Анализ требований нормативных документов к построению интегрированных систем пожарной безопасности

АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ К ПОСТРОЕНИЮ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

М. А. Панкова, к. т. н., преподаватель

Д. Ю. Захаров

Воронежский институт ГПС МЧС России, г. Воронеж

Интегрированная система пожарной безопасности (ИСПБ) - совокупность технических средств, предназначенных для построения систем пожарной сигнализации и оповещения, управления пожарной автоматикой, которые совместимы на информационном, программном и эксплуатационном уровне. В соответствии с определением ГОСТ Р 53704-2009, ИСБ представляют собой сложные программируемые многофункциональные составные изделия, изготавливаемые предприятием - изготовителем по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке (например, по ТУ или по стандарту организации (СТО). Нормативные документы могут разрабатываться как на ИСБ в целом, так и на их отдельные составные части. Исходя из этого, возникает проблема определения единых требований к ИСПБ.

При построении ИСПБ приходится учитывать требования достаточно большого количества нормативных документов, касающихся не только технических требований к самим ИСПБ, но и технических требований, правил приема в эксплуатацию и контроля систем пожарной сигнализации, противопожарной автоматики и пожаротушения, а также оповещения и управления эвакуацией.

Основным нормативным документом, определяющим требования к интегрированным системам безопасности, в частности к ИСПБ, является ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования». Рассмотрим некоторые его положения, относящиеся непосредственно к ИСПБ, а именно к подсистемам автоматического пожаротушения, противодымной защиты, связи и оповещения, управления эвакуацией.

Подсистемы автоматического пожаротушения должны срабатывать в течение времени, меньше критического времени свободного развития пожара по ГОСТ 12.1.004; локализовать пожар в течение времени, необходимого для введения в действие оперативных сил и средств пожаротушения объекта; обеспечивать необходимую интенсивность подачи и концентрацию огнетушащего вещества.

Подсистема противодымной защиты должна включаться от подсистем пожарной сигнализации автоматически или персоналом объекта вручную. Причем подсистема противодымной защиты, включаемая автоматически, проектируется как составная часть общей системы пожарной автоматики на объекте.

Подсистемы связи и оповещения, предназначеные для оповещения и управления действиями персонала объекта; должны информировать об обстановке на объекте в целом и в его контрольных зонах о возникающей угрозе. Подсистемы связи и оповещения объекта включают следующие виды связи: абонентскую телефонную связь, радиосвязь, громкую связь, телефаксы, мо-

бильные телефоны, переговорные устройства, средства световой и звуковой индикации, пневмопочту. Эвакуация управляется передачей речевой информации о необходимости эвакуации, включением световых указателей на путях эвакуации и направлениях движения, дистанционным открыванием электромагнитных замков дверей на путях эвакуации по ГОСТ Р 52582.

На ИСПБ, как на автоматизированную систему управления пожарной безопасностью различных объектов, распространяются положения «Комплекса стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы».

Важнейшую роль при создании системы играет процесс проектирования, так как на этапе проектирования закладываются все необходимые качественные характеристики системы. При проектировании важным вопросом является выбор технических средств ИСБ, из которых будет создаваться система. На этапе проектирования в соответствии с требованиями п. 3.1 ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования» и другими нормативными документы, необходимо определить основные составляющие части системы пожарной безопасности. В состав унифицированного проекта обычно входят следующие структурные звенья ИСПБ: оперативно-диспетчерский пункт управления; система автоматической пожарной сигнализации; установка оповещения и управления эвакуацией; автоматическая система пожаротушения; средства противодымной защиты; подсистема бесперебойного питания; подсистема аварийного освещения.

На этапе проектирования ИСПБ определяется состав и количество оборудования автоматической пожарной сигнализации и системы пожаротушения, при этом должны соблюдаться требования следующих нормативных документов: СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ; ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».

Таким образом, нормативно-технические требования к построению интегрированных систем пожарной безопасности в целом определены, однако они, несомненно, будут дорабатываться и уточняться в процессе развития и совершенствования интегрированных систем.

Список использованной литературы

1. ГОСТ Р 53704-2009 Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования

2. Бадагуев Б. Т. Пожарная безопасность на предприятии: приказы, инструкции, журналы, положения. Альфа-пресс, 2010. 384 с.

3. Лебедев В. С. Справочник инженера пожарной охраны: Учебно-практическое пособие. -: Инфра-инженерия, 2010, 768 с.

4. ОПС - интеграция систем пожарной сигнализации с системами диспетчеризации здания, www.polyset.ru

5. Терехин С. и др. «Обеспечение пожарной безопасности «малого офиса», «БДИ» № 1, 2009 год

6. Ворона В. А., Тихонов В. А Комплексные (интегрированные) системы обеспечения безопасности. Кн. 7. М: Горячая линия-Телеком, 2010, 160 с.

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

М. А. Панкова, к. т. н., преподаватель Воронежский институт ГПС МЧС России, г. Воронеж

Под интегрированной системой безопасности (ИБС) принято понимать комплекс инженерно-технических средств, организационных мероприятий и действий для обеспечения безопасности объекта. Современные ИСБ предназначены для построения систем пожарной сигнализации и оповещения, для управления противопожарной автоматикой, построения охранной сигнализации, осуществления контроля и управления доступом, построения систем телевизионного наблюдения. Средства ИБС обычно обладают технической, информационной и программной совместимостью так, что совокупность этих средств можно рассматривать как единую автоматизированную систему.

Системы пожарной безопасности объектов в составе ИБС сложны и многофункциональны: они не только сигнализируют о пожаре, но и приводят в действие системы дымоудаления и подпора воздуха, запускают системы пожаротушения, отключают вентиляцию, осуществляют управление эвакуацией людей, т. е. управляют системами жизнеобеспечения объекта.

В настоящее время существует довольно большое число ИБС различного масштаба, позволяющих решать задачи обеспечения безопасности на разных объектах: от жилых домов, небольших офисов до крупных распределенных производственных предприятий.

ИСБ можно классифицировать по способам объединения различных систем безопасности в интегрированный комплекс. Способы интеграции существенно влияют на свойства ИСБ и ее потребительские характеристики. Существуют ИСБ с аппаратной интеграцией, программной, с программно-аппаратной интеграцией. Рассмотрим способы объединения в ИСБ четырех основных систем безопасности: пожарной сигнализации; охранной сигнализации; системы контроля и управления доступом; системы видеонаблюдения.

Аппаратный способ интеграции обычно реализуется путем применения программируемых релейных контактов для передачи информационных сообщений между отдельными системами безопасности. Этот способ интеграции был широко распространен 10-15 лет назад, однако постепенно утратил акту-