Современное состояние рынка дымовых точечных пожарных извещателей

подготовленности и состояния здоровья;

- между традиционной структурой, содержанием, формами, средствами и методами проведения учебно-тренировочных занятий и необходимостью моделирования экстремальных условий выполнения профессионально-прикладных заданий, обеспечивающих эффективность процесса профессиональной подготовки будущих пожарных [1].

Таким образом, технология профессионально-прикладной физической подготовки курсантов учебных заведений ГПС МЧС России будет эффективной и педагогически целесообразной, если при ее разработке и научном обосновании:

имеется информационная профессиограмма, характеризующая наиболее важные прикладные двигательные навыки и умения, физические способности, психофизиологические свойства и личностные качества, определяющие результативность профессиональной деятельности специалиста в сфере «Пожарная безопасность»;

определены наиболее эффективные средства и методы физической культуры, формирующие и совершенствующие прикладные двигательные умения и навыки, развивающие наиболее значимые и профессионально важные физические способности, психофизиологические свойства и личностные качества;

разработаны стандартные тренировочные программы, направленные на последовательное решение задач профессионально-прикладной физической подготовки, содержащие специализированный комплекс упражнений и технологию их выполнения, включающую последовательность применения педагогических средств, величину физической нагрузки и режимы ее выполнения, методические и организационные указания [2].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Динаев Б.М. Совершенствование профессионально-прикладной физической подготовки курсантов в вузах пожарно-технического профиля [Текст]: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук (23.10.2009) / Динаев Борис Мазанович; ГОУ ВПО «Шуйский гос. пед. университет». - Шуя, 2009. - 23 с.

2. Жегалова МН. Технология профессионально-прикладной физической подготовки студентов, обучающихся по направлению «Пожарная безопасность» [Текст]: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук (22.10.2012) / Жегалова Марина Николаевна; ВГАФК. - Волгоград, 2012. -25 с.

УДК 654.924.5

А.И. Менкеев, Д.В. Дарбаков, А.Н. Членов

Главное управление МЧС России по Республике Калмыкия

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ДЫМОВЫХ ТОЧЕЧНЫХ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕ Щ ATE ЛЕЙ

В статье рассматривается современное состояние и перспективы развития дымовых точечных пожарных извещателей, а также различные технологии защиты от ложных срабатываний пожарной сигнализации.

Ключевые слова: Дымовые точечные пожарные извещатели, ложные срабатывания.

A.I. Menkeev, D. V. Darbakov, A.N. Chlenov

MODERN STATUS OF SMOKE SMOOTH FIRE DETECTOR MARKET

The article considers the current state and prospects of development of smoke point fire detectors, as well as various protection technologies against false alarms of fire alarms.

Keywords: Smoke point fire detectors, fire alarm.

Пожарный извещатель - техническое средство, предназначенное для формирования сигнала о пожаре [1]. Пожарные извещатели должны обеспечивать обнаружение очага пожара в защищаемых помещениях, поэтому при выборе извещателя нужно учитывать вероятный характер загорания, а также основные факторы пожара: повышения температуры, концентрации дыма, светового излучения в различных точках помещения. В зависимости от вида и количества горючих материалов при пожаре может быть преобладание одного или нескольких обнаруживаемых признаков [2]. Дымовые извещатели используются для защиты от пожара, обеспечивая его раннее обнаружение на этапе тления очага.

Существуют дымовые извещатели двух видов с различными физическими принципами обнаружения - ионизационные (радиоизотопные) и оптические (фотоэлектрические) дымовые извещатели.

Дымовые оптические пожарные извещатели лучше реагируют на светлые дымы, характерные для целлюлозосодержащих материалов, а также дымы, состоящие из мелких частиц аэрозоля [2]. В данных извещателях используется оптопара - светодиод и фотодиод, расположенные в дымовой камере так, что при отсутствии дыма на фотодиод попадает минимальный уровень сигнала, переотраженный от стенок дымовой камеры. При появлении дыма сигнал увеличивается за счет рассеяния излучения светодиода на частицах дыма. Когда этот сигнал достигает уровня порога, происходит активация извещателя с формированием сигнала «Пожар».

Радиоизотопные извещатели предназначены для обнаружения загораний в помещениях различных сооружений электрической и оптической индикации появления пожара [2]. Извещатель не реагирует на изменение температуры, влажности, наличие освещения, и может использоваться, когда загорание сопровождается выделением дыма. Данные извещатели определяют наличие дыма посредством ионизации молекул воздуха в дымовой камере, имеют линейную, обратно пропорциональную зависимость чувствительности от размера частиц. Они имеют максимальную чувствительность по невидимым частицам дыма минимального размера и реагируют даже на изменение влажности воздуха, из-за чего пришлось ввести дополнительную камеру для компенсации этого эффекта. Ионизационные дымовые извещатели используют слабый источник радиоактивности для ионизации молекул воздуха в чувствительной камере. Положительные и отрицательные ионы под действием постоянного напряжения, приложенного к электродам, расположенным в дымовой камере, создают электрический ток определенной величины. При возникновении пожара в камеру проникают частицы дыма. Значительная часть противоположно заряженных ионов притягивается к частицам дыма и нейтрализуется. Соответственно уменьшается величина тока, протекающего через дымовую камеру. Падение тока ниже порогового уровня вызывает формирование тревожного извещения. Ионизационные извещатели более чувствительны к дыму с мелкими частицами, возникающие при возгорании пластмассы гептана и менее чувствительны к дыму от тления древесины и хлопка.

Наиболее перспективным направлением развития конструкций дымовых пожарных извещателей является комплексная оптимизация их конструкций. Иа рынке точечных дымовых пожарных извещателей видна тенденция распространения мультикритериальных, мультисенсорных дымовых извещателей и использования различных методов оптимизации и интеллектуализации для обработки данных, что ведет к минимизации ложных тревог и

возможности организации самотестирования ДТПИ.

