Установка для очистки вод гидрозолоудаления

Оригинальная статья / Original article УДК 621.9

DOI: http://dx.d0i.0rg/l 0.21285/1814-3520-2019-5-895-901

Установка для очистки вод гидрозолоудаления

© Н.П. Герасимова

Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Россия

Резюме: Цель - представить установку для очистки вод гидрозолоудаления, содержащую систему проточных индукторов, выполненных в виде трубы с коаксиальным кабелем, подключенных к источнику переменного тока и соединенных между собой посредством электричества с помощью торцевой перемычки. Установлено, что в настоящее время на многих тепловых электрических станциях зола и шлак из котлоагрегатов удаляются и складируются в золоотвалах гидравлическим способом. При этом шлакозоловая пульпа по трубопроводам подается под давлением (созданным багерными насосами) на заданные расстояния, затем осветляется и переливается в водоем, из которого поступает в ближайший бассейн реки или озера. Так как осветленная в золоотстойнике вода содержит растворенные соли и основания, то она представляет собой агрессивную среду, что препятствует ее непосредственному применению для транспортировки золы и шлака - багерные насосы в агрессивной среде быстро выходят из строя. Подтверждено, что технической задачей (решение которой предполагает использование устройства для очистки вод гидрозолоудаления) является высокопроизводительная обработка индукционными токами сточных вод тепловых электрических станций для снижения их агрессивности с целью повторного применения. Данная проблема решается тем, что установка для очистки воды содержит систему проточных индукторов, каждый из которых выполнен в виде трубы с коаксиальным кабелем.

Ключевые слова: гидрозолоудаление, сточные воды гидрозолоудаления, очистка вод гидрозолоудаления, зо-лошлакоотвалы, оборотное водоснабжение, индукционные токи

Информация о статье: Дата поступления 22 августа 2019 г.; дата принятия к печати 27 сентября 2019 г.; дата онлайн-размещения 31 октября 2019 г.

Для цитирования: Герасимова Н.П. Установка для очистки вод гидрозолоудаления. Вестник Иркутского государственного технического университета. 2019. Т. 23. № 5. С. 895-901. https://doi.org/10.21285/1814-3520-2019-5-895-901

Hydraulic ash removal water treatment plant

Natalia P. Gerasimova

Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia

Abstract: The purpose of the paper is to present a treatment plant for hydraulic ash sluicing waters containing a system of flow-through inductors made in the form of a pipe with a coaxial cable, which are connected to an AC source and interconnected between each other by electricity using an end jumper. It is found out that today ash and slag from CHP boilers are hydraulically removed and stored in ash disposal areas. At the same time the slag ash pulp is supplied under pressure (created by bagger pumps) through the pipelines on the fixed distances, then it is clarified and poured into a reservoir from which it enters the nearest river or lake basin. Since the water clarified in the ash sump contains dissolved salts and bases, it represents itself an aggressive medium. This fact prevents it from direct transportation of ash and slag as bagel pumps fail quickly in the aggressive medium. It is proved that the engineering task (the solution of which involves the use of a treatment plant for hydraulic ash sluicing waters) consists in the high-performance treatment of CHP waste waters with induction currents in order to reduce their aggressiveness and recycling. The solution of the problem is in the fact that the water treatment plant includes a system of flow-through inductors, each of which is made in the form of a pipe with a co-axial cable.

Key words: hydraulic ash removal, waste water of hydraulic ash removal, treatment of hydraulic ash removal waters, ash and slag disposal, recycling water supply, induction currents

Information about the article: Received August 22, 2019; accepted for publication September 27, 2019; available online October 31, 2019.

For citation: Gerasimova NP. Hydraulic ash removal water treatment plant. Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta = Proceedings of Irkutsk State Technical University. 2019;23(5):895—901. (In Russ.) https://doi.org/10.21285/1814-3520-2019-5-895-901

1. ВВЕДЕНИЕ

Исторически сложилось, что с периода послевоенных лет и до настоящего времени на тепловых электростанциях (ТЭС) России, работающих на твердом топливе, наибольшее распространение получили гидравлические системы золошла-коудаления (гидрозолоудаления) (ГЗУ) [1, 2].

