РАДИАТОР КИСЕЛЕВА
KISELYOV RADIATOR

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в различных системах водяного отопления.
Известен радиатор водяного отопления, содержащий горизонтально установленные греющие трубы, соединенные переходниками (см. Белоусов В.В. Отопление и вентиляция. М.: Стройиздат, 1967 г., стр.59). Недостатком данного радиатора является низкая надежность, обусловленная возможностью разрыва труб при замерзании теплоносителя.
Наиболее близким из известных технических решений к изобретению является радиатор водяного отопления, содержащий соединенные переходниками греющие трубы с отогнутыми вверх крайними участками, в которых образуются воздушные полости (см. авторское свидетельство СССР №909479 по М.кл. F24Н 7/02. Опубликовано описание 28.02.82 г. Бюллетень №8). В этом радиаторе при замерзании теплоносителя воздушные полости позволяют скомпенсировать увеличение объема воды и тем самым предотвратить разрыв радиатора. Однако реализация данного радиатора возможна только при определенных соотношениях длины греющих труб и их диаметров. В противном случае возможен разрыв греющих труб даже при наличии воздушных полостей.
Целью настоящего изобретения является повышение надежности радиатора. Для достижения этой цели в известном радиаторе водяного отопления, содержащем установленные горизонтально греющие трубы, соединенные переходниками, нижний конец каждого переходника выступает во внутреннюю полость греющей трубы. За счет выступа в верхней части греющей трубы по всей ее длине образуется воздушная зона, компенсирующая увеличенный объем замерзшей воды. Это достигается при любой длине и диаметре греющей трубы. В результате будет предотвращаться разрыв радиатора. Кроме того, с целью создания благоприятных условий для удаления излишков воздуха из греющих труб радиатора на нижнем конце каждого переходника может быть выполнено отверстие. В этом случае граница между воздушной зоной и теплоносителем в греющей трубе смещается с нижнего торца переходника на уровень расположения отверстия.
На чертеже изображен общий вид радиатора водяного отопления в разрезе. Радиатор водяного отопления содержит греющие трубы 1, соединенные переходниками 2. На нижних концах переходников выполнены отверстия 3.
Радиатор работает следующим образом. В начальный период эксплуатации выделяющиеся из горячей воды пузырьки воздуха будут скапливаться в верхней части каждой греющей трубы 1, пока не достигнут уровня небольшого отверстия 3 в переходнике 2. При этом любая из образовавшихся воздушных зон должна вмещать не менее 8,3% прироста объема замерзшей воды. По данным исследования НИИ сантехники воздушная зона по всей длине греющей трубы обеспечивает надежную защиту радиатора от разрыва. При дальнейшей эксплуатации радиатора избыток воздуха в греющих трубах будет удаляться через отверстия 3 в систему отопления. Таким образом, предложенный радиатор надежно защищен от разрыва при замерзании в нем воды при любой длине и диаметрах греющих труб. В случае аварии системы отопления значительно снижается стоимость аварийно-восстановительных работ.