ПОЖАРОСТОЙКИЙ ГИБКИЙ КАБЕЛЬ

Полезная модель относится к области электротехники, а именно к конструкции электрических кабелей пожаростойких, предназначенных для эксплуатации в силовых цепях при подключении подвижных или переносных токоприемников.
Одним из основных показателей пожаростойкости, характеризующих поведение кабеля при воздействии огня, является огнестойкость -способность кабеля передавать электрическую энергию во время пожара.
Известны технические решения по обеспечению огнестойкости за счет применения огнестойкой изоляции из стеклослюдолент. Однако в гибких кабелях при многочисленных эксплуатационных изгибах и от длительного старения слой слюды в стеклослюдоленте разрушается и кабель теряет огнестойкость.
Известны технические решения по обеспечению огнестойкости за счет применения огнестойкой изоляции из кремнийорганической резины. Кремнийорганическая резина обладает высокой механической прочностью, при воздействии температуры 600-900°С сгорает, а образовавшийся при этом слой диоксида кремния (Кремнийорганическая зола) является диэлектриком и препятствует немедленному электрическому пробою изоляции (стандарт США MIL-C 2194).
Основным недостатком данного решения является низкая механическая прочность кремнийорганической золы, которая осыпается при незначительной вибрации, либо продавливается под действием механической нагрузки.
Прототипом является кабель марки КРКВ, включающий токопроводящие жилы, изоляцию из кремнийорганической резины, заполнитель из полиэтиленового или резинового шнура, оболочку из теплостойкого поливинилхлоридного пластиката. Кабель предназначен для передачи электрической энергии напряжением 690 В (ГОСТ 7866.3-76 «Кабели судовые с изоляцией из кремнийорганической резины или радиационно-сшитого полиэтилена в оболочке из поливинилхлоридного пластиката»).
К основным недостаткам указанного кабеля относится то, что он не обеспечивает требование огнестойкости, стойкость к изгибам ограничена 10-50 циклов, а оболочка выполнена из поливинилхлоридного пластиката, при горении выделяет много дыма и галогенов.
Задачей настоящей полезной модели является создание такой конструкции гибкого пожаростойкого кабеля, в которой за счет введения новых элементов и применения новых материалов, была бы устранена зависимость огнестойкости от эксплуатационных механических воздействий (изгибы, вибрация, удар, механическая нагрузка), а также обеспечено пониженное выделение дыма и галогенов.
Поставленная задача достигается тем, что в пожаростойком электрическом кабеле, который включает одну или несколько многопроволочных гибких токопроводящих жил с
огнестойкой изоляцией из кремнийорганической резины, двухслойный скрепляющий элемент в виде обмотки, заполнитель и оболочку, согласно настоящей полезной модели скрепляющий элемент выполнен в виде обмотки из стеклослюдоленты по токопроводящей жиле и стеклоленты по изоляции каждой жилы с перекрытием не менее 38%, а оболочка выполнена из поливинилхлоридного пластиката или резины пониженной пожароопасности.
Преимуществом предлагаемого гибкого пожаростойкого кабеля является то, что применение гибкой многопроволочной токопроводящей жилы, изоляции из кремнийорганической резины исключает влияние эксплуатационных изгибов на огнестойкость, а применение скрепляющих обмоток из стеклослюдоленты и стеклоленты обеспечивает механическую прочность кремнийорганической золы в процессе и после пожара. Стеклоленты наложены с оптимальным шагом обмотки и не разрушаются при эксплуатационных изгибах кабеля. Электрическая прочность кремнийорганической золы при толщине изоляции 1,0 мм достаточна для обеспечения огнестойкости кабелей при напряжении 1,0 кВ, а плотность стеклоленты наложенной с перекрытием не менее 38% достаточна для исключения осыпания кремнийорганической золы во время и после пожара. Применение оболочки из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности обеспечивает выполнение требований по стойкости кабеля к изгибам, нераспространению горения, низкому дымовыделению и низкому содержанию галогенов. Применение оболочки из резины пониженной пожароопасности или безгалогенной резины обеспечивает низкую жесткость кабеля и требуемые параметры пожарной безопасности.
Предлагаемая полезная модель схематично изображена на фиг.1, где: 1-гибкая многопроволочная токопроводящая жила; 2-скрепляющий элемент в виде обмотки стеклослюдолентой; 3-изоляция из кремнийорганической резины; 4-скрепляющий элемент в виде обмотки стеклолентой; 5-заполнитель, 6-оболочка.
Пример. Приведенный на фиг.1 гибкий пожаростойкий электрический кабель содержит три гибкие многопроволочные токопроводящие жилы 1, обмотку каждой жилы стекпослюдолентой 2 для обеспечения более высокой прочности кремнийорганической золы. Стеклослюдолента наложена на высокоскоростной лентообмоточной машине. Огнестойкая изоляция 3 из кремнийорганической изоляции марок К-1520, КП-К-29-1К, толщиной не менее 1,0 мм, наложена на линии кабельной непрерывной вулканизации. Изоляция каждой жилы скреплена обмоткой из стекполенты 4 марок ЛЭСБ-0,1, ЛЭСБ-0,15, с перекрытием 38-45% для исключения осыпания кремнийорганической золы, наложенной на лентообмоточных машинах. По скрученным жилам наложен заполнитель 5 и наружная оболочка 6. Оболочка выполнена из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности или негорючей резины с пониженным дымовыделением и низким содержанием галогенов или безгалогенной.