Самые широкие возможности по выбору режимов работы имеют адресно-аналоговые извещатели, они могут быть сконфигурированы в виде нескольких виртуальных извещателей с различными режимами.

В конце прошлого века появились дешевые микроконтроллеры со сверхмалым токопотреблением, пригодные для установки в извещатель. На их основе были созданы интерактивные извещатели, измеряющие аналоговое значение уровня задымленности, оцифровывают его, самостоятельно обрабатывают сигнал по заданным алгоритмам и передают результат по цифровой линии связи на приемно-контрольный прибор (ПКП). Алгоритм работы по сравнению с адресно-аналоговыми системами почти не изменился, устройство логической обработки сигнала теперь расположилось не в ПКП, а в извещателе. Эти извещатели не передают «сырой» сигнал на ПКП, а обрабатывают информацию сами.

Основной недостаток простейших дымовых извещателей - это ложные тревоги от пыли, пара, аэрозолей. Для защиты от этих воздействий разработаны и используются различные технологии.

Идентификация дыма по размеру частиц. Этот способ основан на зависимости уровня сигнала от длины волны излучателя и реализуется при работе одновременно в двух диапазонах [3].

Применение ДТПИ в составе комбинированных извещателей. Снижение числа ложных срабатываний достигается за счет разделения этих ситуаций путем анализа 4 параметров среды: оптической плотности, температуры, концентрации монооксида углерода СО и инфракрасного излучения. В зонах, где возможны тлеющие очаги и быстро развивающиеся пожары с выделением тепла, используются комбинированные дымовые-тепловые извещатели, которые формируют сигнал «Пожар» по превышению порога в любом из каналов, то есть используется логика «ИЛИ». Логика «И» делает комбинированный извещатель практически неработоспособным, так как при этом необходимо одновременно наличие двух факторов - тепла и дыма и, следовательно, ни тлеющие пожары, ни горение спиртов обнаруживаться не будут.

Применение многокритериальных дымовых извещателей. Для повышения достоверности и оперативности определения возгорания разрабатываются мультикритериальные детекторы. Использование специализированной элементной базы и реализация новых технических решений позволили создать компактную конструкцию мультикритериального детектора и оптимизировать расположение сенсоров для обеспечения требуемых динамических характеристик. Каждый канал имеет связь с контролируемой средой, что обеспечивает высокую чувствительность и точность измерения параметров среды при минимальных габаритах и токопотреблении.

Интеллектуализация дымовых точечных извещателей. Интеллектуальные пожарные извещатели с аналого-цифровыми преобразователями, с энергонезависимой памятью для хранения алгоритмов обработки информации, режимов работы, текущего уровня запыления дымовой камеры и даже даты выпуска, даты последнего технического обслуживания. Загрязнения, старение, кратковременное повышение температуры или электромагнитные импульсы помех целенаправленно опознаются и устраняются как причины ложной пожарной сигнализации. Время реакции на раннее опознавание пожара значительно сокращается. Кроме того, данные извещатели определяют возможную неисправность и, при достижении максимально предельных значений, сигнализирует об этом.

Применение экранирования. Для реализации требуемой чувствительности дымового извещателя и исключения ложных срабатываний при высоком уровне электромагнитных помех используют эффективную экранировку фотодиода и электронной схемы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2. Членов А.Н. Автоматические пожарные извещатели, 1997.

3. Сулим Т. Двухдиапазонные дымовые извещатели - новый уровень точности обнаружения // Алгоритм безопасности. - 2014. - № 5.

УДК 614.846

С.Н. Меркулов, А.В. Панин, Г.И.Сметанкина

ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДИК ОЦЕНКИ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ

В данной статье рассмотрены существующие методики оценки систем обеспечения пожарной безопасности зданий, особое внимание уделено независимой оценке пожарного риска.

Ключевые слова: пожарная безопасность, методика экспертной оценки, аудит пожарной безопасности, требования пожарной безопасности.

S.N. Merkulov, А. V. Panitt, GI Smetankina

ТО THE QUESTION OF THE EFFECTIVENESS OF EXISTING METHODS OF ESTIMATION OF FIRE SAFETY SYSTEMS FOR BUILDINGS

In this article, the existing methods for evaluating fire safety systems for buildings are considered, special attention is paid to an independent assessment of fire risk.

Key words: fire safety, methods of peer review, fire safety audit, fire safety requirements.

Известно, что экономическая безопасность - это такое состояние экономики, при котором на длительный период времени обеспечиваются достойные условия жизни и гармоничного развития личности, социально-экономической, политической, нравственно-психологической стабильности общества и государства, способность противостоять влиянию внутренних и внешних угроз при оптимальных затратах всех видов ресурсов. С другой стороны, эпоха индустриального развития, определившая особенности техногенной цивилизации, делала и делает естественную среду обитания человека все более пожароопасной. Научно-технический прогресс запускает все более мощные глобальные процессы - энергетические, транспортные, информационные и т.д. Техногенное влияние на цивилизацию подошло к черте, которая с полным основанием может быть квалифицирована как критическая. Пожары в условиях техногенной среды становятся постоянными спутниками жизнедеятельности человека [1]. Пожарная безопасность является одним из основных условий, исполнение, которого является неукоснительным при проектировании и строительстве любого объекта.

Современное здание (сооружение) представляет собой сложную систему, которая включает системы строительных конструкций, инженерные системы жизнеобеспечения, энергоснабжения, поддержания комфорта и обеспечения безопасности. Все входящие в состав здания инженерные системы взаимодействуют друг с другом, с внешней и внутренней средами. Конструктивные и объемно-планировочные решения объекта должны