СПОСОБ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ НА КРУПНЫХ РЕЗЕРВУАРАХ С ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ И ГОРЮЧИМИ ЖИДКОСТЯМИ
METHOD OF EXTINGUISHING FIRES ON LARGE RESERVOIRS WITH FLAMMABLE AND COMBUSTIBLE LIQUIDS

3
Изобретение относится к области пожаротушения и касается ликвидации аварий, возникающих на резервуарах емкостью от 5 тыс. м и больше с легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ) и горючими жидкостями (ГЖ), результатом которых является пожар горючих жидкостей.
Известны способы ликвидации аварийных разливов сжиженного природного газа или сжиженного углеводородного газа и система для их реализации путем обработки поверхности сжиженного газа водовоздушной пеной - патенты RU 2552968 С1, 2015 г., RU 2552972 С1, 2015 г.
Известные способы нецелесообразны для тушения пожаров на крупных резервуарах ЛВЖ и ГЖ по причине вида используемого огнетушащего средства (ОС) - комбинированной пены, представляющей собой смесь двух пен различной кратности: Кп=10-15 и Кп=80-100, сложной в технологии их раздельного получения в 2-х пеногенераторах различной конструкции и последующего смешения этих пен, обладающих различной кинетической энергией, в общий поток комбинированной пенной струи. Только таким сложным способом обеспечивается получение требуемых параметров по кратности пены порядка Кп=40 и дальности полета пенных струй на расстояние 30-50 метров и более.
Наиболее близким к предлагаемому способу является способ тушения пожара в резервуарах, при котором пену подают в резервуар сверху. Известно устройство для защиты резервуаров с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями от взрыва и при пожаре, содержащее узел ввода огнетушащего вещества с выходом в резервуар на одном конце и с крышкой на другом и пеногенератор с насадком - пеногенерирующий ствол для подачи пены, дополнительно содержащее один или более насадков для подачи огнетушащих веществ, закрепленных горизонтально на одной или двух сторонах узла ввода под углом, выбранным из условия направленности струй огнетушащих веществ по стенке резервуара; оси насадков, закрепленных на противоположных сторонах узла ввода, расположены в параллельных горизонтальных плоскостях; узел ввода выполнен из материала с прочностными характеристиками, превышающими прочностные характеристики верхнего пояса резервуара, а крыша резервуара, крышка узла ввода и ее крепление к узлу выполнены из материала с разрушающими характеристиками ниже разрушающих характеристик стенок узла ввода и верхнего пояса резервуара - патент RU 2334532 С2, 2008 г.
Признаком, являющимся общим с предлагаемым способом, является подача из пеногенерирующих стволов, размещенных по периметру резервуара сверху, на внутренние поверхности резервуара не менее 2-х струй огнетушащего вещества - пены.
Недостатки этого способа заключаются в применении одновременно с пеной расходных компонентов в виде порошка и нейтральных газов, усложняющих конструкцию; тушение методом стекания пены со стенок резервуара на поверхность горючей жидкости, что значительно увеличивает время тушения пожара, которое является определяющим фактором, влияющим на стойкость несущих конструкций резервуара; в установке на конструкции резервуара дополнительных систем и устройств, которые должны обладать огромным ресурсом надежности, что является одной из главных проблем всех стационарных пожарно-технических устройств, устанавливаемых на резервуарах.
В связи с указанными недостатками, техническая задача, решаемая с помощью изобретения, заключается в создании способа тушения пожаров на крупных резервуарах с ЛВЖ и ГЖ путем повышения эффективности процесса тушения при одновременном изменении известной технологии и устройств, применяемых для ее реализации.
Технический результат, который может быть получен, - тушение пожаров на крупных резервуарах с эффективным использованием огнетушащего вещества и уменьшением времени пожаротушения.
