КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Полезная модель относится к кабельной технике, а именно к конструкциям силовых или контрольных кабелей с медными или алюминиевыми жилами, изолированными поливинилхлоридным пластикатом, скрученных в сердечник, с заполнением промежутков между изолированными жилами и внутренней оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, имеющих защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката, медный экран под оболочкой и броню из стальных лент под защитным шлангом. Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 660, 1000 и 3000 В или соответственно при постоянном напряжении 1000, 1500 и 4500 В.
Наиболее близкими к предлагаемой модели являются силовые и контрольные кабели с медными или алюминиевыми токопроводящими жилами, изолированные поливинилхлоридным пластикатом и скрученные в сердечник, с заполнением промежутков между изолированными жилами и внутренней оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, имеющие защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката, медный экран под оболочкой и броню из стальных лент под защитным шлангом по ТУ 16.К71-310-2001 типа ВБШвнг(A)-LS или КВВГЭнг(А)-LS.
Поставленная задача заключалась в разработке конструкции кабелей с улучшенными эксплуатационными характеристиками, такими как:
- увеличенный срок службы
- более высокая стойкость к термическому старению
- улучшению показателя нераспространения горения при групповой прокладке.
Технический результат достигается тем, что в рецептуры нанокомпозитного поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности (для изоляции, внутренней и наружной оболочек) в процессе изготовления вводится специальным способом обработанный модифицированный монтмориллонит в соотношении 0,5-10 мас.%. Данный материал улучшает эксплуатационные характеристики кабеля.
В процессе работ были изготовлены образцы силовых и контрольных кабелей, которые были переданы для проведения испытаний в ОАО «ВНИИКП». Имеются протоколы испытаний №1/3.1-07-2012 от 29.10.2012 г, №1/1-34-2012 от 12.11.2012 г, «Технический отчет по научно-исследовательской, опытно-конструкторской работе «Исследования с целью создания поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности с повышенной термостойкостью с использованием нанодисперсных наполнителей и разработка пожаробезопасных силовых и контрольных кабелей на их основе» от 24.08.2012 г.
Отчет и протоколы подтверждают следующее: кабели по комплексу электрических, физико-механических характеристик, стойкости к внешним воздействующим факторам окружающей среды и по показателям пожарной безопасности удовлетворяют требованиям ГОСТ Ρ 53769-2010 - для силовых кабелей, требованиям ГОСТ 26411-85 - для контрольных кабелей и ТУ 16.К71-310-2001 для кабелей исполнения «нг-LS», минимальный срок службы по результатам испытаний составляет более 35 лет (по ТУ 16.К71-310-2001 не менее 30 лет), наружная оболочка кабелей по стойкости к термическому старению характеризуется более высокими показателями, чем оболочка серийно выпускаемых кабелей исполнения «нг-LS», кабели соответствуют требованию по нераспространению горения при групповой прокладке при испытании по ГОСТ Ρ МЭК 60332-3-21 (категория A F/R).