СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНОГО ВРЕМЕНИ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ИЗ ЗДАНИЙ ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА HUMAN LIFE SAFETY

Оригинальная статья / Original article УДК 614.84

DOI: https://doi.org/10.21285/2500-1582-2019-4-448-459

Современные подходы определения расчетного времени эвакуации людей из зданий торгового назначения

© Т.И. Дроздова, Д.С. Дроздов

Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Россия

Резюме: Необходимость повышения уровня пожарной безопасности на объектах торговли, торгово-развлекательных центрах является, на сегодняшний день, темой актуальной и подлежит всестороннему исследованию. Цель работы - определение времени эвакуации при возникновении пожара в Торговом доме. Моделирование процессов эвакуации с использованием программного комплекса FireCat, программы с графическим интерфейсом PyroSim, программы Pathfinder, позволяющие построить индивидуально-поточную модель движения людей при пожаре. Для расчета индивидуального риска применялся программный комплекс FireRisk. Разработаны прогнозные 3й-модели эвакуации людей из проектируемого здания. Проведен анализ наиболее оптимальных эвакуационных путей при различных условиях блокирования эвакуационных выходов. Определено критическое время распределения дымовых частиц. Рассчитан индивидуальный риск. Моделирование процесса эвакуации при различных вводных условиях блокировки эвакуационных выходов по прогнозным сценариям позволило выявить наиболее оптимальные маршруты распределения людских потоков и сокращения времени эвакуации из здания наружу до 143,8 (2,4 мин). Рассчитан индивидуальный пожарный риск для ТД - 0,3 -10-6 1 /год, что не превышает допустимое значение (110-6). Поэтому согласно ч. 1 ст. 6 пожарная безопасность Торгового дома является обеспеченной.

Ключевые слова: пожарная безопасность, здания торгового назначения, пожарный риск, моделирование эвакуации

Информация о статье: Дата поступления 3 октября 2019 г.; дата принятия к печати 14 ноября 2019 г.; дата онлайн-размещения 31 декабря 2019 г.

Для цитирования: Дроздова Т.И., Дроздов Д.С. Современные подходы определения расчетного времени эвакуации людей из зданий торгового назначения. XXI век. Техносферная безопасность. 2019;4(4):448-459. https://doi.org/10.21285/2500-1582-2019-4-448-459

Modern calculation methods for estimated time of evacuation from shopping centers

Tatyana I. Drozdova, Denis S. Drozdov

Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia

Abstract: The need to improve the level of fire safety of shopping and entertainment centers is a topical issue studied by the authors The purpose is to determine time of evacuationfrom shopping centers. Simulation of evacuation processes using the FireCat software package, PyroSim GUI software, Pathfinder software allows us to build an individually-flow model of movement of people. FireRisk was used to calculate individual risks. Predicted 3D-models of evacuation were developed. The most optimal escape routes under various conditions of blocking evacuation were analyzed. The critical time of distribution of smoke particles was determined. Individual risks were calculated. The simulation of the evacuation process under different conditions was based on forecast scenarios which helped identify the most optimal routes for the distribution of human flows and reduce the time of evacuation to 143.8 (2.4 minutes). The individual fire risk was 0.3 10-6 1 / year, which does not exceed the permissible value (1 • 10-6). Therefore, according to Part 1 of Art. 6 fire safety of the shopping center was ensured.

Key words: fire safety, commercial buildings, fire risk, evacuation modeling

Information about the article: Received October 3, 2019; accepted for publication November 14, 2019; available online December 31, 2019.

For citation: Drozdova TI, Drozdov DS. Modern approaches to determining the estimated time of evacuation of people from the buildings of shopping destination. XXI century. Technosphere Safety. 2019;4(4):448-459. (In Russian). https://doi.org/10.21285/2500-1582-2019-4-448-459

Т.И. Дроздова, Д.С. Дроздов. Современные подходы определения расчетного времени эвакуации людей

из зданий торгового назначения

Tatyana I. Drozdova, Denis S. Drozdov. Modern approaches to determining the estimated time of evacuation

of people from the buildings of shopping destination

1. Введение

В последние десятилетие в Российской Федерации наблюдается строительство многоэтажных зданий торгового назначения, темпы и объемы строительства которых с каждым годом увеличиваются. Тенденцией современного строительства торговых и торгово-развлека-тельных центров является повышение их многофункциональности и этажности. Такие здания относятся к объектам с массовым пребыванием людей, а значит, вопросы обеспечения безопасности людей в случае возникновения пожара являются прио-ритетными1 [1-2].