Поставленная задача решается за счет того, что в известном способе тушения пожара в резервуарах с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями путем подачи из пеногенерирующих стволов N≥2, размещенных по периметру резервуара сверху, на внутренние поверхности резервуара струй огнетушащего вещества, пену подают струями на поверхность горючей жидкости резервуара сканированием в вертикальной и горизонтальной плоскостях программно-управляемыми или осциллирующими пеногенерирующими стволами в отведенном для каждого ствола секторе из расчета покрытия пеной всей поверхности; пену подают по программе управления пожаротушением от стенки резервуара синхронно со всех пеногенерирующих стволов, постепенно смещаясь к центру резервуара и касательно к огню на предварительно охлажденный пеной участок; для наращивания до требуемой толщины слоя пены, пену подают циклично, смещаясь струями от стенок к центру и обратно к стенкам резервуара; программа управления пожаротушением корректируется координатными ИК-датчиками, установленными на пеногенерирующих стволах или квадролете, по данным о координатах участков очагов горения; в качестве огнетушащего вещества используется пена с тонкораспыленной водой; для подачи пены используют пеногенерирующие стволы, формирующие пену с тонкораспыленной водой; пену подают с углом распыливания >30 град при расстояниях до 20 м и с углом распыливания <30 град при расстояниях свыше 20 м, регулируя угол распыливания насадков, входящих в состав пеногенерирующих стволов, в зависимости от угла возвышения стволов; пеногенерирующие стволы вынесены за резервуар, и подачу пены осуществляют с расстояния >2 м в горизонтальной плоскости от борта резервуара;
пеногенерирующие программно-управляемые стволы установлены на земле за обвалованием (вариант).
Признаки предлагаемого способа, отличительные от признаков способа по прототипу: пену подают струями на поверхность горючей жидкости резервуара сканированием в вертикальной и горизонтальной плоскостях программно-управляемыми или осциллирующими пеногенерирующими стволами в отведенном для каждого ствола секторе из расчета покрытия пеной всей поверхности; пену подают по программе управления пожаротушением от стенки резервуара синхронно со всех пеногенерирующих стволов, постепенно смещаясь к центру резервуара и касательно к огню на предварительно охлажденный пеной участок; для наращивания пены пену подают циклично, смещаясь струями от стенок к центру и обратно к стенкам резервуара; программа управления пожаротушением корректируется координатными ИК-датчиками, установленными на пеногенерирующих стволах или квадролете, по данным о координатах участков очагов горения; в качестве огнетушащего вещества используется пена с тонкораспыленной водой; для подачи пены используют пеногенерирующие стволы, формирующие пену с тонкораспыленной водой; пену подают с углом распыливания >30 град при расстояниях до 20 м и с углом распыливания <30 град при расстояниях свыше 20 м, регулируя угол распыливания насадков, входящих в состав пеногенерирующих стволов, в зависимости от угла возвышения стволов; пеногенерирующие стволы вынесены за резервуар, и подачу пены осуществляют с расстояния >2 м в горизонтальной плоскости от борта резервуара; пеногенерирующие программно-управляемые стволы установлены на земле за обвалованием.
Подача пены струями на поверхность горючей жидкости резервуара сканированием в вертикальной и горизонтальной плоскостях программно-управляемыми или осциллирующими пеногенерирующими стволами позволяет быстро перемещать пенную струю в отведенном для каждого ствола секторе из расчета покрытия пеной всей поверхности резервуара, при этом перемещение пены по поверхности происходит не только за счет жидкотекучести пены, а в основном за счет гидромеханического воздействия струи. Подача пены по программе управления пожаротушением на стенку и от стенки резервуара синхронно со всех пеногенерирующих стволов, постепенно смещаясь к центру резервуара касательно к огню на предварительно охлажденный пеной участок, позволяет равномерно подавать пену по площади, не входя в непосредственное соприкосновение с огнем, уменьшая тем самым разрушение пены от контакта с огнем, очаг загорания постепенно затягивается при увеличении интенсивности орошения к центру, а гидромеханическое воздействие струи в одном направлении создает круговое движение пены по резервуару, осуществляя быстрое заполнение ею защищаемой поверхности. Поскольку пена при тушении разрушается, и слой пены на поверхности становится тонким, что может привести к повторным выбросам огня, толщину слоя пены наращивают, для чего пену подают по программе сканирования циклично, смещаясь струями от стенок к центру и обратно к стенкам резервуара. Программа управления пожаротушением корректируется координатными ИК-датчиками, установленными на пеногенерирующих стволах или квадролете, по данным о координатах участков очагов горения, это позволяет не делать пропусков огня при сканировании и перемещаться струей на следующий участок после достижения требуемой толщины слоя пены. При этом следует учесть, что обычно в условиях задымления и недосягаемости для обзора поверхности горючей жидкости пожаротушение ведется по всему резервуару «вслепую» и поэтому с низкой эффективностью. Использование в качестве огнетушащего вещества пены с тонкораспыленной водой позволяет повысить дальность пенной струи, повышает ее жидкотекучесть, т.