Способы измерения потерь мощности от несимметричных, несинусоидальных и реактивных токов в трёхфазных трансформаторах и четырёхпроводных линиях электропередачи

1. Способ измерения потерь мощности от несимметричных токов в трехфазных трансформаторах и четырехпроводных линиях, предусматривающий применение источника регулируемого трехфазного напряжения, отличающийся тем, что измеряют при несимметричной нагрузке коэффициенты обратной и нулевой последовательности токов в трехфазном трансформаторе (четырехпроводной линии) и по результатам измерения определяют коэффициент потерь мощности от несимметричных токов по формуле:
ε
ε
1
откуда ΔР=КΔР,
0
1
где R, R - активные сопротивления нулевой и прямой последовательности трансформатора (линии);
ε
ΔР - потери мощности от несимметричных токов;
1
ΔP - потери мощности от тока прямой последовательности.
1г
2. Способ измерения потерь мощности от несинусоидальных токов в трехфазных трансформаторах и четырехпроводных линиях, предусматривающий применение источника регулируемого трехфазного напряжения, отличающийся тем, что измеряют при нелинейной нагрузке в трехфазном трансформаторе (четырехпроводной линии) действующее значение тока 1-й гармоники I, суммарный коэффициент нечетных и четных гармоник, кроме гармоник, кратных трем
суммарный коэффициент гармоник, кратных трем
и по результатам измерения определяют коэффициент потерь мощности от несинусоидальных токов по формуле:
ω
ω
1г
откуда ΔР=KΔP,
ω
где ΔР - потери мощности от несинусоидальных токов;
1г
ΔP - потери мощности от токов 1-й гармоники:
к=2, 4, 5, 7, 8, 10…40 - порядковые номера нечетных и четных гармоник;
j=3, 6, 9…39 - порядковые номера гармоник, кратных трем.
3. Способ измерения потерь мощности от реактивных токов в трехфазных трансформаторах и четырехпроводных линиях, предусматривающей применение источника регулируемого трехфазного напряжения, отличающийся тем, что измеряют при симметричной линейной нагрузке в трехфазном трансформаторе (четырехпроводной линии) коэффициент мощности (cosφ), фазный ток и по результатам измерения определяют коэффициент потерь мощности от реактивных токов по формуле:
x
φ
R
откуда ΔР=КΔР,
x
где ΔР - потери мощности от реактивных токов;
- потери активной мощности.