ШЕСТИВЫВОДНОЙ ШТУЦЕР

Полезная модель относится к устройствам для соединения труб и подключения измерительного оборудования.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Известен коллектор для подключения трех трубопроводов для пропуска текучей среды, реле давления и манометра в виде полой корпусной детали с кронштейном, выполненным с возможностью крепления к стационарному объекту, и пятью резьбовыми выводами, из которых первый и второй выводы располагаются на одной оси, а третий, четвертый и пятый выводы - располагаются по существу перпендикулярно упомянутой оси, при этом первый, второй и третий выводы служат для пропуска текучей среды под напором, а четвертый и пятый выводы служат для подключения реле давления и манометра. При этом четвертый и пятый выводы располагаются по одну сторону от воображаемой плоскости, проходящей через упомянутую ось, а зона крепления кронштейна к стационарному объекту - по другую сторону этой плоскости, (патент №155684, МПК F16L 21/04, опубликован 20.10.2015).
Предложенное техническое решение не имеет реле сухого хода, необходимого в системах водоснабжения для защиты насоса от работы без воды. Реле срабатывается при обнаружении сухого хода, и выключают насос прежде, чем он выйдет из строя.
1
4
Наиболее близким по технической сущности - прототипом является шестивыводной штуцер для одновременного подключения насоса, гидроаккумулятора, манометра, автоматики для насоса и подающей трубы. Известный шестивыводной штуцер выполнен из латуни и содержит 6 выводов: три вывода с резьбой 1 дюйм и три вывода с внутренней резьбой / дюйма. Первый вывод предназначен для присоединения к трубопроводу насоса, второй вывод, предназначен для присоединения к трубопроводу водоснабжения, третий вывод, предназначен для присоединения к трубопроводу гидроаккумулятора, четвертый, пятый и шестой выводы предназначены для присоединения реле давления, реле сухого хода и манометра (Фиг. 1). (http://www.mosfilter.ru/tovary/shesti-vyvodnoy-shtucer97_0.html).
Недостаток известного технического решения состоит в том, что:
- присоединенные к нему манометр и реле давления располагаются относительно друг друга под углом 90 градусов, поэтому шкала манометра и панель регулировки порогов давления в реле давления также расположены в разных плоскостях, что создает оператору, который регулирует пороги давления неудобства при одновременном регулировании порогов и считывании показаний манометра;
- при креплении к штуцеру реле давления и реле сухого хода необходимо завернуть резьбу с определенным усилием для обеспечения герметичности соединения, обеспечить жесткость соединения для исключения раскручивания резьбы и одновременно обеспечить необходимое положение реле относительно штуцера, для возможности крепления второго реле и дальнейшего подключения к ним проводов электропитания. Такой способ монтажа требует высокой квалификации персонала.
РАСКРЫТИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
Задачей настоящей полезной модели является создание шести - выводного штуцера, обладающего совокупностью следующих качеств:
- расположение выводов для манометра и реле давления таким образом, чтобы и шкала манометра была доступна для обозрения оператора и при этом обеспечивалась бы одновременная досягаемость органов управления реле без необходимости изменения положения тела оператора;
- возможность крепления реле давления и реле сухого хода в необходимые положения относительно штуцера с обеспечением жесткой, герметичной и компактной фиксации.
Технический результат полезной модели состоит в расширении арсенала соединительных элементов, пригодных для решения вышеупомянутой задачи.
Вышеуказанная задача решена благодаря тому, что в предлагаемом шестивыводном штуцере (1) для подключения трех трубопроводов для пропуска текучей среды, реле давления (2), реле сухого хода (3) и манометра (4), в виде полой корпусной детали с шестью выводами, из которых первый (5) и второй (6) выводы располагаются на одной оси, а третий (7), четвертый (8) и пятый (9) выводы - располагаются по существу перпендикулярно упомянутой оси. При этом первый, второй и третий выводы служат для пропуска текучей среды под напором, а четвертый, пятый и шестой (10) выводы имеют меньшее проходное сечение (нежели первый, второй и третий выводы) и служат для подключения реле давления, реле сухого хода и манометра, при чем третий, четвертый и пятый выводы располагаются в одной воображаемой плоскости, проходящей через упомянутую ось, а шестой вывод располагается перпендикулярно этой плоскости. Отличие предлагаемого технического решения от прототипа является то, что четвертый и пятый выводы выполнены в виде фланцев с отверстиями для крепления реле давления и реле сухого хода.
