ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ САУНЫ

Противопожарная система защиты сауны
Полезная модель относится к области пожарной техники, а именно к противопожарным системам по защите пожарно-взрывоопасных помещений и находящихся в них людей от опасных факторов пожара (вспышкам пиролизного газа, задымления) и по предотвращению распространения пожара в смежные с ними помещения, в частности, по выполнению противопожарных систем в парильных памещениях саун и выполнению в них средств пожаротушения.
Известен Способ предотвращения общей вспышки в помещении (I),предназначенный для исключения возможности возникновения общей вспышки в помещениях, в частности, в каютах судна путем принудительного удаления взрывоопасной смеси воздуха с продуктами термодеструкции отделочных материалов, что позволяет повысить эффективность процесса предотвращения взрыва.При этом устройство, реализующее этот способ, включает в себя противопожарную систему в виде охладителя воздуха и одновременного включения системы приточной вентиляции, подающей плоскую веерную струю холодного воздуха на поток, и системы обеспечения незадымляемости путей эвакуации, что обеспечивает разбавление, снижение температуры летучих продуктов в горящей каюте и эффективное вытеснение их в коридор, с последующим удалением заборным устройством системы незадымляемости.
К недостаткам данного устройства по предотвращению общей вспышки взрывоопасных смесей в каютах судна следует отнести его малую эффективность и надежность, обусловленную тем обстоятельством, что нагнетанием в каюту свежего холодного воздуха
предотвращаются взрывы газа, но при этом свежий воздух, его избыточный приток, способствует развитию пожара в каюте и, если не принять действенных мер по его тушению, то последстг вия могут быть непредсказуемы.
Известна противопожарная система сауны (4 и 5),помеще ния которой встроены в здание спортивного комплекса, содержащая (фиг.З)гардероб 16, парильные помещения с заградителями и отсекателями огня и притока атмосферного воздуха в виде теплоизолируемых дверей, душевые 17, туалеты 18, плавательный бассейн 19, спортивный зал 20, террасу 21 и подсобное помещение 22 для инвентаря, причем парильные и другие помещения сауны отделены от прочих помещений спортивного комплекса противопожарными огнестойкими перегородками и перекрытиями. При этом сауны имеют эвакуационные выходы, а их парильни оборудованы электропечами заводского изготовления с устройствами автоматической защиты и отключения, а в качестве средств пожаротушения помещения парилен оборудованы перфорированными сухотрубами, подключенными к внутреннему водопроводу.
Известная система взята к предлагаемой в качестве прототипа, как наиболее близкая по существу и достигаемому эффекту.
К недостаткам выше описанных саун, встроенных в здание
спортивного комплекса, следует отнести следующее:
I. Малоэффективная противопожарная защита находящихся в сауне людей от возможного воздействия на них опасных факторов пожара:
-вспышек пиролизного газа при открывании дверей парилен;
- 2 на быструю и безопасную эвакуацию людей.
2.Из-за задымления помещений затруднен поиск вентиля для пуска воды в сухотрубы на тушение пожара.
3.Отсутствие в саунах средств автоматического тушения и обнаружения пожара ведет к возрастанию материальных убытков от пожара.
4.Затруднен доступ пожарных в помещения саун для эвакуации людей и тушения очага пожара, так как в саунах иногда отсутствуют оконные проемы.
Так, например, в г.Кемерово, в январе 1998 года, в банесауне погибли 3 человека и двое с ожогами были доставлены в больницу. Воспламенение пиролизного газа произошло в тот момент, когда один из парильщиков открыл дверь парильни, расположенной у входной двери сауны,и его обдало потоком раскаленных газов. От неожиданности он отпрянул назад, не захлопнув дверь, а через 1,5-2 секунды произошел взрыв. Вырвавшееся из парильни пламя отрезало людям эвакуационный путь. Двое из парильщиков мужественно прорвались через пламя наружу, а остальные решили спастись в бассейне и погибли. (Сообщение из январской телепередачи, 1998г.).