Системы ГЗУ на ТЭС России выполняются преимущественно по схеме совместного удаления золы и шлака [3-5]. При этом шлакозоловая пульпа по трубопроводам ГЗУ подается под давлением (созданном багерными насосами) на заданные расстояния, затем осветляется и переливается в водоем, из которого поступает в ближайший бассейн реки или озера. Так как осветленная в золоотстойнике вода ГЗУ содержит растворенные соли и основания, то она представляет собой агрессивную среду, что препятствует ее непосредственному использованию для транспортировки золы и шлака - багерные насосы в агрессивной среде быстро становятся неисправными.

Для размещения и отгрузки шлака и золы организуются площадки. Узлы отгрузки шлака в таких схемах могут располагаться как на промплощадке ТЭС, так и за ее пределами, образуя золошлакоотвалы, существенно загрязняющие окружающую среду. Кроме того, в сочетании с рыночными условиями экономической деятельности, постоянно ужесточающиеся нормативные требования природоохранного законодательства вынуждают более тщательно подходить к эколого-экономической оценке систем ГЗУ [6-8].

С другой стороны, количество сточных вод систем ГЗУ во много раз превышает суммарный объем всех остальных загрязненных стоков ТЭС [9]. По этой причине очистка сточных вод систем ГЗУ (а для оборотных систем - очистка продувочной воды) является весьма затруднительным мероприятием. Очищение этих стоков усложняется высокой концентрацией фторидов, мышьяка, ванадия, ртути, германия

и некоторых других элементов, обладающих токсичными свойствами. В применении к таким водам более целесообразно их обезвреживание, т.е. снижение концентрации вредных веществ до значений, при которых возможны их сбросы в водоемы.

В настоящее время основными методами обезвреживания являются следующие: осаждение примесей; сорбция примесей на различных сорбентах, в т.ч. на золе; предварительная обработка с применением окислительно-восстановительных процессов [10, 11].

Наиболее проверенным методом, применяемым для удаления токсичных элементов из сточных вод, является осаждение примесей в результате образования малорастворимых химических соединений или в результате их адсорбции на поверхности образуемых в воде твердых частиц с применением различных реагентов [12].

Принципиальным решением проблемы обезвреживания сточных вод служат способы осаждения примесей с помощью обработки стоков электрическим током, например, как при применении устройства для очистки воды электрохимическим способом в нестационарном электрическом поле с последующей коагуляцией [13].

Такие известные в настоящее время методы и устройства позволяют снизить агрессивность сточных вод гидрозолоудаления, но обладают высоким гидравлическим сопротивлением, большой индуктивностью обмоток, что препятствует их непосредственному применению для обработки больших расходов вод ГЗУ из-за низкой производительности.

2. ОБОСНОВАНИЕ ОБРАБОТКИ СТОЧНЫХ ВОД ГИДРОЗОЛОУДАЛЕНИЯ ИНДУКЦИОННЫМИ ТОКАМИ

Если сточные воды гидрозолоудаления рассматривать как электролит, то при наведении индукционных токов в них можно получить электрохимический эффект, который позволит активизировать компоненты, не вступающие во взаимодей-

ствие друг с другом в обычных условиях.

Уравнение, показывающее справедливость данного утверждения, выводится следующим образом.

В электродинамическом анализе величина электромагнитной индукции может быть получена путем сложных преобразований по замене самой величины силовой характеристики - магнитной напряженности через переменные параметры, заранее зная (на основании эмпирического закона Фарадея) о существовании такой величины - электродвижущей силы электромагнитной индукции (Е) [14]:

Е = Е1 — Е2 =

| 1 ^ (1) ^ г йг 1жг2 йг)'

Составными частями электродвижущей силы (ЭДС) электромагнитной индукции в данном выражении (1) являются Е1 и Е2. Е1 возникает вследствие изменения тока I со временем а Е2 - в результате взаимодействия вторичного тока 12 с первичным 11 при изменении расстояния между ними. Данное обстоятельство, выраженное в зависимости, необходимо отметить здесь особенно. Зависимость ЭДС от обратной величины квадрата расстояния (г) до электрода означает принципиальную

возможность создания сверхвысоких напряжений в непосредственной близости от первичных проводников с переменными токами.

Электролиты, проводимость которых на 5-6 порядков меньше проводимости металлических проводников, в качестве возможных электрических цепей электротехникой не рассматриваются. Вместе с тем из выражения непосредственно следует, что при погружении первичной обмотки в электролит возможно образовать в нем значительные токи и, следовательно, вызвать заметные электрохимические эффекты.

