Способ определения места и расстояния до места однофазного замыкания на землю в электрических сетях 6-35 кВ с изолированной или компенсированной нейтралью
METHOD OF DETERMINING POINT AND DISTANCE TO SINGLE-PHASE GROUND FAULT IN 6-35 kV ELECTRIC NETWORKS WITH ISOLATED OR COMPENSATED NEUTRAL POINT

Изобретение относится к электротехнике, в частности к способам определения местоположения повреждений (ОМП) в электрических сетях 6-35 кВ с изолированной или компенсированной нейтралью.
Известен способ определения расстояния до места однофазного замыкания на землю (ОЗЗ) в сетях 6-35 кВ электрических систем с изолированной или компенсированной нейтралью, реализуемый устройством по патенту РФ №2096795, G01R31/08, 1997 г. В этом способе отключают отходящую питающую ЛЭП, на которой произошло замыкание на землю. Подключают в резервной (стандартной) ячейке распределительного устройства, она же коммутирующая ячейка устройства по указанному патенту, высоковольтное балластное сопротивление (бэтеловый резистор) и амперметр, а в определенных точках отходящих ЛЭП подключают струбцины переносного кабеля измерительной ячейки. Производят переключение одного из двух разъединителей измерительной ячейки, а именно того, который необходим для производства измерений на заземленной фазе. Благодаря этому подготавливают цепь для протекания ограниченного тока короткого замыкания через землю, высоковольтное балластное сопротивление, амперметр и две, параллельно соединенные фазы питающей линии, из которых одна – та, на которой зафиксировано соединение с землей, и вторая – одна из двух других фаз. Затем у потребителя включают один из двух, специально смонтированных разъединителей между фазами А и С или В и С, активируют выключатель коммутирующей ячейки. В результате совершенного, через место замыкания на землю по двум фазам линии протекут ограниченные по времени токи однофазного короткого замыкания, которые фиксируются системой записи. После выдержки времени в 0,2-0,5 сек выключатель коммутирующей ячейки отключают. Расстояние до места замыкания на землю определяют в результате обработки информации о величинах токов, протекавших по фазам ЛЭП.
Основным недостатком известного способа является необходимость отключения питающей ЛЭП потребителя, а также большой объем организационно-технических мероприятий для осуществления этого. Кроме того, этот способ обладает низкой точностью ОМП, поскольку использует информацию только о величинах зарегистрированных токов.
Наиболее близким техническим решением к предполагаемому изобретению является способ определения места и расстояния до места однофазного замыкания на землю в электрических сетях 6-35 кВ с изолированной или компенсированной нейтралью (Патент РФ №2293342, G01R31/08, опубл.10.02.2007, бюл. №4), заключающийся в том, что подключают балластное сопротивление к резервной ячейке секции шин распределительного устройства, в котором есть замыкание на землю. Подключают амперметр в ту же фазу токовых цепей вторичной коммутации резервной ячейки, подключают в токовые цепи вторичной коммутации фазы, в которой имеется замыкание на землю, вводной и находящихся под нагрузкой отходящих ячеек секции шин, приспособления визуальной фиксации бросков тока. Включают высоковольтный выключатель резервной ячейки, обеспечивая протекание через балластное сопротивление ограниченного по величине и времени двухфазного тока короткого замыкания. Во время включения отслеживают показания устройств визуальной фиксации бросков тока и по наличию или отсутствию бросков тока на приспособлениях визуальной фиксации судят о месте замыкания, а по показаниям амперметра определяют расстояние до места однофазного замыкания на землю.
Недостатком способа является необходимость визуальной фиксации бросков тока за короткий промежуток времени (не более 1 сек), что может оказаться затруднительным из-за инерции составных компонентов амперметра. С другой стороны, способ обладает низкой точность расчета расстояния до места ОЗЗ, поскольку использует информацию только о величинах визуально определенных и кратковременно протекающих токов.
Задачей изобретения является быстрое и точное определение расстояния до места однофазного замыкания на землю в электрических сетях 6-35 кВ.
1
Поставленная задача достигается способом определения места и расстояния до места однофазного замыкания на землю в электрических сетях 6-35 кВ с изолированной или компенсированной нейтралью, заключающимся в том, что подключают балластное сопротивление к резервной ячейке секции шин распределительного устройства, в котором есть замыкание на землю, включают высоковольтный выключатель резервной ячейки, обеспечивая протекание через балластное сопротивление ограниченного по величине и времени двухфазного тока короткого замыкания, во время включения регистрируют значения тока через балластное сопротивление и в поврежденной фазе присоединения с однофазным замыканием на землю. Согласно предложения устанавливают устройство релейной защиты с возможностью регистрации фазных токов каждого присоединения и резервной ячейки распределительного устройства, а также с возможностью фиксации однофазных замыканий на землю в каждом присоединении распределительного устройства, определения места и расчета расстояния до места однофазного замыкания на землю, создания с помощью подачи на выключатель резервной ячейки сигналов ограниченного по величине и времени двухфазного тока короткого замыкания, определяют с помощью устройства релейной защиты присоединение с однофазным замыканием на землю и поврежденную фазу, фиксируют фазные токи неповрежденных фаз присоединения с однофазным замыканием на землю, определяют по фазным токам присоединения с однофазным замыканием на землю, зарегистрированным в течение протекания ограниченного по времени двухфазного тока короткого замыкания, собственные и взаимные реактивные сопротивления линии электропередачи поврежденного присоединения, учитывают взаимные реактивные сопротивления поврежденного присоединения при расчетах расстояния до однофазного замыкания на землю, определяют место и рассчитывают расстояние l до места однофазного замыкания на землю согласно выражению
1 =
1
л
m
2
3
1
l {xб⋅Iб/I}/{x + x⋅(I + I)/I},
б
б
1
2
3
m
л
где х – величина реактивной составляющей балластного сопротивления по переменному току промышленной частоты; I – зафиксированная величина ограниченного двухфазного тока короткого замыкания, протекающего через балластное сопротивление; I – зафиксированная величина двухфазного тока короткого замыкания поврежденной фазы линии; I и I – зафиксированные токи неповрежденных фаз присоединения с однофазным замыканием на землю; x – удельное сопротивление взаимной индукции фаз поврежденного присоединения; x – собственное удельное реактивное сопротивление поврежденной фазы.
