УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Полезная модель относится к пожарной технике, а именно к установкам пожаротушения, и предназначена для подачи воды с помощью сухотруба к удаленным от трубопровода пожарного водовода очагам пожара. Может быть использована для пожаротушения в условиях низких температур.
Известно устройство противопожарной защиты резервуаров для хранения жидких горючих веществ, характеризующееся тем, что в резервуаре для хранения жидких горючих веществ в систему пожаротушения установлен, по меньшей мере, один перфорированный сухотруб, состоящий из, по меньшей мере, одной секции, размещенной внутри резервуара и проходящей сквозь слой горючего вещества таким образом, что один конец сухотруба присоединен к системе пожаротушения, а другой конец сухотруба выступает над максимальным уровнем взлива жидкого горючего вещества, хранящегося в резервуаре. При этом секции сухотруба покрыты синтетической пленкой или синтетическим покрытием для обеспечения герметичности внутреннего пространства сухотруба от хранимого жидкого горючего вещества с возможностью раскрытия перфорации сухотруба под воздействием факторов пожара непосредственно над поверхностью жидкого горючего вещества и/или в зоне горения в непосредственной близости от поверхности, независимо от уровня взлива жидкости горючего вещества в резервуаре (Патент РФ на изобретение №2425702, МПК A62C 3/06, A62C 35/00. Опубл. 10.08.2011 г.).
Однако, известное устройство предназначено для пенного тушения пожаров в замкнутых объемах.
Известна также установка пожаротушения, включающая элемент трубопровода, соединенный с пожарными гидрантами, содержащими запорное устройство, связанное с выходным патрубком для соединения с пожарным рукавом, устройство обогрева элемента трубопровода, дверной шкаф для размещения элементов установки, лотки для помещения в них пожарных рукавов и стволов, в которую дополнительно введен полый присоединительный элемент, размещенный внутри элемента трубопровода с возможностью подсоединения к нему запорного устройства (Патент РФ на полезную модель №113970, МПК A62C 35/20. Опубл. 10.03.2012 г.).
Но эта установка, врезанная в замкнутый пожарный водовод, содержащий трубопровод, насос и трубопроводную арматуру, не обеспечивает тушение удаленных от трубопровода пожарного водовода очагов пожара.
Наиболее близкой к предлагаемой по своей технической сущности является установка пожаротушения, включающая соединенный с пожарными гидрантами, содержащими запорное устройство, элемент трубопровода и дверной шкаф для размещения элементов установки (Патент РФ на полезную модель №131978, МПК A62C 35/00. Опубл. 10.09.2013 г.).
Но эта установка пожаротушения не позволяет равномерно распределить через элемент трубопровода поток огнетушащей жидкости по гидрантам.
Задачей, на решение которой направлена заявленная полезная модель, является создание установки пожаротушения с равномерным распределением потока огнетушащей жидкости через элемент трубопровода к пожарным гидрантам.
Технический результат заключается в нормализации работоспособности пожарного оборудования.
Поставленная задача решается тем, что в установке пожаротушения, включающей соединенный с пожарными гидрантами, содержащими запорное устройство, элемент трубопровода и дверной шкаф для размещения элементов установки, элемент трубопровода, согласно полезной модели, выполнен в виде тройника, выходное плечо которого осуществлено с возможностью подсоединения к нему сухотруба.
Выполнение элемента трубопровода в виде тройника позволяет равномерно распределить поток огнетушащей жидкости по гидрантам.
Кроме того выполнение элемента трубопровода в виде тройника обеспечивает и улучшает удаление после пожаротушения огнетушащей жидкости, например воды, из элемента трубопровода и очистку его от отложений.
А подсоединение к выходному плечу тройника сухотруба обеспечивается наличием на его конце, например, фланца и способствует тушению очагов пожара, удаленных от установки.
На фиг. 1 показана установка пожаротушения с тройником, расположенным в плоскости, параллельной днищу шкафа, общий вид; на фиг. 2 - разрез Α-A на фиг. 1; на фиг. 3 показана установка пожаротушения с тройником, расположенным в плоскости, перпендикулярной днищу шкафа, общий вид; на фиг. 4 - разрез Б-Б на фиг. 3.
