БЛОК КОНТАКТНЫХ ЗАЖИМОВ ДЛЯ КОММУТАЦИИ И ОТВЕТВЛЕНИЯ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ ДО 380В И КАБЕЛЕЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ

Полезная модель - блок контактных зажимов - для коммутации и ответвления силовых кабелей до 380 В и кабелей осветительных цепей (далее - БКЗ) относится к электротехническим изделиям.
2
БКЗ может применяться на объектах использования атомной энергии (далее - ОИАЭ) и тепловой энергетики для коммутации и ответвления силовых кабелей и кабелей осветительных цепей номинальным напряжением переменного тока до 380 В частотой 50 (60) Гц и номинальным рабочим током до 125А, диапазон сечений подключаемых проводников от 0,13 до 50 мм.
Известна коробка разветвительная соединительная (патент на ПМ RU №53079, МПК: H02G 5/04, H01R 25/14; опубликовано 27.04.2006) и коробка разветвительная силовая (патент на ПМ RU №45569, МПК: H02G 5/08, H02G 5/04; опубликовано 10.05.2005). Последняя коробка принята за прототип.
Прототип также, как и заявляемая полезная модель, содержит корпус с крышкой, клеммник с заземляющими электрическими зажимами, установленный внутри корпуса.
Недостатками прототипа являются:
2
низкие электрические параметры: номинальный ток до 63А, максимальное сечение присоединяемых жил 25 мм;
корпус с возможностью установки кабельных вводов только с трех сторон;
отсутствие возможности разъемного и герметичного присоединения металлорукава при выполнении электропроводок.
Техническими задачами, на решение которых направлена полезная модель, являются:
увеличение электрических параметров: номинального тока до 125А, максимального сечения подключаемых проводников 50 мм;
повышение технологичности и унификации при производстве;
повышение надежности.
Технические задачи решаются соответственно:
2
установкой на рейку клеммных зажимов с диапазоном сечений подключаемого проводника от 0,13 до 50 мм;
выполнением сквозных отверстий во всех боковых стенках корпуса и установкой в них муфт;
герметичным присоединением металлорукава с проложенным в нем кабелем при помощи ввода в хвостовую часть муфты и затяжкой гайки, имеющейся в комплекте муфты.
Техническое решение поясняется чертежом:
фиг. 1 - блок контактных зажимов для коммутации и ответвления силовых кабелей до 380 В и кабелей осветительных цепей.
БКЗ (фиг. 1) состоит из корпуса поз. 1 с наружными крепежными элементами поз. 2 и крышки поз. 3, соединенных невыпадающими винтами поз. 4, муфт поз. 5 с заглушками поз. 6, рейкой поз. 7 с клеммами поз. 8 и концевыми держателями поз. 9.
Рейка поз. 7 с установленными на ней клеммами поз. 8 крепится внутри корпуса поз. 1 имеющимися в комплекте винтовым соединением поз. 10 к приваренным в корпусе поз. 1 направляющим рейкам поз. 11.
Корпус поз. 1 с крышкой поз. 3 и муфты поз. 5 снабжены эластичными прокладками (на фиг. 1 не показаны).
Корпус поз. 1 и крышка поз. 3 соединены заземляющим проводником поз. 12.
Корпус поз. 1 и крышка поз. 3 оснащены элементом для подключения заземления поз. 13.
Заземление присоединяемого металлорукава поз. 14 обеспечивается металлической связью через муфту поз. 5 от корпуса поз. 1 к металлорукаву поз. 14.
Муфта поз. 5 устанавливается на всех боковых стенках корпуса поз. 1 в сквозные отверстия (на фиг. 1 условно не показаны). БКЗ работает следующим образом:
Используя наружные крепежные элементы поз. 2 корпуса поз. 1 закрепляют БКЗ к бетонной стене или металлическим конструкциям.
Присоединяют провод заземления к заземляющему контуру и элементу заземления поз. 13, расположенного на корпусе поз. 1 БКЗ.
Открывают крышку поз. 3, выкрутив невыпадающие винты поз. 4 корпуса поз. 1.
Откручивают зажимающую гайку муфты поз. 5, вынимают заглушку поз. 6, обеспечивающую сохранения IP блока, вводят кабель (на фиг. 1 не показан) в корпус поз. 1.
Закручивают зажимную гайку муфты поз. 5 для фиксации кабеля, разделывают кабель (на фиг. 1 не показан) и соединяют проводники кабеля с клеммами поз. 8.
Для удобства разделки кабеля и соединения проводников кабеля (на фиг. 1 не показан) с клеммами поз. 8 рейку поз. 7 с клеммами поз. 8 можно перемещать (вправо или влево), увеличивая монтажное пространство, предварительно ослабив затяжку винтового соединения поз. 10.
По окончанию подключения проводники аккуратно укладываются в корпусе поз. 1 БКЗ и при необходимости скрепляются стяжками (на фиг. 1 не показано).
Винтовое соединение поз. 10 рейки поз. 7 с клеммами поз. 8 затягивают для предотвращения самопроизвольного перемещения рейки поз. 7 с клеммами поз. 8 в корпусе поз. 1.
Присоединение металлорукава поз. 14 к муфте поз. 5 происходит вводом в хвостовую часть муфты поз. 5 затяжкой гайки муфты поз. 5.
Закрывают крышку поз. 3, закрутив невыпадающие винты поз. 4 корпуса поз. 1.
БКЗ относится к I категории сейсмостойкости и сохраняет работоспособность при сейсмических нагрузках максимального расчетного землетрясения 9 баллов.
При использовании БКЗ на ОИАЭ в производственных помещениях с радиоактивной средой (зон герметичного объема и контролируемого доступа) применяют полированный корпус из нержавеющей стали с силиконовым уплотнением, радиационно-стойкими клеммами и муфтами из нержавеющей стали.
Температурный диапазон эксплуатации БКЗ, размещаемого в зонах герметичного объема и контролируемого доступа от минус 60°С до плюс 150°С.
Для размещения в производственных помещениях свободного доступа ОИАЭ и объектах тепловой энергетики может применяться БКЗ с корпусом поз. 1 из углеродистой стали. Также корпус поз. 1 может изготавливаться из пожаростойкого полиэстера, армированного стекловолокном, не содержащего галогена и кадмия, или из алюминия, а муфты поз. 5 - из никелированной латуни
Температурный диапазон эксплуатации БКЗ, размещаемого в производственных помещениях свободного доступа ОИАЭ и объектах тепловой энергетики от минус 40°С до плюс 90°С.
Степень защиты БКЗ от внешних воздействий IP65.
Количество и тип клемм поз. 8 и муфт поз. 5 может меняться.
Количество и тип муфты поз. 5 выбирается по количеству кабелей, диаметру подводимых кабелей и количеству проводников в кабеле, а также диаметру присоединяемого металлорукава поз. 14.
БКЗ отвечают требованиям пожарной безопасности. При любых возникающих в них неисправностях, они не могут быть источником возгорания.