УСТРОЙСТВО УЧЕТА РАСХОДА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Полезная модель относится к устройствам для замера расхода горячей воды.
Известны счетчики горячей воды (СГВ) производства ООО ПКФ «БЕТАР» при ОАО ЧЧЗ «ВОСТОК» г.Чистополь (паспорт ПДЕК.407223.002 ПС). Счетчики серии СГВ содержат: крыльчатку с регулятором скорости вращения, вращающуюся под действием напора воды; понижающий редуктор, обеспечивающий передачу вращения крыльчатки на счетный механизм; счетный механизм, осуществляющий снятие показаний объема протекающей воды; сигнальную звездочку для индикации расхода счетчика и оптоэлектронного съема сигналов при проверке; преобразователь с устройством контроля линии телеметрического выхода.
Недостатком конструкции этих счетчиков является то, что они учитывают расход как горячей воды, так и воды с пониженной температурой, поступающей вместо горячей воды в нарушении действующих норм.
В соответствии со СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» п.2.2 «Температуру горячей воды в местах водоразбора следует предусматривать:
а) не ниже 60°С - для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к открытым системам теплоснабжения;
б) не ниже 50°С - для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых «закрытым системам теплоснабжения.»
В практике часто бывают случаи, когда из крана горячей воды идет вода холодная или чуть теплая.
Задача, решаемая описываемой полезной моделью, заключается в определении истинного количества израсходованной горячей воды, за которую пользователь должен заплатить.
Для решения поставленной задачи устройство учета расхода горячей воды, содержащее крыльчатку с регулятором скорости вращения, вращающуюся под действием протекающей воды, понижающий редуктор, счетный механизм, сигнальную звездочку и преобразователь с устройством контроля линии телеметрического выхода снабжено механизмом автоматического стопорения крыльчатки при понижении температуры горячей воды ниже заданного значения в интервале температур от +45°С до +60°С. Механизм стопорения может быть выполнен, например, в виде
механического стопора с применением биметаллических деталей или электромагнитного привода.
Второй вариант решения поставленной задачи заключается в том, что между осью крыльчатки и осью счетного механизма размещен механизм автоматического рассоединения осей вращения крыльчатки и счетного механизма при понижении температуры горячей воды ниже заданного значения в интервале температур от +45°С до +60°С. Механизм рассоединения может быть выполнен, например, в виде муфты сцепления с применением биметаллических деталей или электромагнитного привода. Полезная модель проиллюстрирована чертежами, где изображены:
- на Фиг. 1 - структурный состав устройства учета расхода горячей воды с механизмом стопорения крыльчатки;
- на ФИГ.2 - структурный состав устройства учета расхода горячей воды с механизмом рассоединения осей.
Устройство учета расхода горячей воды состоит из: крыльчатки 1 с регулятором скорости; понижающего редуктора 2; счетного механизма 3 с сигнальной звездочкой; преобразователя с устройством телеметрического выхода 4; механизма стопорения крыльчатки 5 или механизма рассоединения 6 осей вращения крыльчатки и счетного механизма.
Принцип действия устройства учета расхода горячей воды состоит в измерении числа оборотов крыльчатки, вращающейся под действием протекающей воды. При подключении устройства учета расхода горячей воды задают конкретный параметр температуры горячей воды в интервале температур от +45°С до +60°С, ниже которого счетный механизм останавливается и не учитывает объем проходящей воды. Установка заданного значения фиксируется пломбой.
Количество оборотов крыльчатки 1 пропорционально объему протекающей воды. Вращение крыльчатки 1 передается на счетный механизм 3, обеспечивающий за счет понижающего редуктора 2 возможность снятия показаний объема воды. Сигнальная звездочка служит для индикации работы счетчика и оптоэлектронного съема сигналов при проверке. Преобразователь 4 с устройством контроля телеметрического выхода предназначен для дистанционного съема показаний.
В первом варианте (Фиг.1) в случае понижения температуры горячей воды ниже заданного значения механизм стопорения крыльчатки 5 останавливает ее вращение и прекращает учет горячей воды, т.к. она не соответствует требованиям СНиП 2.04.01-85.
Во втором варианте (Фиг.2) в случае понижения температуры горячей воды ниже установленного значения механизм рассоединения осей 6 прерывает связь между осями крыльчатки 1 и счетного механизма 3. Счетный механизм прекращает учет горячей воды.
В результате пользователь производит оплату только за оказанную услугу, т.е. за количество использованной горячей воды, соответствующей требованиям СНиП 2.04.01-85.