к. остаточная вода в пене под ударной нагрузкой при падении быстро переносится в нижний слой, придавая пене повышенную жидкотекучесть, в верхнем же слое формируется устойчивая пена со средним диаметром пузырьков d=0,5 мм с кратностью Кп=30-40. Для подачи такой пены используют пеногенерирующие стволы, формирующие однопоточную пену с тонкораспыленной водой на выходе ствола. Пену подают с углом распыливания >30 град при расстояниях до 20 м и с углом распыливания <30 град при расстояниях свыше 20 м, регулируя угол распыливания насадков, входящих в состав пеногенерирующих стволов, в зависимости от угла возвышения стволов, что позволяет более эффективно использовать струю по всей рабочей зоне: применять компактную струю, имеющую высокую дальность на удаленных защищаемых участках, и струю с широким углом распыливания на ближних расстояниях, имеющую мягкую подачу пены, не барботируя ГЖ гидромеханическим воздействием струи. Пеногенерирующие стволы вынесены за резервуар и подачу пены осуществляют с расстояния >2 м в горизонтальной плоскости от борта резервуара, по сути, за пределы зоны действия взрывной волны для сохранения живучести системы в случае взрыва. В варианте технологии тушения «с земли» пеногенерирующие стволы, установленные на земле за обвалованием, позволяют использовать высокие показатели по дальности подачи пены от применяемых стволов, сведя к минимуму затраты на системы пожаротушения и их монтаж.
Авторам не известны способы пожаротушения резервуаров с отличительными признаками в соответствии с заявляемыми техническими решениями.
Изобретение отвечает требованиям новизны и положительного эффекта, а также критерию "существенные отличия".
На фиг. 1 представлен общий вид пеногенерирующего лафетного ствола (ЛС), план-схема установки ЛС на резервуаре и поэтапная план-схема тушения пожара.
Процесс практического тушения реальных пожаров, как правило, разделяется на два последовательных этапа: первый - покрытие всей свободной поверхности горючей жидкости относительно тонким слоем пены, снижающим интенсивность горения пожара или разбивающим пожар на множество отдельных горящих очагов; второй - наращивание требуемой толщины слоя пены, полностью снижающей концентрацию горючих паров над слоем пены ниже нижнего концентрационного предела воспламенения (горения) паров данной горючей жидкости.
Для реализации заявляемого нового способа важное значение имеет правильный выбор пеногенерирующих устройств. При нормативно рекомендуемом способе тушения пожаров ГЖ на крупных резервуарах с применением неподвижных и неуправляемых пеногенераторов ГПС 600 с Кп=100 и длиной пенной струи порядка 6-8 метров, пенные струи подаются прямо в пламя пожара, а площадь механического покрытия поверхности горения жидкости пеной достигает не более 50-75% и дальнейшего растекания пены не происходит, и коэффициент разрушения пены достигает при этом 90-95%. Это объясняется тем, что пена кратностью 100 почти не обладает жидкотекучестью, т.е. способностью к растеканию. А ее теплоемкость и огнестойкость в 2,5 раза меньше, чем у пены с Кп=40 и в 5 раз меньше, чем у пены с Кп=20. Поэтому при таких параметрах стволов ГПС 600 и пены с Кп=100 тушение пожара ГЖ на больших резервуарах становится принципиально технически невозможным, что подтверждено многолетней практикой пожаротушения. Поэтому из практики экспериментов и теоретических расчетов процесса тушения этого вида пожаров рекомендуется применение более эффективной однородной водовоздушной пены кратностью Кп=30±10. Такая пена обладает гораздо большей удельной теплоемкостью (в 2-3 раза больше, чем пена кратностью Кп=100) и, соответственно, лучшей охлаждающей способностью поверхностного слоя горящей жидкости, что является одной из доминирующих характеристик при тушении этого вида пожаров. Кроме того, такая пена, обладая гораздо более высокой жидкотекучестью и огнестойкостью, по сравнению с пеной Кп=100, позволяет быстрее покрыть первичным слоем всю поверхность горящей жидкости. Оба этих обстоятельства позволяют значительно - в 3-4 раза - снизить долю потерь пены и интенсивность ее потерь от разрушения в процессе тушения пожара, и в 2-3 раза повысить интенсивность растекания пены по поверхности горящей жидкости, усиливая тем самым помимо охлаждающего механизма тушения еще и экранирующий и изолирующий механизмы тушения. В предлагаемой системе тушения пожаров на крупных резервуарах в качестве пеногенераторов возможно использование пеногенераторов нового типа высокой производительности, обеспечивающих полное покрытие всей поверхности горящей жидкости слоем пены за 1-2 минуты и эффективное тушение пожара за 5-10 минут на резервуарах любого объема. Такой эффект достигается за счет резкого снижения потерь пены от ее разрушения в процессе тушения пожара: всего до 40-50% и даже меньше.