Следовательно, низкая электропроводность электролитов не является пре-

пятствием для создания больших токов в них, т.к. вблизи обмотки индуктора, которая в данном случае является первичной обмоткой своеобразного трансформатора, вторичной обмоткой которого служит сам электролит, в который погружен индуктор, ЭДС может быть выражена формулой (1). Другими словами, электрический трансформатор вследствие замены вторичной обмотки окружающей средой (в виде электропроводящего раствора) превращается в открытую техническую систему. Учитывая малые размеры изоляции обмотки, составляющие практически доли миллиметров, становится возможным образование больших токов вблизи обмотки в электролитах, что и обеспечивает их высокоэффективное влияние на процессы в таких растворах.

В зоне действия индукционных токов особенно интенсивно протекает ионизация: т.к. величина магнитного поля наибольшая вблизи первичного тока, то вблизи поверхности электрического проводника образуется зона интенсивной ионизации всех компонентов раствора.

Так как в процессе любой химической реакции происходит взаимодействие нескольких компонентов - реагентов, изменяется давление, температура, другие физические и химические характеристики этой системы, то химические технологии представляют собой классические примеры многомерных функциональных пространств.

Рассматривая безэлектродный электрохимический процесс в растворах в качестве классического многомерного функционального пространства на основе математического моделирования, установлено, что с помощью многомерного математического моделирования можно перенести характер влияния индукционных токов на химические реакции в растворах, зависимости такого влияния от расстояния до первичного тока в обмотке индуктора и другие закономерности. Таким образом, существует неразрывная связь между свойствами аппарата проецирования одного пространства на другое и свойствами соответствий между ними. Другими слова-

ВЕСТНИК ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 2019;23(5):895-901

897

ми, зная свойства одного, можно определить свойства другого.

Вышеперечисленные выводы можно применить к решению проблемы снижения концентрации минеральных примесей в водах ГЗУ.

3. СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ГИДРОЗОЛОУДАЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ УСТАНОВКИ ИЗ ТРУБЧАТЫХ ИНДУКТОРОВ

Решением технической задачи, заключающейся в снижении концентрации минеральных примесей в водах ГЗУ, является высокопроизводительная обработка индукционными токами для снижения их агрессивности с целью повторного использования в системах гидрозолоудаления [15].

Установка очистки вод гидрозолоудаления предназначена для снижения концентрации минеральных примесей в сточных водах, позволяя использовать эти воды повторно в оборотных системах водоснабжения тепловых электрических станций. Установка для очистки сточных вод гидрозолоудаления содержит систему трубчатых индукторов, соединенных между собой последовательно, параллельно или смешанным способом в соответствии с заданными условиями эксплуатации, а также блок электропитания. Трубчатый индуктор состоит из металлической трубы, коаксиального кабеля в ней, электрически соединенных между собой с помощью торцевой перемычки. На концах трубы и кабеля выполнены типовые электрические клеммы, к которым подводится переменный электри-

ческий ток от блока питания. Технический эффект - высокопроизводительная обработка индукционными токами сточных вод для снижения их агрессивности и возможность повторного использования их в системах гидрозолоудаления.

Этот эффект достигается тем, что установка для очистки вод гидрозолоудаления содержит систему проточных индукторов, каждый из которых выполнен в виде трубы с коаксиальным кабелем, подключенных между собой электрически с помощью торцевой перемычки.

Установка для очистки сточных вод гидрозолоудаления содержит систему трубчатых индукторов 1 и блок электропитания 2 (рис. 1). Дамба 10 отделяет золоот-стойник 11 от накопителя обработанной воды 12.

В трубе 3 кабель 4 снабжен упорами 6. На концах трубы и кабеля выполнены типовые электрические клеммы (не показаны), к которым подводится переменный электрический ток от блока питания 2 (рис. 2).

Упор 6 кабеля 4 содержит разборную втулку из сегментов 7 с радиальными кронштейнами. Сегменты 7 разборной втулки имеют замковые сопряжения 8, выполненные в виде выступов и впадин, диаметрально противоположные концы которых имеют треугольный профиль.