Трагические события в крупном тор-гово-развлекательном комплексе 25 апреля 2018 года в городе Кемерово послужили толчком для проверок пожарной безопасности подобных заведений по всей России. Внеплановые проверки проводились по требованию Генеральной прокуратурой РФ.

ГУ МЧС России по Иркутской области в экстренном порядке в апреле 2018 года проводятся проверки состояния пожарной безопасности на объектах массового скопления людей, в том числе и на предприятиях торговли всех форм собственности. Выявлены нарушения пожарной безопасности, количество которых исчисляет-

ся сотнями.

В Иркутской области в апреле-мае 2018 года была приостановлена деятельность в г. Иркутске таких крупных предприятий торговли как «Карамель», «Универ-Сити», «Сильвер Молл», «Юбилейный» и др. Всего в течение апреля 2018 года приостановлена деятельность из-за нарушения правил пожарной безопасности 12 объектов массового скопления людей и 16 объектов закрыто. В течении 2018 года по Иркутской области выявлено 500 000 нарушений пожарной безопасности на различных объектах массового скопления людей.

Поэтому необходимость повышения уровня пожарной безопасности на объектах торговли, торгово-развлекательных центрах является, на сегодняшний день, темой актуальной и подлежит всестороннему исследованию.

В связи с этим требуется системный подход как к изучению нормативно-правовых документов по обеспечению и организации противопожарной защиты зданий, так и организации мероприятий по эвакуации людей.

Соответствие объекта защиты -здания торгового назначения, требованиям пожарной безопасности является выполне-

2019;4(4):448-459

XXI ВЕК. ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ XXI CENTURY. TECHNOSPHERE SAFETY

ISSN 2500-1582

И

449

1

Дроздов Д.С., Малов В.В., Дроздова Т.И. Анализ противопожарной защиты зданий торгового назначения // Проблемы Экологической и промышленной безопасности современного мира. «Безопасность-2018»: сб. научн. тр. XXIII Всеросс. студенч. науч.-практ. конф. с международным участием (Иркутск, 21-24 апреля 2018 г.). Иркутск: Изд-во ИРНИТУ. 2018. С. 147-150.

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 29 июля 2017 г.) (редакция, действующая с 31 июля 2018 г.): федер. закон от 22 июля 2008 г. № 123 -ФЗ [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. URL: http://docs.cntd.ru/document/902111644 (05.05.2019).

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА HUMAN LIFE SAFETY

ние в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных техническим регламентом2. Наиболее важной задачей является разработка путей эвакуации при возникновении пожара в соответствии с требованиями3.

Цель работы: Определение времени эвакуации при возникновении пожара в Торговом доме.

Методы исследования: Моделирование процессов эвакуации с использованием программного комплекса FireCat [3], программы с графическим интерфейсом PyroSim [4], программы Pathfinder [5], позволяющую построить индивидуально-поточную модель движения людей при пожаре, предусмотренной нормативной мето-дикой4. Для расчета индивидуального риска применялся программный комплекс FireRisk [3]

2. Результаты и их обсуждение

Торговый дом представляет двухэтажное кирпичное здание класса функциональной пожарной опасности 3.12. В качестве облицовочного материала используется глиняная лепнина. Здание рассчитано на 9 бальную сейсмичность. Торговое здание имеет цокольный этаж. Здание имеет размеры в осях 49,38x28,09 метра при наибольшей высоте несущих конструкций 9 м. Максимальная проектируемая площадь этажа 1060 м2, площадь цокольного этажа

1050 м2. Общая площадь 3100 м2. Требуемая степень огнестойкости здания II, требуемый класс конструктивной пожарной опасности здания С0 согласно2,5. На каждом этаже проектируется располагать торговые павильоны. Для эвакуации со второго этажа и цокольного этажа предусмотрены незадымляемые лестничные клетки типа Н2, а также внутренняя открытая лестница со второго на первый этаж и с цокольного этажа на первый этаж. С первого этажа здания предусмотрено 6 эвакуационных выхода наружу. С цокольного этажа также имеется 2 эвакуационных выхода наружу во двор здания. Время присутствия персонала и посетителей 12 часов.

