ВОЗДУХООБМЕННАЯ УСТАНОВКА

Полезная модель относится к системам водоснабжения, в частности к устройствам для отвода воздуха и очистки поступающего воздуха в резервуары чистой воды (РЧВ) при их опорожнении.
Известна система водоснабжения (RU 2042017 C1, кл. E03B 7/04, 20.08.1995), где камера с фильтрами очистки воздуха установлена в верхней части башни. Одним из недостатков конструкции, является устройство колонны внутри РЧВ под основание капитального сооружения.
Ближайшим аналогом является Типовой проект Гипрокоммунводоканала ТП 0901-9-16.1.87 «Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды», который состоит из камеры расположенной в одной общей с резервуаром обваловке с технологическим оборудованием. Недостатками конструкции сооружения для размещения фильтров-поглотителей очистки воздуха, поступающего в РЧВ, являются необходимость выделения площадей в санитарной зоне объекта водоснабжения для их размещения, большие затраты материалов и высокая сметная стоимость сооружения, а также большая протяженность воздухопроводов от фильтров до верхней части РЧВ. Задача стоящая перед авторами, состоит в оптимизации конструкции и технологических процессов, сокращение временных и материальных затрат при строительстве и обслуживании воздухообменных установок для РЧВ.
Поставленная задача достигается благодаря:
- установке технологического оборудования (воздухообменной установки) не в помещении, а в утепленном модуле;
- размещению воздухообменной установки на поверхности РЧВ;
- применению более долговечных материалов для воздуховодов (полиэтиленовых труб);
- расположению клапанов впуска и выпуска воздуха внутри РЧВ, что позволяет не отапливать воздухообменную установку;
- осуществлению впуска очищенного и выпуску влажного воздуха из РЧВ по независимым друг от друга воздуховодам, что уменьшает образование конденсата;
- использованию фильтрующего элемента, из синтетического материала, что позволяет сократить время на его чистку или замену;
- электрообогреву оборудования, как средству защиты от замерзания (в отличие от прототипа, где осуществляется обогрев всего помещения).
На фиг.1 изображена воздухообменная установка для РЧВ; на фиг.2 изображена работа установки во время отвода воздуха из РЧВ; на фиг.3 изображена работа установки в момент подачи воздуха в резервуар; на фиг.4 изображена работа установки при аварийном режиме.
Воздухообменная установка содержит: 1 - корпус утепленного модуля, 2 - отводящий воздуховод, 3 - обратный клапан отводящего воздуховода, 4 - приточный воздуховод, 5 - синтетический фильтрующий элемент, 6 - обратный клапан патрубка приточного воздуховода, 7 - электропривод аварийного воздуховода, 8 - задвижка аварийного воздуховода, 9 - аварийный воздуховод, 10 - РЧВ.
Устройство работает в 3-х режимах:
1. В момент поступления воды в РЧВ, по отводящему воздуховоду 2 осуществляется отвод воздуха (показан стрелками), через обратный клапан 3 отводящего воздуховода (фиг.2)
2. В процессе опорожнения РЧВ, поступление воздуха осуществляется по приточному воздуховоду 4 через фильтрующий элемент 5 и обратный клапан патрубка приточного воздуховода 6 (фиг.3)
3. Аварийный режим. В качестве защиты от обрушения конструкции РЧВ при достижении заданных пределов давления (избыточного или вакуума) предусмотрена автоматическая аварийная система. Данная система, при помощи электропривода 7, обеспечивает автоматическое открытие задвижки 8 для экстренного впуска или выпуска воздуха, через независимый аварийный воздуховод 9 (фиг.4)
Эффект от использования установки заключается в:
- уменьшении территории размещения водопроводных сооружений и эксплуатационных затрат (освещение, отопление, плата за землю);
- снижении сметной стоимости материалов и оборудования при строительстве воздухообменной установки;
- сокращении сроков строительства за счет уменьшения общего объема земляных, строительно-монтажных работ, оборудования фильтра-поглотителя;
- простоте замены и чистки синтетического фильтрующего элемента.
Поставленная задача выполнена.