Трубчатый индуктор состоит из металлической, например, стальной трубы 3 и коаксиального кабеля 4 в ней, соединенных между собой торцевой перемычкой 5 (принципиальная эквивалентная электрическая схема индуктора показана на рис. 3).

Рис. 1. Вертикальный разрез установки для очистки вод гидрозолоудаления по месту ее размещения Fig. 1. Vertical section of a treatment plant for hydraulic ash removal waters at the place of its location

б ч а,

V///Л//////////X/

Ш» ш> i

swww * \\\ \ \\\ N

1 m

L III i

V/ /////////

b

Рис. 2. Эскиз трубчатого индуктора: a - продольный разрез; b - поперечный разрез Fig. 2. Sketch of a tubular inductor: a - longitudinal section; b - transverse section

s

s

9

4

8

9

a

Рис. 3. Принципиальная эквивалентная электрическая схема индуктора Fig. 3. Principal equivalent electrical circuit of the inductor

Торцевая перемычка 5 выполнена в виде диска с отверстиями 9, соединена с торцом трубы 3 и кабелем 4, например, с помощью сварки.

Установка для очистки вод гидрозолоудаления работает следующим образом.

В соответствии с заданными условиями эксплуатации трубчатые индукторы 1 соединяются между собой параллельно, последовательно или смешанным образом.

Установка размещена в дамбе 10 между золоотстойником 11 и накопителем обработанной воды 12. При этом уровни поверхностей вод в золоотстойнике 11 и накопителе 12 размещены на разных горизонтах: уровень воды в золоотстойнике 11 выше, а в накопителе 12 ниже.

Таким образом, установка размещена в дамбе 10 наклонно в сторону накопителя 12, позволяя осветленной воде из зо-лоотстойника 11 самотеком поступать в накопитель 12 через трубчатые индукторы 1 установки.

К контактным клеммам (на чертежах не показаны как типовые) трубы 3 и кабеля 4 с помощью типовых электропроводов (не показаны как типовые) от блока электрического питания 2 подводится переменное

электрическое напряжение заданной величины, которое создает по трубе 3 и кабелю 4 переменный электрический ток. Величина электрического тока по трубе 3 и кабелю 4 через торцевую перемычку 5 определяется конкретными электрическими параметрами этих деталей, выбираемых по определенным условиям эксплуатации.

Так как осветленная вода из золоот-стойника 11 протекает в накопитель по трубчатым индукторам 1 между стенкой трубы 3 и кабелем 4, где создается переменное электромагнитное поле, то в результате электрокоагуляции она очищается и в ней снижается концентрация агрессивных примесей.

Таким образом, в накопитель 12 поступает обработанная вода с пониженной агрессивностью, что позволяет осуществить водозабор из накопителя 12 с помощью типовых насосов (не показаны) для повторного использования этой воды в системе гидрозолоудаления.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение установки для очистки вод гидрозолоудаления, содержащей си-

стему проточных индукторов, выполненных в виде трубы с коаксиальным кабелем, подключенных к источнику переменного тока и соединенных между собой электрически с помощью торцевой перемычки, позволяет повысить эффективность очистки вод ГЗУ. При этом эффективность уста-

новки определяется заданными условиями эксплуатации, т.к. габаритные размеры трубчатого индуктора, их количество в установке и схема соединения между собой выбираются по конкретным значениям расхода вод гидрозолоудаления и концентраций примесей в них.

Библиографический список

1. Тумановский А.Г. Перспективы развития угольных ТЭС России // Теплоэнергетика. 2017. № 6. С. 3-13.

2. Неуймин В.М. ОАО РАО «ЕЭС России» завершает функционирование, проблемы экологии в электроэнергетике остаются и обостряются // Энергосбережение и водоподготовка. 2008. № 4. С. 2-9.

3. Архипов А.М., Путилов В.Я. Перспектива комплексной оптимизации сжигания проектного экиба-стузского и непроектного кузнецкого углей на котле П-57 энергоблока мощностью 500 МВт // Теплоэнергетика. 2011. № 12. С. 26-33.

4. Путилов В.Я., Путилова И.В. Проблемы обращения с золошлаками ТЭС в России: барьеры, возможности и пути решения // Теплоэнергетика. 2010. № 7. С. 63-66.

