на рис 1.
Медные токопроводящие жилы кабеля 1 - соответствуют 5 или 6 классу гибкости.
В конструкции имеется жила заземления или нулевая жила. Номинальное сечение нулевой жилы или жилы заземления равно номинальному сечению основных жил.
На токопроводящие жилы кабелей наложена теплостойкая резиновая изоляция 2.
Геометрические размеры основных жил и жилы заземления одинаковые.
В центре кабеля имеется упрочняющий сердечник.(3)
На скрученные жилы кабеля наложена армированная синтетическими нитями двухслойная оболочка из резины (внутренняя 4 и наружная оболочка 5).
Техническим результатом полезной модели является улучшение технических характеристик изделия.
Допустимая температура нагрева токопроводящих жил до 90°С.
Увеличенная прочность оболочки кабеля позволяет быть ей стойкой к трению о скальные абразивные породы.
2
Растягивающее усилие на кабель при монтаже и эксплуатации до 30 Н на 1 мм суммарного сечения всех жил.
Основным фактором экономической эффективности являются увеличение надежности кабеля за счет применения армированной оболочки, более гибкой конструкции кабеля и применения для оболочки относительно дешевых материалов без снижения эксплуатационных показателей и надежности кабеля.
Литература:
1. Информационно-технический сборник. Изделия кабельные. Москва. ОАО ВНИИКП. 1999 г.
2. ТУ 16. К73.05-93 - «Кабели силовые гибкие на напряжение 660 В». Технические условия. НИКИ г. Томск 1993 г.