Торговый дом защищен автоматической системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) третьего типа, Для пожаротушения предусмотрен внутренний противопожарный водопровод. Предусмотрены первичные средства пожаротушения - порошковые огнетушители, которые установлены на каждом этаже здания

Время эвакуации из здания зависит от множества факторов, таких, например, как несоответствие ширины эвакуационных путей и выходов, несоответствие количества эвакуационных выходов и других объемно-планировочных решений, что требует расчета пожарного риска.

Порядок проведения расчета по-

3

СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением № 1). Утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 171 [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. URL: http://vd.osa-perm.ru/wp-content/uploads/2014/12/Cni.13130.2009.-Эвакуационные-пути-и-выходы^ (05. 05.2019).

4Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности (с изменениями на 2 декабря 2015 г.). Утв. Приказом МЧС России от 30.06.2009 № 382 [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовой и нормативно -технической документации. URL: http://docs.cntd.ru/document/902167776 (24.04.2019).

5СП 2.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. Введ. Приказом МЧС России от 21 ноября 2012 г. № 693 [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. URL: http://vd.osa-perm.ru/wp-content/uploads/2014/12/CП2.13130.2009. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. pdf (24.04. 2019).

Т.И. Дроздова, Д.С. Дроздов. Современные подходы определения расчетного времени эвакуации людей

из зданий торгового назначения

Tatyana I. Drozdova, Denis S. Drozdov. Modern approaches to determining the estimated time of evacuation

of people from the buildings of shopping destination

жарного риска определен Правилами проведения расчетов по оценке пожарного риска, утвержденными постановлением правительства РФ от 31.03.2009 № 272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска»6.

Для моделирования пожарных рисков в работе применен программный комплекс FireCat [3] в интерфейс которого входят три составляющих:

- программы с графическим интерфейсом PyroSim для создания расчетной модели с 2D и 3D -вида;

- программа Pathfinder, позволяющую построить индивидуально-поточную модель движения людей эвакуации во время пожара;

- программа FireRisk для расчета индивидуального пожарного риска в соответствии с методиками, утвержденными приказами МЧС № 3824

Программный комплекс FireCat зарегистрирован в Фонде алгоритмов и программ для ЭВМ МЧС России в области обеспечения пожарной безопасности [4].

Для моделирования процесса эва-

куации людей использовалась комплексная программа Pathfinder, реализующая модель индивидуально-поточного движения людей, а также методические рекомендации [6].

Исходные данные для расчета времени эвакуации следующие:

• количество агентов (максимальное) по плотности из расчета 3 м2 согласно методики4 составило 479 человек;

• группа мобильности М14;

• скорость агента - 1,68 м/с4;

• время ускорения - 1,5 с;

• коэффициент сжатия (скопление) -

0,7;

• сдвижения агента через дверь -0,327 м/с;

• время начала эвакуации для зданий оповещения III - типа принято 60 сек в соответствии с Таблицей П 5.14

• поведение агента - идти к любому выходу.

Расчетная модель здания 3D-вида представлена на рис. 1.

В результате, построенные поэтажные 3 D- модели имеют вид - рис. 2- 4.

Рис. 1. Расчетная модель здания 3D-вида ТД Fig. 1. The 3D design model of the building

6Правила проведения расчетов по оценке пожарного риска. Утв. Постановлением Правительства РФ от 31.03.2009 № 272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска» [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. URL: https://base.garant.ru/195243/ (16.06.2019).

2019;4(4):448-459

XXI ВЕК. ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ XXI CENTURY. TECHNOSPHERE SAFETY

ISSN 2500-1582

WM

451

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА HUMAN LIFE SAFETY

Рис. 2. План цокольного этажа и расположение эвакуационных лестниц ТД Fig. 2. The plan of the basement and location of the evacuation stairs

Рис. 3. Расчетная модель плана первого этажа и расположение эвакуационных выходов и лестниц

Fig. 3. The calculation model of the ground floor plan and location Of the evacuation exits and stairs

Hffl

ISSN 2500-1582

XXI ВЕК. ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ XXI CENTURY. TECHNOSPHERE SAFETY

2019;4(4):448-459

Рис. 4. План второго этажа и расположение эвакуационных лестниц Fig. 4. The plan of the second floor and location of the evacuation stairs

Т.И. Дроздова, Д.С. Дроздов. Современные подходы определения расчетного времени эвакуации людей

