ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ЗДАНИЙ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ЗДАНИЙ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ Процишин А.Ю.1, Власов М.А.2, Дербенева В.В.3, Гусаров В.В.4

1Процишин Алексей Юрьевич - магистрант;

2Власов Михаил Алексеевич - магистрант, профессор кафедры;

3Дербенева Вероника Васильевна - магистрант;

4Гусаров Виталий Валерьевич - магистрант, кафедра пожарной безопасности зданий и автоматизированных систем пожаротушения Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, г. Санкт-Петербург

Аннотация: в статье дана классификация систем автоматической пожарной сигнализации, проанализирована эффективность их применения для зданий с массовым пребыванием людей. Ключевые слова: система автоматической пожарной сигнализации, здание с массовым пребыванием людей.

Одной из задач противопожарной защиты зданий с массовым пребыванием людей является своевременное и достоверное обнаружение возгораний на их территории. Для этой цели используются автоматические установки пожарной сигнализации. В настоящее время необходимость устройства систем автоматической пожарной сигнализации законодательно регламентирована.

Проектирование системы автоматической пожарной сигнализации осуществляется в соответствии с требованиями, установленными нормативными документами в области пожарной безопасности:

• Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

• СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».

Состав системы пожарной сигнализации на конкретном объекте зависит от применяемых технологий обнаружения возгораний и метода передачи сообщений. При этом основными элементами автоматической системы пожарной сигнализации являются следующие технические средства:

1. автоматические извещатели пожарные (АПИ);

2. приборы приемно-контрольные пожарные (ППКП);

3. приборы пожарные управления (ППУ);

4. шлейфы пожарной сигнализации (ШПС);

5. линии и каналы связи;

6. комплексы аппаратно-программных средств;

7. автоматизированные рабочие места (АРМ) операторов пожарных постов;

8. приборы и системы гарантированного электроснабжения;

9. другие приборы и оборудование для построения периферии систем пожарной сигнализации.

Каждому из составных частей АПС предъявляются соответствующие требования нормативных

документов.

Выбор типа ПИ производится в соответствии с СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».

По технологиям передачи и обработки сигнала о пожаре системы автоматической пожарной сигнализации могут быть:

• неадресными;

• адресными;

• адресно-аналоговыми.

Неадресные системы автоматической пожарной сигнализации устанавливают очаг пожара по наименованию шлейфа пожарной сигнализации, который может содержать несколько пожарных извещателей. В систему входят: прибор приемно-контрольный пожарный и двухпроводные линии связи с включенными в них пожарными извещателями (шлейфами пожарной сигнализации). Прибор приемно-контрольный пожарный контролирует значение электрического сопротивления каждого шлейфа и по его изменению передает информацию о состоянии данного шлейфа: «Норма», «Внимание», «Пожар», «Неисправность».

Один из вариантов технической реализации неадресной системы пожарной сигнализации представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Построение системы неадресной пожарной сигнализации на основе ППКОП «Сигнал -20П».

Указанные системы целесообразно монтировать в зданиях с массовым пребыванием людей, имеющих небольшую площадь и не требующих размещения большого количества пожарных извещателей. На таких объектах определение места возникновения пожара по номеру шлейфа не вызывает затруднений. Достоинством неадресных систем пожарной сигнализации является невысокая цена оборудования, что зачастую имеет первостепенное значение в выборе их для защиты объектов.

Адресная система автоматической пожарной сигнализации - это совокупность технических средств пожарной сигнализации, предназначенных (в случае возникновения пожара) для автоматического или ручного включения сигнала «Пожар» на адресном приемно-контрольном приборе посредством автоматических или ручных адресных пожарных извещателей, установленных в защищаемых помещениях. Адресные системы пожарной сигнализации позволяют определить точное место появления информационных характеристик загорания.

В функции адресного прибора приемно-контрольного пожарного помимо выполнения функций, которые выполняют в неадресные системы, обязательно должны входить:

• визуальное отображение номеров адресных устройств от которых поступили сигналы «Пожар» или «Неисправность», и информации о времени и очередности поступления сигналов;

• документирование и хранение в устройстве архивации данных поступающей информации, с указанием даты и времени ее поступления, а также защита данной информации от несанкционированного доступа.

По алгоритму работы адресные системы пожарной сигнализации могут быть неопросными и опросными. Основное отличие этих систем заключается в наличии алгоритма опроса адресных устройств. В адресных опросных системах пожарной сигнализации обеспечивается постоянный контроль работоспособности пожарных извещателей. Недостатком адресных опросных систем является увеличение времени обнаружения пожара, потому что для борьбы с ложными срабатываниями, прибор приемно-контрольный при получении сигнала «Пожар» перед выдачей его на средства индикации производит несколько контрольных опросов сработавшего извещателя.

На рисунке 2 показан вариант размещения компонентов адресной пожарной сигнализации в здании.