Пожарный пенный ствол средней кратности УКТП «Пурга 10.20.30» производства ООО "НПО СОПОТ" способен реализовать требуемый параметр кратности пены Кп=30±10, а также - дальность подачи пенных струй на 30-50 м и больше и возможность управления направлением их подачи, что позволяет в 5-10 раз повысить скорость тушения пожара, сократив время его тушения до нормативных значений порядка 10-15 минут, а также - сократить удельные и суммарные расходы огнетушащих средств (ОС) на процесс тушения пожара, доведя их до нормативных расходов и нормативных запасов, (порядка 3-х-кратных) на всех объектах хранения ЛВЖ - ГЖ. Однако этот пеногенератор является достаточно дорогим и сложным по конструкции. Применение в изобретении водовоздушной пены с диспергированной тонкораспыленной водой позволяет использовать другие стволы-пеногенераторы пены средней кратности с хорошими баллистическими характеристиками, более простые по конструкции, стоимость которых значительно ниже. У такой пены остаточная вода при ударной нагрузке при падении быстро перемещается в нижний слой, значительно повышая жидкотекучесть пены. Примером таких стволов пеногенераторов являются стволы типа ЛС(Д)-С40Уср, ЛС(Д)-С60Уср, ТУ 4854-003-16820082, производства ООО «Инженерный центр «ЭФЭР». Данные стволы имеют возможность регулировки угла распыливания подачи пены, что позволяет формировать мягкую подачу пены как на ближние, так и на дальние расстояния, не барботируя ГЖ гидромеханическим воздействием струи.
2
2
2
При выбранном способе управляемой подачи пены на поверхность горючей жидкости, например, резервуара РВС-20000, стволами-пеногенераторами с дальностью подачи пенной струи порядка 45-50 метров, и с площадью поверхности пятна пенной струи порядка 64 м при 4-х стволах одновременно, площадь суммарного начального пятна пены равна 64×4=256 м, а при скорости сканирования 2-6°/с и требуемом угле поворота ствола ±45 градусов время первичного покрытия зеркала горючей жидкости минимальной толщиной слоя пены составляет 40-60 секунд, т.е. примерно 1 мин. При выбранной кратности пены Кп=40 и выбранной интенсивности подачи ОС Iп рек=0,145 л/м⋅с, без учета потерь пены от разрушения и кратности пены в процессе тушения пожара, скорость роста слоя пены на поверхности горючей жидкости Vпс расч = Iп рек × Кп=0,145×40=5,8 мм/с, что вполне удовлетворительно подтверждается при холодной имитации процесса тушения (подаче пены на поверхность ГЖ без процесса горения). Приняв условно требуемую толщину слоя пены на поверхности сырой нефти равным Н п тр=0,5 м (для пен кратностью Кп=30-10 она может быть уменьшена и до 20-25 см), время наращивания требуемой толщины слоя пены - t н сл = Н п тр/ Vп сл расч=500/5,8=86,2 с или примерно 1,44 мин.
Расчетно-теоретическое время тушения рассматриваемого пожара tт, равное времени покрытия зеркала горючей жидкости слоем пены минимальной толщины tпокр, плюс время наращивания требуемой толщины слоя пены tн.сл., tт=1+1,44=2,44 или примерно 3 минуты.
