ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ РЕКУПЕРАТОР

В таблице представлены экспериментальные данные, отражающие зависимость повышения температуры подогрева воздуха от высоты используемой футерованной вставки.
Отношение высоты вставки к диаметру основного корпуса рекуператора
Турбулентность саже-вого аэрозоля на входе в противоточную секцию рекуператора, число Рейнольдса - Re
Повышение температу-ры подогрева воздуха, на°С
0,5
10000
20
1,25
6000
30
2,0
4000
22
При увеличении отношения высоты вставки к диаметру основного корпуса свыше 2,0 значительно увеличиваются теплопотери через стенку футерованной вставки, что не позволяет повысить температуру подогрева воздуха более чем на 22°С, несмотря на то, что турбулентность потока аэрозоля на входе в трубы противоточной секции составляет Re=4000, то есть скоростной режим потока находится в области переходного режима. При соотношении высоты вставки к диаметру основного корпуса менее 0,5 скоростной поток сажевого аэрозоля на входе в трубы противоточной секции не выровнен и лежит в области турбулентного режима движения, то есть Re= 10000, что не позволяет повысить температуру подогрева воздуха более чем на 20°С. Оптимальным соотношением высоты вставки к диаметру основного корпуса рекуператора, при котором достигается максимальный эффект (повышение температуры подогрева воздуха на 30°С), является 1,25.