помещение 5 Зм X 6м 'л. на 2 этаж <* помещ 4и х -*> гкие 6 6м 4> помеи 4м '•4а 1ение7 х 6м пс мен 4м 1ение8 х 6м

1- г 1 Л

<ППКС «Огна лестни ^- Г Р с о р и а о р 16м х 2 »- 1 1>

л 1 л-ВК6э ца пом 4 ецение 1 м к 6м ПОМЕЩ 4м ймиг 2 6м поиец 4м Р ен/е Л X ом помеш 4 > е!-ие 4 м X 6м

Изеещатель ИП212-60А -Леэнэрдо-О* О Моктасиная кэрсбкл

Н Руиной извещагель И1Р-СС (\AR2001) . Кабель КПСВВ  гофр«

Рис. 2 - Вариант размещения компонентов адресной пожарной сигнализации в здании.

Адресные системы автоматической пожарной сигнализации позволяют определить место возникновения возгорания по адресу сработавшего пожарного извещателя. Это увеличивает точность и надёжность систем и оперативность реагирования на пожар как людей, находящихся в помещении, так и подразделений пожарной охраны.

Адресно-аналоговая система автоматической пожарной сигнализации на сегодняшний день является наиболее совершенной. От неадресных и адресных ее отличает тото, что в подобных системах автоматические пожарные извещатели не формируют сигнал «Пожар», а регистрируют и передают на станционную часть значение контролируемого параметра (степень задымления, температуру среды и т.д.). Это позволяет производить обработку информации перед формированием сигнала «Пожар» непосредственно в станционной аппаратуре, где есть возможность использовать более сложные схемные решения, чем в автоматических пожарных извещателях. Данные системы подходит к зданиям с массовым пребыванием людей с большими площадями, этажностью и количеством помещений.

Вариант адресно-аналоговой системы пожарной сигнализации приведен на рисунке 3.

Рис. 3 - Вариант построения адресно-аналоговой системы пожарной сигнализации.

Ранее выбор типа системы автоматической пожарной сигнализации (адресная или неадресная) оставался за проектировщиком или заказчиком. Однако, со вступлением в силу СП 484.1311500.2020, этот аспект стал регламентируемым. Согласно п. 6.1.6 СП 484.1311500.2020 тип системы пожарной сигнализации должен определяться в соответствии с приложением А рассматриваемого документа в зависимости от функционального назначения объекта защиты, его этажности и площади.

Неадресные системы автоматической пожарной сигнализации целесообразно применять в зданиях с массовым пребыванием людей, определенных таблицей А.1 СП 484.1311500.2020, при наличии экономической выгоды, подтвержденной сравнительным анализом стоимости оборудования и затрат на значительное число линий связи.

Достоинством неадресных систем автоматической пожарной сигнализации является невысокая цена оборудования. Поэтому именно их чаще всего для защиты небольших объектов. Применение данных систем на объектах с большой площадью, множеством помещений различного функционального назначения и большим количеством этажей оказывается нецелесообразным по следующим причинам:

• высокая стоимость монтажных работ и большие затраты на техническое обслуживание;

• отсутствие возможности контроля большого количества шлейфов с одного приёмно-контрольного прибора;

• отсутствие контроля работоспособности извещателей при исправном шлейфе сигнализации;

• большая зависимость от человеческого фактора и, как следствие, позднее обнаружение пожара.

Адресные системы автоматической пожарной сигнализации следует применять на объектах,

определенных таблицей А.1 СП 484.1311500.2020 в части адресных систем пожарной сигнализации. Данные системы предпочтительнее и на объектах для неадресных систем пожарной сигнализации, если экономически выгоднее установка в помещении одного извещателя, удобнее прокладка линии связи свободной топологии, или имеются повышенные риски обрыва линии связи.

Адресно-аналоговые системы автоматической пожарной сигнализации следует применять на объектах, определенных таблицей А.1 СП 484.1311500.2020 в части адресных систем пожарной сигнализации.

Применение адресно-аналоговой системы автоматической пожарной сигнализации для зданий с массовым пребыванием людей наиболее эффективно, если имеются повышенные требования к потоку ложных срабатываний, надежности линий связи при их обрыве или коротком замыкании, времени поиска неисправности, снижению трудозатрат на техническое обслуживание пожарных извещателей. Данный тип систем подходит к зданиям с большими площадями, этажностью и количеством помещений.

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что при выборе типа системы автоматической пожарной сигнализации для того или иного здания с массовым пребыванием людей следует придерживаться требований действующих нормативных документов по пожарной безопасности. Стоит отметить, что с учетом низкого уровня эксплуатационных характеристик использование неадресных систем должно быть ограничено небольшими объектами. На более сложных объектах, объектах с массовым пребыванием людей требуются адресно-аналоговые системы с автоматическим контролем работоспособности пожарных извещателей.

Список литературы

1. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2. Свод правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».

3. Свод правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».

4. Правила противопожарного режима в Российской федерации от 16 сентября 2020 года N 1479.

5. С.Н. Терехин, Г.Л. Шидловский, А.Н. Иванов, Д.П. Кеда, В.В. Кутузов, К.С. Талировский Методы и технологии обнаружения пожаров в зданиях и сооружениях: Учебное пособие по дисциплине «Методы и технологии обнаружения пожаров в зданиях и сооружениях». / Под общ. ред. Э.Н. Чижикова. - СПб: Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России, 2019. С. 172.

6. PRO ПБ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://propb.ru/artides/blog-ooo-spb-komplekt/sistemy-protivopozharnoy-zashchity-pozhamaya-signalizatsiya-i-avtomatika. (дата обращения: 28.10.2022).