из зданий торгового назначения

Tatyana I. Drozdova, Denis S. Drozdov. Modern approaches to determining the estimated time of evacuation

of people from the buildings of shopping destination

С этажа предусмотрено 2 эвакуационных выхода наружу: Выход Ц1 и Выход Ц2. С цокольного этажа предусмотрены: Лестницы 1 (незадымляемая типа Н2) и Лестница 2 (открытая типа Н1).С 1-ого этажа предусмотрено 6 эвакуационных выходов непосредственно наружу: Выход 1-1, Выход 1-2, Выход 1-3, Выход 1-4, Выход 1-5, Выход 1-6. Имеются лестницы открытого типа Н1 - Лестница 5 и незадымляемая типа Н2- Лестница 4 и Лестница 5 (см. рис. 3.).

На втором этаже для эвакуационных путей предусмотрено 3 выхода по лестнице открытого типа Н1 (Лестница 6) и Лестницы 7 и 8 типа Н2.

Таким образом, всего из здания ТД предусмотрено 11 выходов, 8 из которых непосредственно наружу и 3 ведут на лестницы типа Н2 и типа Н1 с этажа на этаж.

Для определения путей эвакуации были рассмотрены прогнозные сценарии с различной блокировкой эвакуационных выходов.

Сценарий 1. На втором этаже блокированы выходы из павильоне 208 и кори-

дора между павильона 207-208 на лестницу типа Н2 (Лестница 7). Так же закрыт Выход Ц2 с цокольного этажа. Эвакуация осуществляется по открытой лестнице, что приводит к скоплению агентов у Выхода 2 наружу. Расчетное время эвакуации - составило 146,3 сек.

Агенты в цокольном этаже распределяются на 3 потока. Первый поток эвакуируется через Лестницу 1, второй - через открытую Лестницу 2 и третий через Выход Ц1. Со второго этажа агенты эвакуируются 2-мя потоками: через Лестницу 6 и Лестницу 8. С первого этажа эвакуируются тремя потоками через Выход 1-1, Выход - 1-2, Выход 1-3.

Сценарий 2. Все выходы на этажи открыты.

Протокол времени прохождения людей мимо расчетных точек по сценарию № 2 представлен в таблице. Расчетное время эвакуации для 479 человек составило 179,8 сек. Такое время эвакуации объясняется тем, что происходит загруженность Лестницы 7 - выход наружу (во двор).

2019;4(4):448-459

XXI ВЕК. ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ XXI CENTURY. TECHNOSPHERE SAFETY

ISSN 2500-1582

И

453

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА HUMAN LIFE SAFETY

Время прохождения расчетных точек по прогнозным сценариям

Estimated evacuation time basec on forecast scenarios

Наименование расчетной точки Количество вышедших через выход, человек Время первого вышедшего человека, с Время последнего прошедшего человека,с Средний поток, человек/с

Сценарий 1

Выход Ц1 44 79,5 131,9 0,84

Выход Ц2 заблокирован

Выход 1-1 77 61,3 121,8 1,27

Выход 1-2 201 67,0 130,1 3,19

Выход 1-3 32 66,3 78,9 2,53

Выход 1-4 27 60,8 81,7 1,29

Выход 1-5 42 76,9 128,1 0,82

Выход 1-6 56 63,0 146,1 0,67

Сценарий 2

Выход Ц1 36 79,5 122,9 0,83

Выход Ц2 47 69,3 179,5 0,43

Выход 1-1 61 61,3 106,4 1,35

Выход 1-2 134 67,0 112,1 2,97

Выход 1-3 32 66,3 78,9 2,53

Выход 1-4 27 60,8 81,7 1,29

Выход 1-5 116 75,0 164,3 1,30

Выход 1-6 26 63,0 111,7 0,53

Сценарий 3

Выход Ц1 36 79,5 122,9 0,83

Выход Ц2 41 69,3 119,4 0,82

Выход 1-1 66 61,3 115,9 1,21

Выход 1-2 168 67,7 120,7 3,13

Выход 1-3 32 66,3 78,9 2,53

Выход 1-4 27 60,8 81,7 1,29

Выход 1-5 79 76,9 143,5 1,19

Выход 1-6 30 63,0 117,0 0,56

Сценарий 4

Выход Ц1 38 79,5 126,7 0,81

Выход Ц2 48 24,5 106,6 0,58

Выход 1-1 66 61,3 109,6 1,37

Выход 1-2 158 67,0 121,1 2,92

Выход 1-3 32 66,3 78,9 2,53

Выход 1-4 27 60,8 81,7 1,29

Выход 1-5 80 76,9 141,4 1.24

Выход 1-6 30 63,0 117,0 0,56

и

ISSN 2500-1582

XXI ВЕК. ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ XXI CENTURY. TECHNOSPHERE SAFETY

