КАБЕЛЬ СИММЕТРИЧНЫЙ ОГНЕСТОЙКИЙ

Полезная модель относится к области электротехники, а именно к симметричным огнестойким кабелям для передачи сигналов. Они могут быть использованы, в частности, для монтажа систем пожарной и охранной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуации и передачи данных.
Известен симметричный огнестойкий кабель, содержащий, по крайней мере, одну симметричную пару скрепленных между собой изолированных огнестойкой кремнийорганической резиной токопроводящих жил, с экраном поверх сердечника, в оболочке из не распространяющего горения полимерного материала, причем изолированные жилы пары расположены параллельно и скреплены раздельным основанием из огнестойкой кремнийорганической резины (патент РФ №102836, 2010).
Известный кабель должен обеспечивать нераспространение горения, хотя, следует отметить, что перечень конкретных материалов для изготовления оболочек не обозначен (не охарактеризован).
Однако, к основным показателям пожарной безопасности, относятся не только огнестойкость кабеля и нераспространение горения, но и низкое дымо- и газовыделение при горении и тлении и коррозионная активность продуктов дымогазовыделения. Высокие показатели по указанным характеристикам приводят к отрицательным последствиям для здоровья человека и к выходу из строя электронной техники.
Поэтому актуальной состояла задача в разработке симметричного кабеля, имеющего пониженное выделение дыма или не выделяющего коррозионно-активных продуктов дымогазовыделения при сохранении огнестойкости и нераспространении горения.

Технический результат достигается тем, что в кабеле симметричном, содержащем, по крайней мере, одну пару медных токопроводящих жил с изоляцией из кремнийорганической резины и полимерную оболочку, в качестве материала изоляции использована резина марки Юнисил PC 20-8465 или Пентасил-2782, а в качестве материала оболочки использован поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности марки, выбранной из группы: VP FM 30-35, VP FM 30-37, VP FM 35LLS, или полимерный безгалогенный материал марки, выбранной из группы: Фрагом PR555 К1, Revil GE 47/HTS.
Токопроводящие жилы могут быть выполненными как однопроволочными, так и многопроволочными.
Изолированные жилы предпочтительно должны быть скручены в пару. Пары могут быть скручены между собой. Допускается скрутка двухпарного кабеля в виде звездной четверки.
Кабель может быть снабжен общим экраном из фольгированного композиционного материала с контактным проводником из медной луженой проволоки, наложенным поверх изолированных жил.
Поверх каждой пары изолированных токопроводящих жил может быть наложен индивидуальный экран из фольгированного композиционного материала с контактным проводником из медной луженой проволоки.
Изолированные жилы в парах имеют отличительную расцветку. Допускается применять одинаковую расцветку изолированных жил в парах, при условии, что наложенные поверх пар индивидуальные экраны из фольгированного композиционного материала будут иметь отличительную расцветку. Отличительная расцветка выполняется для удобства при монтаже.
Полезная модель иллюстрируется чертежом, на котором показано:
- фиг.1 - кабель с общим экраном;
- фиг.2 - кабель с индивидуальными экранами.
Согласно полезной модели, кабель содержит: токопроводящую жилу - 1, изоляцию - 2, симметричную пару - 3, ленту из полиэтилентерефталатной пленки - 4, общий экран - 5, индивидуальный экран - 6, контактный проводник - 7, оболочку - 8.
Полимерные материалы для изоляции и оболочки являются известными и соответствуют нормативно-технической документации на них.
Технология изготовления кабеля является традиционной, и сводиться к следующему.
Проволока для изготовления токопроводящих жил 1 изготавливается методом волочения. Многопроволочные токопроводящие жилы 1 скручиваются из отдельных проволок на машинах сигарного или рамочного типа.
Наложение изоляции 2 и оболочки 8 осуществляется методом экструзии.
Скрутка изолированных жил в пару 3, как правило, производится на машинах рамочного типа.
Скрученные пары могут скручиваться однонаправленной скруткой в сердечник на машинах рамочного или фонарного типа, либо разнонаправленной скруткой на машинах скрутки реверсивного типа.
Экран из фольгированного композиционного материала 5 и 6 накладывают в виде обмотки на обмоточной машине или продольно с перекрытием на экструзионной линии одновременно с наложением оболочки, под экраном должен быть продольно наложен контактный проводник из медной луженой контактной проволоки 7.
Ленту из полиэтилентерефталатной пленки 4 накладывают в виде обмотки на обмоточной машине или продольно с перекрытием на экструзионной линии одновременно с наложением экрана и оболочки.
Для подтверждения технического результата были изготовлены образцы кабелей с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности и с оболочкой из полимерного безгалогенного материала.
Образцы кабелей испытывались на нераспространение горения в пучке, оптическую плотность дыма и огнестойкость. Результаты испытаний сведены в таблицу.
Таблица
Наименование характеристики
Значение критерия оценки показателя пожарной опасности
Образец №1 с оболочкой из полимерного безгалогенного материала
Образец №2 с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности
Класс пожарной опасности кабелей по классификации ГОСТ Р 53315-2009
П1б.1.1.2.1
П1б.1.2.2.2
Нераспространение горения по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005, категория А
Не более 2,5 м
1,15 м, соответствует
1,07 м, соответствует
Дымовыделение при горении и тлении по ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005, сохранение светопроницаемости
От 0% до 40% вкл, для ПД 1, от 40% до 50% вкл для ПД 2
23%, соответствует классу пожарной опасности - ПД 1
26%, соответствует классу пожарной опасности - ПД 1
Продолжение таблицы
Наименование характеристики
Значение критерия оценки показателя пожарной опасности
Образец №1 с оболочкой из полимерного безгалогенного материала
Образец №2 с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности
Огнестойкость по ГОСТР МЭК 60331-23-2003
Не менее 180 мин
Более 180 мин, соответствует
Более 180 мин, соответствует
Содержание газов галогеновых кислот в пересчете на НС1, по ГОСТР МЭК 60754-1-99
Не более 5,0 мг/г
отсутствуют
-
Проводимость водного раствора с адсорбированными продуктами дымогазовыделения ГОСТР МЭК 60754-2-99
Не более 10,0 мкСм/мм
0,49
-
Показатель рН по ГОСТР МЭК 60754-2-99
Не менее 4,3
7,18
-
Таким образом, технический результат заключается в увеличении времени работоспособности кабеля в условиях воздействия открытого пламени и снижении выделения токсичных продуктов горения и дыма.