ПЕРЕНОСНОЕ ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Полезная модель относится к электротехнике, в частности, к преобразователям переменного тока в постоянный.
Известно выпрямительное зарядное устройство (ВЗУ), разработанное ООО завод «Калининградгазавтоматика», состоящее из корпуса и встроенной аппаратуры. Устройство обеспечивает подзаряд аккумуляторной батареи (АБ), параллельную работу с АБ на нагрузку, а также работу на нагрузку без АБ (например, http://www.kga.ru/files/docs/techDocZvu.pdf).
Известно также ВЗУ компании Benning с аппаратурой, содержащей выпрямитель THYROTRONIC, предназначенное для работы в аварийном режиме и обеспечивающее подзаряд АБ, питание нагрузки от АБ и питание нагрузки без АБ (например, http://www.chetc.ru/prod.aspx?page=./10118/22729/22730/22732).
Недостатками вышеуказанных аналогов является стационарное исполнение и большой вес. В случае выхода из строя ВЗУ или элементов АБ, выведение оборудования в ремонт является затруднительным, при этом возникает необходимость в установке дополнительных резервных ВЗУ на каждой подстанции, что значительно увеличивает стоимость системы оперативного постоянного тока в целом.
Таким образом, работа рассмотренного устройства обладает недостаточной надежностью.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является устройство портативного выпрямителя (CN 202196130, 18.04.2012 г.), содержащее корпус с ручкой, несколько блоков-выпрямителей, вольтметры и не менее одного амперметра, показания которых выведены на лицевую панель корпуса.
Недостатками вышеуказанного устройства являются отсутствие дистанционного контроля тока подзарядки и возможности его мониторинга, что приводит к недостаточной надежности его работы. Данное устройство не позволяет производить постоянный своевременный контроль с сигнализацией отклонения параметров от требуемых значений. Также для подстройки смещения нуля необходимо демонтировать схему, что является трудоемким и неудобным.
Задачей полезной модели является повышение эффективности обслуживания потребителей электроэнергии.
Техническим результатом полезной модели является повышение надежности работы выпрямительного устройства и повышение надежности функционирования имеющихся систем оперативного постоянного тока.
Технический результат достигается тем, что выпрямительное зарядное устройство содержит корпус с выпрямительными модулями, измерительной аппаратурой, предохранительной аппаратурой, выходные токовые цепи, шунт выходных токовых цепей, датчик тока, вход которого подключен параллельно шунту выходных токовых цепей, при этом датчик тока содержит переключатель подстройки смещения нуля, который располагают в корпусе выпрямительного устройства в доступном для манипулирования месте, а выход датчика тока подключают к системе мониторинга.
Система мониторинга может представлять собой систему «Сириус-2-МПТ» (http://www.rza.ru/catalog/ustrovstva-dla-sistem-postovannogo-operativnogo-toka/sirius-2-mpt.php).
Выполнение выпрямительного зарядного устройства в одном корпусе с необходимой аппаратурой, подключение датчика тока параллельно шунту выходных токовых цепей, наличие у датчика тока переключателя подстройки смещения нуля, расположенного в корпусе выпрямительного устройства в доступном для манипулирования месте, подключение датчика тока к системе мониторинга позволяет автоматизировать калибровку устройства и производить мониторинг всего процесса питания или зарядки потребителя при подключении к устройству мониторинга (например, «Сириус-2-МПТ»), что позволяет получить качественно новые преимущества, повысить надежность электроснабжения потребителей и эффективность их обслуживания.
Заявляемое выпрямительное зарядное устройство состоит из корпуса 1, выпрямительных модулей 2, измерительной аппаратуры 3, предохранительной аппаратуры 4, выходных токовых цепей 5, шунта 6 выходных токовых цепей, датчика тока 7, который содержит переключатель подстройки смещения нуля 8, разъема 9, систему мониторинга 10 (например, «Сириус-2-МПТ»), положение 11 «калибровка» переключателя подстройки смещения нуля 8, положение 12 «работа» переключателя подстройки смещения нуля 8.
Выпрямительное зарядное устройство работает следующим образом. Переменный ток подают на вход данного устройства. Через предохранительную аппаратуру 4 переменный ток поступает на выпрямительные модули 2. Измерительная аппаратура 3 регистрирует напряжение и ток. В зависимости от мощности потребителя задействуется нужное количество выпрямительных модулей 2. Последовательно в цепь питания подключается шунт 6 выходных токовых цепей. Параллельно шунту 6 выходных токовых цепей подключается вход датчика тока 7. При наличии тока нагрузки через шунт 6 выходных токовых цепей переключателем подстройки смещения нуля 8 включается положение 11 «калибровка», и через разъем 9 сигнал подается на систему мониторинга 10 (например, «Сириус-2-МПТ»). Система мониторинга 10 автоматически подстраивает смещение нуля, после чего переключатель подстройки смещения нуля 8 переводится в положение 12 «работа», и производится мониторинг процесса питания или зарядки нагрузки.
Предохранительная аппаратура 4 представляет собой автоматические выключатели, работающие в режиме отсечки.
Датчик тока 7 работает как преобразователь ток-напряжение, выполненный на базе развязывающего усилителя с развязанным источником питания, запитываемым от системы мониторинга 10.
Измерительные модули 2 представляют собой, например, выпрямители Flatpack 2 (например, http://www.eltek.ru/media/_documentation/user-guide/356825-103_kratkoe-rukovodstvo_flatpack2-4u-distr-sp2.pdf).
Измерительная аппаратура представляет собой вольтметры и амперметры.
Система мониторинга «Сириус-2-МПТ» - это микропроцессорное устройство, специально предназначенное для постоянного контроля за состоянием нагрузки и системы подзаряда. Оно контролирует основные параметры системы постоянного оперативного тока и выдает предупредительную сигнализацию при отклонении данных параметров за заданные уставками рамки.
В случае выхода из строя стационарного ВЗУ или АБ, установленных на действующей подстанции, или выведения в ремонт вышеуказанного оборудования, предлагаемое переносное выпрямительное зарядное устройство на длительное время надежно подпитает потребителя.
Следует отметить, что заявляемое устройство реализуется в едином корпусе и может иметь ручку для переноса, что делает его мобильным и удобным в эксплуатации и обслуживании, а также расширяет возможности для оперативного решения текущих задач.
Наличие необходимой выпрямительной, измерительной, предохранительной аппаратуры внутри корпуса выпрямительного зарядного устройства, наличие датчика тока, подключенного параллельно шунту выходных токовых цепей, возможность подстройки смещения нуля в доступном для манипулирования месте, подключение всего устройства к системе мониторинга, (например, «Сириус-2-МПТ») повышает быстродействие системы оперативного постоянного тока в целом за счет автоматизации калибровки выпрямительного зарядного устройства и своевременного мониторинга состояния системы, что в итоге повышает надежность электроснабжения потребителей и эффективность их обслуживания.
Таким образом, заявляемое устройство, благодаря новым свойствам, обеспечивает мобильность, быстрое подключение, мониторинг рабочего процесса дистанционно, а также возможность использования одного данного устройства на несколько подстанций.