Установка (фиг. 1, 2) содержит шкаф 1, пульт включения/выключения 2 светильника 3 и пульт включения/выключения 4 задвижки на сухотрубе (не показаны), лотки 5 для размещения пожарных рукавов 6 и стволов 7, прикрепленных к внутренней поверхности крыши 8 шкафа 1. Концы элемента трубопровода 9 с фланцами 10 герметично закрыты с помощью крепежа 11 через прокладки 12 и фланцевые заглушки 13. На элементе трубопровода 9 установлены пожарные гидранты 14, содержащие запорно-регулирующее устройство 15, связанное с выходным патрубком 16, оснащенным соединительной головкой 17, которая обеспечивает присоединение пожарного рукава 6. Концы элемента трубопровода 9 также могут быть герметично закрыты с помощью приваривания заглушек (не показаны).
К основному элементу трубопровода 9 (фиг. 1, 2) подсоединен под прямым углом дополнительный элемент трубопровода 18 (выходное плечо), конец которого расположен снаружи шкафа 1.
Данное соединение образует тройник с плечами 9 и 18, расположенный параллельно днищу шкафа 1 и соединяющийся с сухотрубом, например, через фланец 10 выходного плеча 18. Тройник имеет не менее двух пожарных гидрантов 14 и снабжен устройством обогрева (не показано), включаемое с помощью пульта 19. Устройство обогрева может состоять, например, из греющего кабеля или трубы теплоспутника, входящих при монтаже в общую систему обогрева трубопровода, закрытую тепловой изоляцией 20. Плечи 9 и 18 опираются на жестко связанные с тройником опоры 21, т.е. тройник расположен в плоскости, параллельной днищу шкафа 1. Двери 22 шкафа 1, имеющего заземление 23, закрепляются в открытом или закрытом положении фиксаторами 24.
На фиг. 3, 4 показан вариант исполнения установки пожаротушения при расположении тройника в плоскости, перпендикулярной днищу шкафа 1. При этом угол α между плечами 9 и 18 тройника, на котором расположены пожарные гидранты 14, может составлять от 90° до 120°, что приводит к лучшему сливу воды из тройника и очистке его от осадков. Для подсоединения тройника к сухотрубу используется отвод 25 (фиг. 4), связанный с выходным плечом 18.
Для всех вариантов исполнения установки пожаротушения возможны следующие вариации исполнения плеч 9 и 18 тройника и отвода 25:
- плечи 9 и 18 тройника и отвод 25 снабжены фланцами 10;
- выходное плечо 18 тройника снабжено фланцем 10, а плечи 9 - заглушкой;
- выходное плечо 18 тройника открыто, а плечи 9 - снабжены заглушкой;
- отвод 25 открыт для последующей приварки к сухотрубу.
Установка пожаротушения работает следующим образом.
Присоединяют сухотруб, оснащенный задвижкой и сливным элементом (не показаны), отходящий от пожарного водовода (не показан), подающего огнетушащую жидкость для тушения очага возгорания, к выходному плечу 18 тройника, например, через фланец 10 (фиг. 1, 2) или к отводу 25 через фланец 10 (фиг. 3, 4).
При тушении пожара открывают двери 22 шкафа 1 и закрепляют их фиксаторами 24.
Вынимают из лотков 5 пожарные рукава 6 и стволы 7, соединяют их между собой и присоединяют к соединительной головке 17 выходного патрубка 16 соответствующего пожарного гидранта 14.
С помощью пульта 4 приводят в действие задвижку на сухотрубе, подавая огнетушащую жидкость (воду) из пожарного водовода через сухотруб в выходное плечо 18 тройника (фиг. 1, 2) или отвод 25 (фиг. 3, 4).
После чего открывают запорное-регулирующее устройство 15 пожарного гидранта 14, и огнетушащую жидкость, положительная температура которой поддерживается с помощью устройства обогрева, задействованного с помощью пульта 19, подают через подсоединенные к соединительным головкам 17 выходных патрубков 16 развернутые пожарные рукава 6 и стволы 7 к месту тушения.
При необходимости в темное время суток с помощью пульта 2 включают светильник 3.