5. Герасимова Н.П., Федчишин В.В., Артемова О.С. Анализ эффективности работы систем золошлако-удаления ТЭС // Повышение эффективности производства и использования энергии в условиях Сибири: материалы Всероссийской науч.-практ. конф. с междунар. участием (г. Иркутск, 22-26 апреля 2019 г.). Иркутск: Изд-во ИРНИТУ, 2019. С. 237-242.

6. Тумановский А.Г., Глебов В.П., Чугаева А.Н., Шмиголь И.Н., Зыков А.М. Обеспечение экологических требований при производстве тепла и электроэнергии на тепловых электростанциях // Теплоэнергетика. 2006. № 7. С. 35-42.

7. Тимошенко О.Т., Фомина А.А. Эффективность очистки промливневых сточных вод Омским филиалом ОАО «ТГК № 11» // Динамика систем, механизмов и машин. 2012. № 3. С. 238-241.

8. Кремлева Н.В., Хабибулина А.Д. Оптимизация системы очистки сточных вод для вторичного использования на предприятиях тепловых сетей // Химия и инженерная экология: материалы XVI междунар. науч. конф., посвященная 15-летию реализации принципов Хартии Земли в Республике Татарстан (г. Казань, 25-27 сентября 2016 г.). Казань: Изд-во: Фолиант, 2016. С. 197-200.

9. Буденный А.П., Ничкова Л.А., Скаковская А.Н., Гутник С.А. Очистка сточных вод от ионных примесей // Системы контроля окружающей среды. 2017. № 8. С. 114-117.

10. Дремичева Е.С. Повышение эффективности процесса предварительной очистки воды на предприятиях теплоэнергетики // Теплоэнергетика. 2018. № 2. С. 39-43. https://doi.org/10.1134/S0040363618020029

11. Ларин Б.М. Водный режим и химический контроль на ТЭС и АЭС: проблемы и задачи (по материалам конференций) // Теплоэнергетика. 2018. № 2. С. 50-54. https://doi.org/10.1134/ S0040363618020030

12. Ларин Б.М., Ларин А.Б., Суслов С.Ю., Кирилина А.В. Нормирование качества водного теплоносителя на Российских ТЭС // Теплоэнергетика. 2017. № 4. С. 79-84.

13. Шестаков И.Я., Раева О.В., Никифорова Э.М., Еромасов Р.Г. Исследование очистки воды электрохимическим способом в нестационарном электрическом поле с последующей коагуляцией // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 1. [Электронный ресурс]. URL: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=8154

14. Вертинская Н.Д., Герасимова Н.П. Применение математического моделирования для оптимизации режимов оборотного водоснабжения в системах ГЗУ // Моделирование неравновесных систем: сб. материалов IX Всесоюзн. семинара (г. Красноярск, 13-15 октября 2006 г.). Красноярск: Институт вычислительного моделирования Сибирского отделения Российской академии наук, 2006. С. 49-53.

15. Пат. № 2199491, Российская Федерация, С02Р 1/463. Установка для очистки вод гидрозолоудаления / А.С. Максимов, Н.П. Герасимова; заявитель и патентообладатель Иркутский национальный исследовательский технический университет. Заявл. 05.04.2001; опубл. 27.02.2003. Бюл. № 8.

References

1. Tumanovskii AG. Prospects for the Development of Coal-Steam Plants in Russia. Teploenergetika = Thermal Engineering. 2017;6:3-13.

2. Neuimin VM. The Russian Joint-Stock Company RAO United Energy System of Russia shuts down - the environmental problems in electric power industry remain and worsen. Energosberezhenie i vodopodgotov-

ka = Energy Saving and Water Treatment. 2008;4:2-9.

3. Arkhipov AM, Putilov VY. Prospects for comprehensively optimizing the combustion of design Ekibastuz and off-design Kuznetsk coals in the P-57 boiler of a 500-MW power unit. Teploenergetika = Thermal Engineering. 2011;12:26-33.

4. Putilov VY, Putilova IV. Problems of handling ashes and slags produced at Russian thermal power stations: barriers, possibilities, and ways of solving them. Teploenergetika = Thermal Engineering. 2010;7:63-66.