Задачей данной полезной модели является создание системы защиты, предотвращающей взрывы пиролизного газа в парильнях и других помещений саун, а также обеспечивающей возможность безопасной эвакуации находящихся в них людей при воздействии опасных факторов пожара и гарантирование возможности подачи огнетушащих средств на тушение очага пожара.
Данная задача решается предлагаемой противопожарной системой защиты саун, включающей заградитель в виде входной двери
- 3 эвакуационного выхода с запорным устройством, отпираемым и запираемым ключом с наружной стороны, отсекатель огня и притока атмосферного воздуха в виде теплоизолируемой двери парильни, устройство автоматической защиты и отключения электропечи и средство пожаротушения, выполненное в виде перфорированных сухотрубов, подключенных к внутреннему водопроводу, которая согласно предложению, снабжена устройством самозакрывания отсекателя огня и притока атмосферного воздуха, а в парильне смонтировано дополнительное устройство пожаротушения, в виде установки автоматического пожаротушения и средства для наблюдения за состоянием парильного помещения и подачи огнетушащих средств, выполненного в виде сквозного отверстия в полотне теплоизолированной двери, закрытого легко разрушаемой, термостойкой, прозрачной мембраной, при этом запорное устройство .заградителя снабжено конечным электровыключателем (герконом), сблокированным с системой автоматической зашиты и отключения электропитания её печи.
Для обеспечения возможности тушения очага покара с наружной стороны сауны, перфорированные сухотрубы парильни снабжены обратным клапаном и напорным патрубком с муфтовой соединительной головкой, для их подключения к насосу пожарного автомобиля с наружной стороны сауны, а в парильне дополнительно смонтирована с-астема автоматической пожарной сигнализации.
Для снижения тешюпотерь в помещении парильни сквозное отверстие теплоизолированной двери снабжено дополнительной мембраной, одна из мембран установлена на внутренней, а другая на наружной сторонах двери, при этом мембраны выполнены из легкоразрушаемого силикатного стекла или слюды (минерала). Для снижения теплопотерь, от проникновения наружного воздуха в
парильню и исключения задымления смежных помещений, отсекательтеплоизолированная дверь парильни по ее периметру снабжена защитным уплотнителем.
Противопожарная система защиты сауны иллюстрируется чертежами, где:
на фиг.1 изображена схема размещения оборудования и противопожарных систем в помещении парильни;
на фиг,2 изображен график распределения температуры воздуха в парильне по ее высоте;
на фиг.З изображен план-схема спортивного комплекса с саунами.
Противопожарная система защиты сауны включает заградитель I в виде входной двери эвакуационного выхода (фиг.1;3) с запорным устройством, отпираемым и запираемым ключом с его наружной стороны, отсекатель 2 огня и притока атмосферного воздуха в виде теплоизолируемой двери парильни 3, устройство
Снл ЪфТе-эЛ, нЪп,о.а. j.
автоматической защиты и отключенияуэлектропечй и средство пожаротушения, выполненное в виде перфорированных сухотрубов 5, подключенных к внутреннему водопроводу б. Отсекатель 2 - теплоизолированная дверь снабжена устройством 7 для ее самозакрывания, а в парильне 3 установлено дополнительное устройство пожаротушения в виде установки 8 автоматического пожаротушения и средства 9 для наблюдения за состоянием парильного помещения 3 и подачи огнетушащих средств, выполненного в виде сквозного отверстия 9 в полотне теплоизолированной двери 2, закрытого легкоразрушаемой, термостойкой прозрачной мембраной. Запорное устройство заградителя - входной двери I сауны снабжено конечным электровыключателем 10 (фиг.З), сблокированным с устройством автоматической защиты и отключения электропитания печи.
- 5 Для тушения пожара с наружной стороны сауны, перфорированные сухотрубы 5 парильни 3 снабжены обратным клапаном II и напорным патрубком 12 с муфтовой соединительной головкой, для их подключения к насосу пожарного автомобиля с наружной стороны сауны. В парильне 3 дополнительно смонтирована система автоматической пожарной сигнализации (на чертеже не указана).
