Построение матриц изокомфортных значений параметров микроклимата

Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. №2 (41), 2016

УДК 697.9

Поддубный Р.А., Рябова Т.В., Сулин А.Б.

ПОСТРОЕНИЕ МАТРИЦ ИЗОКОМФОРТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА

Poddubniy R.A., Ryabova T.V., Sulin A.B.

CONSTRUCTION OF ISOCOMFORTABLE MICROCLIMATE PARAMETERS VALUES MATRIX

Аннотация. В статье рассмотрен современный подход к оценке параметров микроклимата на основе индексов теплового комфорта в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 7730-2009. Впервые введено понятие изокомфортных значений параметров микроклимата, представляющих такую их совокупность, которая обеспечивает заданный уровень теплового комфорта. Рассчитаны и приведены примеры трехмерных массивов данных параметров как функции конвективной температуры от относительной влажности и подвижности воздуха. Параметры микроклимата, обеспечивающие заданный уровень теплового комфорта, вычислялись методом последовательных приближений.

Предложенные в данной статье матрицы изокомфортных значений параметров микроклимата могут быть составлены для различных комбинаций исходных параметров.

Ключевые слова: параметры микроклимата, тепловой комфорт, индексы теплового комфорта.

Abstract. In the article is considered the modern approach to the assessment of climate parameters on the basis of the thermal comfort indices in accordance with the requirements of GOST R ISO 7730-2009. For the first time is introduced the concept of isocomfortable values of microclimate parameters, representing a set providing a predetermined thermal comfort level. Are calculated and presented the examples of three-dimensional arrays of given parameters as the convection temperature function from relative humidity and mobility of air. Microclimate parameters ensuring a specified level of thermal comfort were calculated by the method of successive approximations.

Proposed in this article matrixes of isocomfortable values of microclimate parameters can be formulated for different combinations of source parameters.

Key words: microclimate parameters, thermal comfort, thermal comfort indices.

Введение. Условия микроклимата нормируются как отечественными, так и международными стандартами.

В соответствии с Федеральным законом от № 184-ФЗ [1] и ГОСТ Р 1.02004 [2] международные стандарты имеют приоритет при разработке национальных стандартов.

В настоящее время в Российской Федерации действует серия международных стандартов в области нормирования микроклимата, причем некоторые из них приняты в качестве государственных стандартов Российской Федерации, например, ГОСТ Р ИСО 10551-2007 [3], ГОСТ Р ИСО 8996-2008 [4], ГОСТ Р ИСО 7730-2009 [5].

В основу методики комплексной оценки уровня комфортности умеренного микроклимата по ГОСТ Р ИСО 7730-2009 [5] положены определения индексов теплового комфорта РМУ и РРБ, полученные на основании субъективной оценки микроклиматических условий большой выборки испытуемых.

Прогнозируемая средняя оценка (РМУ) - индекс, с помощью которого определяется среднее значение чувствительности к параметрам микроклимата по 7-балльной шкале (таблица 1).

Таблица 1 - Шкала чувствительности к температуре

Оценка в баллах РМУ Ощущения человека

+3 Жарко

+2 Тепло

+1 Немного тепло

0 Нейтрально

-1 Немного прохладно

-2 Прохладно

-3 Холодно

РРБ - это показатель, который устанавливает прогнозируемый процент недовольных микроклиматом людей, которым слишком тепло или слишком холодно.

Постановка задачи. Теплоощущения человека зависят от совокупности параметров микроклимата (конвективная температура, радиационная температура, относительная влажность, подвижность воздуха), от интенсивности теплопродукции организма (метаболизм), от интенсивности выполняемой работы, а также, от теплоизоляционных характеристик одежды.