2
3
2
3
Но при тушении реальных пожаров вся проблема в доле потерь ОС в процессе тушения. А с учетом потерь ОС вследствие снижения фактической интенсивности подачи ОС в очаг пожара от испарения части подаваемого на тушение раствора на 50% и потерь от разрушения пены в процессе тушения пожара, достигающего 50% поданного количества и снижения ее кратности под воздействием разрушающих факторов на 50%, до Кпф=20, фактическая скорость наращивания пенного слоя Vп сл ф снижается до Vп сл ф=Iф × Кп ф=0,145×0,5×20=1,45 мм/с. Тогда время наращивания пенного слоя требуемой толщины возрастет до tн п сл ф=500/1,45=345 с или примерно 5,75-6 мин. А время покрытия зеркала поверхности горючей жидкости первоначальным слоем пены также возрастает примерно в 3-4 раза, т.е. до 3-х - 4-х минут. И, соответственно, суммарное время тушения пожара составит примерно 8-10 минут. Показатель эффективности тушения пожара на резервуаре получается равным: Пэт=Fп/Voc × tт, где Fп - площадь пожара (м), Voc - объем раствора пенообразователя, затраченный на тушение (л или м), a tт - время тушения пожара (сек или мин). Пэт=1667/144×10=1,16 (м/м мин).
Новый способ тушения пожара рассмотрим на план-схеме защиты резервуара на фиг. 1а, 1б. По периметру резервуара 1, заполненного горючей жидкостью 2, над резервуаром 1 и на расстояния >2 м от него установлены пеногенерирующие программно-управляемые лафетные стволы (ЛС) 3 на кронштейнах 4, закрепленных к резервуару 1, подключенных стояками 5 к кольцевому пожарному водопроводу 6 к магистральному трубопроводу подачи раствора пенообразователя 7. Стволы 3, имеющие высокие показатели по дальности, могут устанавливаться на земле за обвалованием (на схеме не показано), сведя к минимуму затраты на системы пожаротушения и их монтаж. В этом случае корректируется баллистическая программа пожаротушения с использованием навесных струй. Общий вид программно-управляемого лафетного ствола 3 представлен на фиг. 1ж. Ствол 3, формирующий пену с тонкораспыленной водой, выполнен во взрывозащищенном исполнении с шаровым приводом вертикального перемещения 8 и приводом горизонтального перемещения 9. Регулируемый насадок 10 имеет привод регулирования угла распыливания 11. Ствол 3 присоединяется к стояку 4 через фланцевое соединение 12. На стволе 3 установлен матричный ИК-датчик 13, работающий в дымовой среде, выдающий координаты участков очагов горения.
По сигналу о пожаре, при подтверждении сигнала оператором круглосуточного дежурства, управляющий сигнал направляется на устройство программного управления пожаротушением (на схеме не показано), которое формирует команду на пенное тушение ЛС 3. Все ЛС 3 синхронно включаются в работу, и начинается подача пены струями на поверхность горючей жидкости резервуара сканированием в вертикальной плоскости приводом 8 и горизонтальной плоскости приводом 9. ЛС 3 быстро перемещают пенные струи в отведенном для каждого ствола секторе из расчета покрытия пеной всей поверхности резервуара, при этом перемещение пены по поверхности происходит не только за счет жидкотекучести пены, а в основном за счет гидромеханического воздействия струи. Подача пены осуществляется по программе управления пожаротушением на стенку и от стенки резервуара синхронно со всех пеногенерирующих стволов, постепенно смещаясь к центру резервуара касательно к огню на предварительно охлажденный пеной участок, что позволяет равномерно подавать пену по площади поверхности горючей жидкости, практически не подавая пену непосредственно в пламя пожара (кроме первой, самой начальной, стадии тушения пожара, когда от горения освобождаются первые участки поверхности горящей жидкости), уменьшая тем самым разрушение пены от контакта с огнем. Сканирование в вертикальной плоскости на первом этапе, см. поэтапную план-схему тушения пожара на фиг. 1в, 1г, 1д, 1е жидкотекучей пены, подгоняемой гидромеханическим воздействием струи, позволяет охладить стенку резервуара и отвоевать у огня пристеночную зону резервуара, см. фиг. 1в. Площадь горения постепенно уменьшается при увеличении интенсивности орошения к центру резервуара, см. фиг. 1г, 1д, а гидромеханическое воздействие струи в одном направлении создает круговое движение пены по резервуару, осуществляя быстрое заполнение ею защищаемой поверхности, см. фиг. 1е. Поскольку пена при тушении разрушается и слой пены на поверхности становится тонким, что может привести к повторным выбросам огня, на заключительном этапе, см. фиг. 1е, пену наращивают по программе от устройства программного управления (на схеме не показано), для чего пену подают по программе сканирования циклично, смещаясь струями от стенок к центру и обратно к стенкам резервуара. Программа управления пожаротушением корректируется координатными ИК-датчиками 13, установленными на пеногенерирующих стволах 3 или квадролете, по данным о координатах участков очагов горения, это позволяет не делать пропусков огня при сканировании и перемещаться струей на следующий участок после достижения требуемой толщины слоя пены на протушенной части поверхности горючей жидкости. Угол распыливания пены формируется насадком 10 и регулируется приводом 11 автоматически: пену подают с углом распыливания >30 град при расстояниях до 20 м и с углом распыливания <30 град при расстояниях свыше 20 м. После начала пенной атаки на 2-3 минуте тушения интенсивность горения (и высота факела пламени) пожара постепенно начинает уменьшаться, а еще через 5-7 минут пожар прекращается полностью.