2019;4(4):448-459

Т.И. Дроздова, Д.С. Дроздов. Современные подходы определения расчетного времени эвакуации людей

из зданий торгового назначения

Tatyana I. Drozdova, Denis S. Drozdov. Modern approaches to determining the estimated time of evacuation

of people from the buildings of shopping destination

Агенты в цокольном этаже распределяются на 4 потока. Один поток эвакуируется через Выход Ц2, второй - через Лестницу 1, третий через Лестницу 2 (открытую) и четвертый- через Выход Ц1. Со второго этажа агенты эвакуируются 3-мя потоками: через Лестницу 8, через Лестни-цу6 (открытую) и Лестницу 7. С первого этажа эвакуируются тремя потоками через Выход 1-1, Выход - 1-2, Выход 1-3.

Сценарий 3. Блокирован выход на Лестницу 7 типа Н2 из павильона 208. Все остальные выходы свободны для эвакуации. Расчетное время - 143,8 сек

Протокол времени прохождения людей мимо расчетных точек по сценариям сведены в таблицу.

Согласно расчету наименьшее время эвакуации составило 143,8 с по сценарию 3. Предложенные пути эвакуации позволяют распределять потоки более равномерно, без скопления людей (агентов). На рис. 5 показано распределение потоков по

сценарию 3.

Агенты в цокольном этаже распределяются на 4 потока. Один поток эвакуируется через Лестницу 1, второй - через открытую Лестницу 2 и третий через Выход Ц1, через Выход Ц2. Со второго этажа агенты эвакуируются 3-мя потоками: через Лестницу 7, Лестницу 6 и Лестницу 8. С первого этажа эвакуируются тремя потоками через Выход 1-1, Выход - 1-2, Выход 1-3.

Уменьшение времени эвакуации по сравнению со сценарием № 2 связано с тем, что двери из павильона 208 заблокированы на лестничную клетку Лестницы 7, что обеспечивает равномерное распределение агентов при эвакуации.

Во время движения людского потока при эвакуации во время пожара пути и эвакуационные выходы могут быть блокированы опасными факторами пожара, такими как дым, токсическими газообразными продуктами горения2.

Рис. 5. Эвакуация из здания по сценарию 3 Fig. 5. Evacuation according to scenario 3

2019;4(4):448-459

XXI ВЕК. ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ XXI CENTURY. TECHNOSPHERE SAFETY

ISSN 2500-1582

Ш

455

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА HUMAN LIFE SAFETY

Наиболее опасная ситуация при пожаре может возникнуть в цокольном этаже в наиболее удаленном от Выхода Ц2 павильоне 007 (сценарий 4, таблица 1). В павильоне пожарная нагрузка представлена мебелью, текстильными и бытовыми изделиями. Начало эвакуации в помещении пожара принимаем 6 с и 60 с с начала общей эвакуации из здания согласно методике4. Время от начала пожара до блокирования эвакуационных путей в при распространения опасных факторов пожара определяется по минимальному времени при выборе значений критической продолжительности пожара в соответствии с методикой4.

Наиболее опасным фактором пожа-

Время 10 с

ра является потеря видимости из-за распространения дымовых частиц, данные о распределении которых в расчетной модели по обсуждаемому сценарию (возгорание в цокольном этаже) в различные моменты времени показаны на рисунке 6. Для визуализации задымления в помещении торгового здания применили программу РугоБ1т (приложение БтокеУ^).

Установлено, что полное задымление этажа наступит через 300 с, что приведет к потере видимости. Однако, как показано в таблице время последнего прошедшего человека через выход Ц1 и Ц2 составило 106-126 с. Следовательно, люди успевают покинуть опасную зону.

Время 200 с

Время 300 с

Рис. 6. Динамика распространения дымовых частиц по объему в цокольном этаже ТД

Fig. 6. The volume dynamics of distribution of smoke particles in the basement

Т.И. Дроздова, Д.С. Дроздов. Современные подходы определения расчетного времени эвакуации людей

из зданий торгового назначения

Tatyana I. Drozdova, Denis S. Drozdov. Modern approaches to determining the estimated time of evacuation

of people from the buildings of shopping destination

Согласно требований Технического регламента2 для соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности необходимо, чтобы индивидуальный пожарный риск не превышал значение одной миллионной в год (1*10-6) при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точке.