Основными отличиями предлагаемого способа являются:
- автоматическое проведение операций с оборудованием, необходимых для определения места повреждения и расчета расстояния до ОЗЗ, что обеспечивает быстрое направление ремонтной бригады к месту проведения восстановительных работ;
- учет соотношения реактивных сопротивлений в расчетных выражениях для расстояния до ОЗЗ, что повышает точность ОМП при ОЗЗ и способствует сокращению времени на ликвидацию повреждения.
Предполагаемое изобретение поясняется чертежами.
1
На фиг. 1 изображена схема, характеризующая протекание ограниченного тока двухфазного короткого замыкания и соотношение сопротивлений цепи расчета расстояния до однофазного замыкания на землю. На фиг. 1 введены следующие обозначения:  – эквивалентная трехфазная ЭДС системы – (1); трехфазный выключатель поврежденного присоединения – (2);  – трехфазное сопротивление первой линии до точки повреждения – (3);  – эквивалентное трехфазное сопротивления нагрузки поврежденного присоединения (4); устройство релейной защиты – (5); балластное сопротивление – (6);  выключатель резервной ячейки распределительного устройства – (7);  – переходное сопротивление в месте замыкания на землю;  – расстояние до места однофазного замыкания на землю; L- длина линии электропередачи с однофазным замыканием на землю.
Следует отметить, что устройство релейной защиты может содержать один или несколько терминалов релейной защиты. Необходимый состав устройства релейной защиты, а также функции отдельных его терминалов выбираются, исходя из возможностей и функций отдельных его терминалов в линейке конкретного производителя релейной защиты. Например, в качестве определяющих конструктивных параметров могут выступать: число аналоговых и дискретных входов-выходов, быстродействие и производительность микропроцессоров, возможности и объем памяти регистрации аварийных событий и др.
Предлагаемый способ реализуется следующим образом.
Возникновение ОЗЗ на поврежденном присоединении распределительного устройства определяется с помощью устройства релейной защиты (РЗ) 5, выполненного с возможностью реализации известных технических решений (способов) выявления ОЗЗ, изложенных, например, в [Шуин В.А., Гусенков А.В. Защиты от замыканий на землю в электрических сетях 6-10 кВ. – М.: НТФ Энергопрогресс, 2001.].
Автоматически по факту фиксации ОЗЗ устройством РЗ 5 выдается сигнал на включение выключателя резервной ячейки распределительного устройства для обеспечения протекания через балластное сопротивление ограниченного по времени и величине тока двухфазного короткого замыкания. Выбор времени протекания и величины тока двухфазного короткого замыкания определяется параметрами термической стойкости провода ЛЭП и может быть реализован, как в способе-прототипе (по величине не более 100А и продолжительностью не более 1 сек.).
Во время протекания тока двухфазного короткого замыкания производится регистрация токов, необходимых для расчета расстояния до места повреждения. В последующем в устройстве РЗ 5 автоматически производится расчет расстояния до ОЗЗ. Расчет производится в соответствии со следующими соображениями.
Для исключения влияния переходных сопротивлений получим расчетные соотношения, исходя из реактивных составляющих сопротивлений. При этом для контура двухфазного короткого замыкания (фиг.1) имеет место следующее равенство
1
1
б
б
x⋅I = x⋅I,
1
б
б
1
где x – величина реактивного сопротивления поврежденной фазы от начала линии до места ОЗЗ; х – величина реактивной составляющей балластного сопротивления по переменному току промышленной частоты; I – зафиксированная величина ограниченного двухфазного тока короткого замыкания, протекающего через балластное сопротивление; I – зафиксированная величина двухфазного тока короткого замыкания поврежденной фазы линии.
1
Учтем взаимную индукцию неповрежденных фаз в составе сопротивления x
1
л
1
1
m
2
1
m
3
б
б
l⋅x⋅I + l⋅x⋅I + l⋅x⋅I = x⋅I,
2
3
m
л
где I и I – зафиксированные токи неповрежденных фаз присоединения с однофазным замыканием на землю; x – удельное сопротивление взаимной индукции фаз поврежденного присоединения; x – собственное удельное реактивное сопротивление поврежденной фазы.
1
Производя группировку слагаемых и вынося за скобки искомую переменную l, получим выражение для расчета расстояния до места повреждения
1 =
б
б
1
л
m
2
3
1
l {x⋅I /I}/{x + x⋅(I + I)/I}.
1
б,
m
л
Следует отметить, что требуемые для расчета расстояния l значения сопротивлений x x и x могут быть получены эксплуатирующими организациями из проектных или справочных данных с учетом конструктивного исполнения балластного сопротивления и линий электропередачи.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет с высокой точностью определить расстояние до места однофазного замыкания на землю в электрических сетях 6-35 кВ с изолированной или компенсированной нейтралью за счет дополнительного учета взаимных индуктивных сопротивлений фаз поврежденного присоединения распределительного устройства.