Для тушения пожара в парильне 3 от внутреннего водопровода б, вода в сухотрубы 5 подается открытием вентиля 13, установленного у входной двери I эвакуационного выхода сауны.
Для снижения теплопотерь в помещении парильни 3, сквозное отверстие 9 теплоизолированной двери 2 снабжено дополнительной аналогичной первой мембраной (на чертеже не указана). Одна из мембран установлена на внутренней, а другая на наружной сторонах двери. Обе мембраны могут быть выполнены, например, из силикатного стекла или из следы (минерала).Отсекательтеплоизолированная дверь 2 парильни 3, по ее периметру, снабжена также защитным огнестойким уплотнителем, препятствующим проникновению в парильню 3 холодного.воздуха и задымлению смежных помещений (на чертеже не указан).
При эксплуатации парилен необходимо учитывать особенности температурного режима парения в саунах (90-1бО°С), который в два раза превышает общепринятый пожаробезопасный нормативный рубеж (80°С), так как по температурным параметрам работы сауны как бы заранее запрограммированы на развитие пожароопасных ситуаций в том случае, если в их системах терморегулирования произойдет незначительный сбой.
Общеизвестно, что за нормативную пожароопасную температуру принята температура 80°С, то есть такая безопасная температура , выше которой в древсцых строительных материалах
- б начинается процесс термического разложения целлюлозы с последующим ее самовозгоранием.
В процессе нагрева обшивки деревянных стен и потолка парилен происходит их термическое разложение. При ПО°С целлюлозные материалы высыхают и начинают выделять летучие вещества, имеющие запах. При ПО-150°С материалы желтеют и происходит более сильное выделение летучих составных частей. При 150-Ј10°С целлюлозные материалы в результате обугливания получают коричневую окраску. При 210-280°С выделяются воспламеняющиеся на воздухе продукты, имеющие следующий газообразный состав: окиси углерода - 25fЈ; водорода - 30$; метана - 33&; углекислого газа - 9Ј. Смесь этих газообразных продуктов способна воспламеняться (взрываться)при концентрации в объеме парильни 3 от 5 до 40& объемных (3).
Противопожарная система защиты сауны работает следующим образом.
Если признаки загорания будут обнаружены парильщиками в период их нахождения в парильне 3 по резкому запаху или задымлению помещения, то парильщики должны немедленно покинуть парильню, прикрыв за собой отсекатель - теплоизолированную дверь Ј или она автоматически закроется самозакрывающимся устройством 7. Старший (ответственный) из парильщиков дает команду остальным покинуть помещение сауны (эвакуироваться), отключает устройством  электропитание печной открывает вентиль 13 для пуска воды в сухотруб 5 на тушение загорания, а затем по телефону сообщает в пожарную охрану о происшедшем загорании. В период орошения парильни 3 из перфорированных сухотрубов 5, часть воды будет вскипать и образующийся пар будет создавать в объеме помещения парильни 3 повышенное давление и парогазовая
смесь будет стравливаться через проем теплоизолированной двери 2, преодолевая усилие устройства 7. Контроль за процессом пожаротушения осуществляется визуально, через сквозное отверстие 9, закрытое прозрачной, легкоразрушаемой мембраной (или двумя мембранами).
В том случае, если во внутреннем водопроводе б не окажется воды, то необходимо использовать первичные средства пожаротушения, например, огнетушитель, шланг от которого вставляется в сквозное отверстие 9, предварительно разрушив легкоразрушаемую, прозрачную мембрану и осуществляется пуск огнетушащего средства.
Если в сауне не окажется первичных средств пожаротушения, то прибывшие по вызову пожарные подключают пожарный рукав к патрубку 12, через муфтовую соединительную головку и от насоса пожарного автомобиля подают воду в сухотруб 5 на тушение пожара.