5. Gerasimova NP, Fedchishin VV, Artemova OS. Analysis of operation efficiency of CHP ash and slag removal systems. Povyshenie effektivnosti proizvodstva i ispo'zovaniya energii v usloviyah Sibiri: materialy Vse-rossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii s mezhdu-narodnym uchastiem = Improving efficiency of energy production and use in Siberia: Materials of All-Russian scientific and practical conference with international participation. 22-26 April 2019, Irkutsk. Irkutsk: Irkutsk National Research Technical University; 2019, р. 237-242.

6. Tumanovskii AG, Glebov VP, Chugaeva AN, Shmigol' IN, Zykov AM. Meeting environmental requirements when producing heat and electricity at thermal power stations. Teploenergetika = Thermal Engineering. 2006;7:35-42.

7. Timoshenko OT, Fomina AA. Efficiency of industrial wastewater treatment by the Omsk branch of District Generation Company No. 11 OJSC. Dinamika sistem, mehanizmov i mashin = Dynamics of Systems, Mechanisms and Machines. 2012;3:238-241.

8. Kremleva NV, Khabibulina AD. Optimization of a wastewater treatment system for water recycling at the enterprises of heating networks. Himiya i inzhenernaya ekologiya: materialy XVI mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii, posvyashchennaya 15-letiyu realizacii prin-cipov Hartii Zemli v Respublike Tatarstan = Chemistry and environmental engineering: Materials of XVI International scientific conference dedicated to the 15th anniversary of the implementation of the principles of the Earth Charter in the Republic of Tatarstan. 25-27 September 2016, Kazan'. Kazan': Foliant; 2016, р. 197200.

Критерии авторства

Герасимова Н.П. получила и оформила научные результаты и несет ответственность за плагиат.

Конфликт интересов

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Герасимова Наталья Павловна,

кандидат химических наук,

доцент кафедры теплоэнергетики,

Иркутский национальный исследовательский

технический университет,

664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83,

Н e-mail: gerasimova@istu.edu

9. Budonyi AP, Nichkova LA, Skakovskaya AN, Gutnik SA. Treatment of sewage from ionic contaminants. S/s-temy kontrolya okruzhayushchej sredy = Monitoring Systems of Environment. 2017;8:114-117.

10. Dremicheva ES. Improving the efficiency of natural raw water pretreatment at thermal power stations. Tep-loenerget/ka = Thermal Engineering. 2018;2:39-43. (In Russ.) https://doi.org/10.1134/S0040363618020029

11. Larin BM. Water chemistry and chemistry monitoring at thermal and nuclear power plants: problems and tasks (based on proceedings of conferences). Teploen-erget/ka = Thermal Engineering. 2018;2:50-54. (In Russ.) https://doi.org/10.1134/S0040363618020030

12. Larin BM, Larin AB, Suslov SY, Kirilina AV. Standardization of the water heat carrier quality at Russian thermal power plants. Teploenerget/ka = Thermal Engineering. 2017;4:79-84.

13. Shestakov IYa, Raeva OV, Nikiforova EM, Ero-masov RG. Study of water treatment by electrochemical methods in non-stationary electric field with subsequent coagulation. Sovremennye problemy nauk/ / obra-zovan/ya = Modern problems of science and education. 2013; 1. Available from: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=8154 [Accessed 26th June 2019].

14. Vertinskaya ND, Gerasimova NP. The use of mathematical modeling to optimize the modes of reverse water supply in hydraulic ash removal systems. Mod-el/rovan/e neravnovesnyh s/stem: sborn/k mater/alov IX Vsesoyuznogo sem/nara = Nonequilibrium system modeling: Collected materials of IX All-Union Seminar. 13-15 October 2006, Krasnoyarsk. Krasnoyarsk: Institute of Computational Modeling Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences; 2006, p. 49-53.

15. Maximov AS, Gerasimova NP. Installat/on for water treatment ash removal. Patent RF, no. 2199491; 2003.

Authorship criteria

Gerasimova N.P. has obtained and formalized the scientific results and bears the responsibility for plagiarism.

Conflict of interests

The author declares that there is no conflict of interest regarding the publication of this article.

The final manuscript has been read and approved by the author.

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Natalia P. Gerasimova,

Cand. Sci. (Chemistry),

Associate Professor of the Department

f Heat Engineering,

Irkutsk National Research Technical University, 83, Lermontov St., Irkutsk 664074, Russia; H e-mail: gerasimova@istu.edu