Как будет понятно специалисту в данной области техники, поставленная задача решается за счет всей совокупности признаков шестивыводного штуцера, в то время как вышеупомянутый технический результат достигается преимущественно за счет выполнения присоединительных элементов для реле давления и сухого хода в виде фланцев.
Далее вышеупомянутый шестивыводной штуцер, охарактеризованный в общих категориях, поясняется на примере некоторых особенно предпочтительных форм выполнения, обеспечивающих получение дополнительных преимуществ или расширение сферы применения.
В одной предпочтительной форме выполнения упомянутая корпусная деталь выполнена из пластика или металла.
В одной предпочтительной форме выводов, выполненных в виде фланцев с отверстиями, для крепления реле может быть более 2 шт.
В другой предпочтительной форме выполнения корпусная деталь снабжена кронштейном для крепления к стенам, стойкам или перегородкам.
Выше описанный шести выводной соединитель может применяться для монтажа станций автоматического водоснабжения домов, дач, коттеджей.
Необходимо понимать, что в настоящем тексте шестивыводной штуцер охарактеризован только такими признаками, которые достаточны для решения поставленной задачи, реализации назначения и достижения выбранного технического результата; специального упоминания всех без исключения признаков и утилитарных характеристик шестивыводной штуцер не требуется, если специалистам должно быть известно, что изделия того же рода обладают такими признаками и утилитарными характеристиками и без них не реализуется основное назначение; тем более не требуется ограничивать обобщенные признаки какими-либо конкретными вариантами, если таковые должны быть известны специалистам и (или) могут быть подобраны по известным правилам.
Конструкция и использование устройства наглядно иллюстрируется фигурами 1-5 на примере частных и конкретных вариантов воплощения.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
На фиг. 1 и 2 представлены изображения прототипа, иллюстрирующие взаимное расположение выводов, а также реле и манометра, подключенных к выводам.
На фиг. 3 представлены изображения шестивыводного штуцера в соответствии с настоящей полезной моделью с подключенным реле и манометром, иллюстрирующие взаимное расположение реле, манометра и выводов для подключения к насосу, магистрали и гидроаккумулятора.
На фиг. 4 представлены чертежи шестивыводного штуцера.
На фиг. 5 представлено изображение, иллюстрирующее взаимное расположение выводов для подключения.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
Как изображено на фиг.4, шестивыводной штуцер (1) для подключения трех трубопроводов, для пропуска текучей среды, реле давления (2), реле сухого хода (3) и манометра (4), выполнен в виде полой корпусной детали с шестью выводами, из которых первый (5) и второй (6) выводы располагаются на одной оси, а третий (7), четвертый (8) и пятый (9) выводы - располагаются по существу перпендикулярно упомянутой оси. При этом первый, второй и третий выводы служат для пропуска текучей среды под напором, а четвертый, пятый и шестой (10) выводы имеют меньшее проходное сечение (нежели первый, второй и третий выводы) и служат для подключения реле давления, реле сухого хода и манометра. Причем третий, четвертый и пятый выводы располагаются в одной воображаемой плоскости, проходящей через упомянутую ось, а шестой вывод располагается перпендикулярно этой плоскости. Четвертый и пятый выводы выполнены в виде фланцев Фиг. 5 с отверстиями для крепления реле давления и реле сухого хода.
Благодаря такому расположению четвертого и пятого выводов для реле и шестого для манометра шестивыводной штуцер (1) позволяет осуществлять регулировку реле с контролем показаний по манометру без изменения позы оператора. А благодаря выполнению четвертого и пятого выводов в виде фланцев с отверстиями для крепления реле давления и реле сухого хода, что упрощает процедуру монтажа.