Служба пожаротушения прибывает к объекту пожара через 2-3 минуты. Поскольку стволы имеют дистанционное управление, руководитель пожара может внести корректирующие действия в программу пожаротушения через пульт дистанционного управления (на схеме не показано).
2
Общая физика процессов, происходящих при тушении пожаров с земли, аналогична описанной выше для первого варианта, но при подаче огнетушащей пены лафетными стволами с уровня земли навесными струями, через горячую зону продуктов сгорания и через толщу пламени пожара, коэффициент разрушения пены возрастает до 75%, поэтому для получения требуемого эффекта тушения интенсивность подачи ОС должна быть увеличена до 0,15-0,5 л/м⋅с. За счет ухудшения условий подачи пены в очаг пожара (через борт резервуара навесными струями) и увеличения интенсивности разрушения пены от подачи ее через факел пламени пожара возрастет время первичного покрытия поверхности горючей жидкости сплошным слоем пены. Вместе с тем следует учесть, что в автоматическом режиме тушения и при подаче пены стволами с уровня земли, исключается время на развертывание технических средств и на боевую работу по подъему лафетных стволов на высоту борта резервуара (12-18 м.), а фактор воздействия пламени снизится после покрытия пеной пристеночной зоны тушения. Время первичного покрытия зеркала ГЖ первичным слоем пены, с учетом действия всех разрушающих пену факторов, составляет примерно 5-6 минут. Возрастет время и на этапе наращивания требуемой толщины слоя пены, т.к. при таком способе подачи огнетушащей пены на поверхность горючей жидкости доля ее разрушения в процессе тушения возрастает до 80%, а фактическая кратность пены к концу процесса тушения снизится до значения Кп=8. Соответственно, скорость роста пенного слоя до требуемой высоты (толщины) снизится. Позитивным в новом способе является использование гидромеханического воздействия струи и кругового вращения для быстрого движения пены по резервуару, а также применение пены с высокой жидкотекучестью, что сокращает время заполнения пеной площади резервуара. Время наращивания требуемой толщины слоя пены возрастет примерно до 7-9 минут, а время тушения пожара при подаче управляемых пенных струй с земли станет равным примерно 15 минутам. Это предел допустимого нормативного времени (15 мин), но такой показатель времени тушения практически не тушимых пожаров на крупных резервуарах является существенным достижением.
Необходимое количество пеногенерирующих лафетных стволов, устанавливаемых на одном резервуаре, и их расход определяют методом расчета на стадии технико-экономического обоснования проекта, исходя из расчетного экономически обоснованного времени тушения пожара в соответствии с ГОСТ 12.1.004, СНиП 2.11.03-93, объема резервуара и интенсивности подачи огнетушащих веществ на охлаждение и тушение.
Предлагаемый способ тушения пожара обеспечивает высокую степень надежности защиты резервуара от разрушения за счет:
- уменьшения времени пожара до величины ниже критической приводящей к разрушению несущих конструкций резервуара;
- одновременного охлаждения стенки резервуара по всей его окружности и тушения горючей жидкости.
Предлагаемый способ и устройство позволят:
- предотвратить определенный нормативами или договором риск причинения вреда населению, окружающей среде, животным и растениям на случай пожара;
- сократить затраты предприятий на ликвидацию последствий пожара;
- уменьшить сроки восстановления резервуаров для дальнейшего их использования;
- предотвратить развитие чрезвычайных ситуаций;
- обеспечить тушение любых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в резервуарах всех типоразмеров, с теплоизоляцией и без нее;
- сократить количество пожарной техники, используемой для тушения пожара, и численность личного состава аварийно-спасательных формирований и служб;
- уменьшить риски и время действия поражающих факторов на личный состав аварийно-спасательных служб, несущие конструкции резервуара и окружающую среду.