Расчетная величина пожарного риска в здании - максимальное значение пожарного риска из рассмотренных сценариев пожара определяется по формуле4

Qb = max {ад,...а, ,...QBn},

где 0в. - величина индивидуального пожарного риска /-го сценария пожара; п -количество рассмотренных сценариев пожара.

Величина индивидуального пожарного риска ¡-го сценария, в год вычисляем по формуле2

ся по результату расчета или статистическим данным), 0,0203; КА1П - коэффициент, учитывающий соответствие установок автоматического пожаротушения (АУП) требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, 0,9; Ря^ - вероятность присутствия людей в здании, 0,417; Рэ; - вероятность эвакуации людей, 0,999;

К - коэффициент, учитывающий соответствие системы противопожарной защиты, направленной на обеспечение безопасной эвакуации людей при пожаре, требованиям нормативных документов,0,64.

Вероятность присутствия людей в

здании

P = t /24

1 ПР ,i 1 функц ,i ' 24,

где ^НИ(г - время нахождения людей в

здании, 10 час. Отсюда,

QBJ = Qni • (1 - кАПа ) х xPnPi  (1 - Psi ) • (1 - Kn3j ),

где - частота возникновения пожара в здании в течение одного года (определяет-

РПР i = 10/24 = 0,417.

Вероятность эвакуации людей опре-

деляем по формуле2

Ps =

0 ,999

0,8 • гбл -t p

если tp < 0,8 • t6n < tp + tH3 и tCK < 6 мин;

0,999, если tp + tH3 < 0,8 • t6n и tKK < 6 мин; 0,000, если t > 0,8 • t,„ или t > 6 мин,

J J p J бл CK ^

где г - расчетное время эвакуации людей, мин; /нэ - время начала эвакуации (интервал времени от возникновения пожара до начала эвакуации), мин; 1 мин; ^ - время

блокирования путей эвакуации, т.е. время от начала пожара до блокирования эвакуационной путей в результате распростране-

ния опасных факторов пожара, имеющих предельно допустимые для людей значения, мин; ^ - время существования скоплений людей (плотность людского потока

о о

на путях эвакуации превышает 0.5 м2/м2), 0,42 мин.

Рассчитываем коэффициент, учитывающий соответствие системы противопо-

2019;4(4):448-459

XXI ВЕК. ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ XXI CENTURY. TECHNOSPHERE SAFETY

ISSN 2500-1582

WM

457

t

<

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА HUMAN LIFE SAFETY

жарной защиты, требованиям нормативных документов по пожарной безопасности по формуле2

КПЗ =1 - (1 " Кобн • КСОУЭ ) • (1 " Кобн • КПДЗ )'

где Кобн - коэффициент, учитывающий соответствие системы пожарной сигнализации требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, 08; Ксоуэ - коэффициент, учитывающий соответствие системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, 0,8; К - коэффициент,

учитывающий соответствие системы про-тиводымной защиты требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, 0.

Отсюда,

Кпз = 1(1 - 0,8 • 0,8) • (1 - 0) = 0,64.

Следовательно, величина индивидуального риска (формула (1):

= 0,0203 • (1 - 0,9) • 0,417 х

х(1 - 0,999) • (1 - 0,64) = 0,3 • 10-6.

Уровень безопасности людей в случае пожара отвечает требуемому, индивидуальный пожарный риск для объекта расчета не превышает допустимое значение (1-10-6), установленного 123-Ф32.

3. Заключение

Моделирование процесса эвакуации при различных вводных условиях блокировки эвакуационных выходов по прогнозным сценариям позволило выявить наиболее оптимальные маршруты распределения людских потоков и сокращения времени эвакуации из здания наружу до 143,8 (2,4 мин).

Рассчитан индивидуальный пожарный риска для ТД - 0,3 10-6 1/год, что не превышает допустимое значение (110-6). Поэтому согласно ч. 1 ст. 62 пожарная безопасность Торгового дома является обеспеченной.