В том случае, если парильщики будут находиться в комнате отдыха сауны и почувствуют запах гари или дыма, то они должны визуально, через сквозное отверстие 9 убедиться в наличии загорания в парильне 3, а затем отключить устройством  печь произвести эвакуацию людей из сауны, сообщить о происшествии в пожарную охрану и приступить к тушению, не открывая при этом отсекатель - теплоизолируемую дверь 2, во избежании взрыва газа в парильне 3, обусловленного поступлением в нее свежего воздуха.
Пожары в парильнях 3 часто происходят в результате того, что парильщики по окончании мойки забывают отключить электропечь и уходят домой.
двери эвакуационного выхода конечным электровыключателем 10, сблокированным с устройством Л автоматической защиты и отключения электропитания печимзозволит избежать пожаров от этих причин.
При размещении в парильных 3 помещениях саун дополнительных установок 8 автоматического пожаротушения с электросигналом 14 при их срабатывании, позволит ликвидировать пожары на ранней стадии их развития и своевременно принять меры по их дотушиванию, что сведет к минимуму материальные убытки от пожаров и вероятность получения травм пожарными (от взрывов газов) при дотушивании этих пожаров.
Например, на фиг.1 изображена принципиальная схема противопожарной системы с дополнительной установкой пожаротушения 8 в виде Аэрозольной установки пожаротушения по патенту № 2063822, авторов Е.А.Потапова и В.П.Дёмина (4).
При использовании в системе защиты сауны упомянутая усновка работает по принципу: пожар тушится энергией пожара путем создания перегрева в установке воды до температуры 120200°С, за счет чего достигается ее высокий огнетушащий эффект.
В зависимости от температуры воздуха в парильне 3, соответственно будет нагреваться и вода в герметичных сосудахрадиаторах этой установки, в которых будет создаваться определенное давление: при 50°С - 0,126 кг/см , при 100°С - 1,03 кг/см2, при 150°С - 4,86 кг/см2, при 182°С - 12 кг/см2. По показаниям электроконтактного манометра 14 можно будет судить и о температуре воздуха в парильне 3.
.. 9 электроконтактного манометра 14 поступит на дежурный пульт (на чертеже не указано).
Для эффективной и надежной работы установки 8 автоматического аэрозольного пожаротушения ее сосуды-радиаторы следует располагать на оптимальной высоте парильни 3, в соответствии с ее температурными параметрами (фиг.2), то есть на расстоянии 250-300 мм от ее потолка.
Устройство в парильнах 3 саун перфорированных сухотрубов 5 с обратными клапанами II и напорными патрубками 12 с муфтовыми соединительными головками для их подключения к насосам пожарных автомобилей с наружной стороны саун, а также дооборудование их системами пожарной сигнализации (на чертеже не указано), позволит обнаруживать загорания в парильнах 3 саун на начальной стадии развития пожара и ликвидировать их без особого риска для пожарных с наружной стороны саун, посредством подачи воды на тушение через перфорированные сухотрубы 5.
Экономия от использования противопожарных систем защиты саун создается за счет своевременного обнаружения и тушения пожаров в парильных помещениях саун на ранней стадии их развития, с минимальными убытками, а также возможности безопасного тушения и эвакуации людей из горящих помещений саун, за счет обустройства в парильнях отсекателей огня, в виде теплоизолируемых дверей и оснащения их приспособлениями для их самозакрывания и наблвдения за состоянием парильных помещений.
ИСГСЧНЖИ Щ&СРЩЙИ
1.Авторское свидетельство tf 1378863, А 62 С 39/00, Способ предотвращения общей вспышки в помещении опубликован в Бюлл. № 9, 07.03.88р. (аналог).
2.Строительные нормы и правила, СНиП 2.08.02-89, Общественные здания и сооружения, пункт I.8I.
3.Демидов П.Г., Саушев B.C. Горение и свойства горючих веществ, ВЖЕГШ, М., 1975г., стр.226 (аналог).
4.Патент № 2053822, А 62 С 35/00 от 10.02.96г. Аэрозольная установка пожаротушения, авторы Потапов Е.А., Дёмин В.П. (аналог).
5.Евсеев П.П., Как построить русскую и финскую бани, М., Стройиздат, 1981г., стр.78, рис.46 (прототип).