Библиографический список

1. Дроздова Т.И., Дроздов Д.С. Экспертная оценка противопожарной защиты в здании торгового назначения города Иркутска // XXI век. Техносферная безопасность. 2018. Т. 3. № 2. С.82-92.

2. Дроздова Т.И., Дроздов Д.С. Риск-анализ возгорания в зданиях торгового назначения с применением метода «галстук-бабочка» // XXI век. Техносферная безопасность. 2018: Т. 3. № 2. С.110—112.

3. Fire-Cat - Программное обеспечение для расчета пожарного риска. [Электронный ресурс]. URL: https://pyrosim.ru/programmy-dlya-rascheta-pozharnogo-riska (03.05.2019).

4. Pyrosim - Полевая модель пожара. [Электронный ресурс]. URL: https://pyrosim.ru/polevaya-model-

pozhara (03.05.2019).

5. Pattfinder - Расчет времени эвакуации. Электронный ресурс]. URL: https // pyrosim.ru/raschet-vremeni-ehvakuacii-lyudej (03.05.2019).

6. Абашкин А.А., Карпов А.В., Ушаков Д.В., Фомин М.В. Гилетич А.Н. Комков П.М., Самошин Д.А. Пособие по применению «Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности» (утв. ФГБУ ВНИИПО МЧС России) // URL: https://legalacts.ru/doc/posobie-po-primeneniiu-metodiki-opredelenija-raschetnykh-velichin/

References

1. Drozdova TI, Drozdov DS. Expert assessment of fire protection in the commercial building of Irkutsk. XXI century. Technosphere safety. 2018;3(2):82-92.

2. Drozdova TI, Drozdov DS. Risk analysis of fire in commercial buildings using the method "bow tie". XXI century. Technosphere safety. 2018;3( 2): 110—112.

Т.И. Дроздова, Д.С. Дроздов. Современные подходы определения расчетного времени эвакуации людей

из зданий торгового назначения

Tatyana I. Drozdova, Denis S. Drozdov. Modern approaches to determining the estimated time of evacuation

of people from the buildings of shopping destination

3. Fire Risk Calculation Software. Fire-Cat. Available from: https://pyrosim.ru/programmy-dlya-rascheta-pozharnogo-riska [Accessed 30th May 2019].

4. Field model of fire. Pyrosim. Available from: https://pyrosim.ru/polevaya-model-pozhara [Accessed 30th May 2019].

5. Calculation of evacuation time. Pattfinder. Available from: https://pyrosim.ru/raschet-vremeni-ehvakuacii-lyudej [Accessed 30th May 2019].

Критерии авторства

Дроздова Т.И., Дроздов Д.С. имеют равные авторские права и несут равную ответственность за плагиат.

6. Abashkin AA, Karpov AV, Ushakov DV, Fomin MV, Giletich AN, Komkov PM, Samoshin DA. / Manual on the application of "Methods for determining the calculated values of fire risk in buildings, structures and structures of different classes of functional fire hazard" (UTV. Fsbi VNIIPO EMERCOM of Russia) // URL: https://legalacts.ru/doc/posobie-po-primeneniiu-metodiki-opredelenija-raschetnykh-velichin/

Contribution

Drozdova T.I., Drozdov D.S. have equal copyrights and bear equal responsibility for plagiarism

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

Сведения об авторах Дроздова Татьяна Ивановна,

кандидат химических наук, доцент кафедры промышленной экологии и безопасности жизнедеятельности,

Иркутский национальный исследовательский технический университет, 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, Россия, Н e-mail: drozdova@istu.edu

Дроздов Денис Сергеевич,

магистр,

Иркутский национальный исследовательский технический университет, 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, Россия, e-mail: drozdova@istu.edu

Conflict of interests

The authors declare no conflict of interests regarding the publication of this article.

The final manuscript has been read and approved by all the co-authors.

Information about the authors Tatyana I. Drozdova,

Cand. Sci. (Chemistry), Associate Professor of Industrial Ecology and Life Safety Deparment, Irkutsk National Research Technical University, 83 Lermontov Str., Irkutsk 664074, Russia, S e-mail: drozdova@istu.edu

Denis S. Drozdov,

master degree student,

Irkutsk National Research Technical University, 83 Lermontov Str., Irkutsk 664074, Russia, e-mail: drozdova@istu.edu

2019;4(4):448-459

XXI ВЕК. ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ XXI CENTURY. TECHNOSPHERE SAFETY

ISSN 2500-1582

И

459