Требуемый уровень комфорта, задаваемый индексами РМУ и РРБ, может быть обеспечен системой кондиционирования воздуха при определенных сочетаниях параметров микроклимата. Расчет массивов параметров микроклимата, обеспечивающих заранее заданный уровень комфорта, является актуальной задачей, решение которой направлено на обоснование оптимальных, с позиции энергоэффективности, режимов работы систем кондиционирования воздуха.

Методы исследования. Определение значений PMV и PPD базируется на решении уравнения теплового баланса между телом человека и окружающей средой [6], называемого также уравнением теплового комфорта П.О. Фангера

[7]:

М + W - Е - RES = Кс1 + R + С

где, М - скорость метаболизма, В т / м 2; W - теплообмен в результате внешней работы, В т / м 2; Е - теплообмен в результате испарения пота, В т / м 2; R Е5 - теплообмен в результате дыхания, В т / м 2;

1 - кондуктивный теплообмен через одежду, В т / м 2; R - лучистый (радиационный) теплообмен, В т / м 2; С - конвективный теплообмен, В т / м 2.

Для расчета индекса PMV используется следующая зависимость [5]: РМК = [0,3 0 3  ехр

где M - скорость метаболизма, В т / м 2; W - теплообмен в результате внешней работы, В т / м 2; Е d - теплообмен за счёт диффузии пота через кожу, В т / м 2; Е s w - теплообмен за счёт испарения пота, В т / м 2;

- теплообмен за счёт разности давлений водяного пара вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, В т / м 2;

L - теплообмен за счёт разности температур вдыхаемого и выдыхаемого воздуха рассчитывается, В т / м 2; С - значение конвективного теплообмена, В т / м 2.

R - теплообмен излучением (радиационный теплообмен) рассчитывается по закону Стефана-Больцмана.

Прогнозируемый процент недовольных микроклиматом PPD в функции от PMV

Рисунок 3 - PPD как функция PMV

При выполнении расчетов индексов теплового комфорта использована расчетная программа в табличном редакторе Microsoft Excel, приведенная в [8].

Параметры микроклимата, обеспечивающие заданный уровень теплового комфорта, вычислялись методом последовательных приближений.

Обсуждение результатов. В соответствии ГОСТ Р ИСО 7730-2009 [5] принято считать микроклимат комфортным

va = ОД м/с va = 0,2 м/с va = 0,3м/с va = 0,4м/с va = 0,5 м/с

<р = 30% 22,15 22,85 23,3 23,58 23,8

<р = 40% 21,85 22,6 23,05 23,33 23,55

<р = 50% 21,6 22,35 22,78 23,08 23,3

<р = 60% 21,33 22,1 22,53 22,83 23,05

<р = 70% 21,08 21,85 22,28 22,58 22,8

<р = 80% 20,85 21,66 22,05 22,35 22,58

Рисунок 2 - Зависимость изокомфортной температуры от подвижности и относительной влажности при заданном PPD = 5%

Таблица 3 - Изокомфортные значения температуры при PPD=10% _(РМУ=0.49)_

уа = 0,1 м/с т/а = 0,2 м/с т/а = 0,3м/с т/а = 0,4м/с т/а = 0,5м/с

<р = 30% 24,420 25,003 25,338 25,567 25,738

<р = 40% 24,108 24,703 25,043 25,277 25,452

<р = 50% 23,807 24,410 24,758 24,995 25,173

<р = 60% 23,515 24,128 24,480 24,723 24,905

<р = 70% 23,233 23,855 24,213 24,458 24,643

<р = 80% 22,958 23,590 23,953 24,202 24,390

Таблица4 - Изокомфортные значения температуры при PPD=10% _(РМУ= -0.49)_

уа = 0,1м/с т/а = 0,2м/с т/а = 0,3м/с т/а = 0,4м/с т/а = 0,5м/с

<р = 30% 19,805 20,715 21,230 21,583 21,845

<р = 40% 19,563 20,477 20,995 21,350 21,615

<р = 50% 19,325 20,245 20,767 21,123 21,390

<р = 60% 19,097 20,018 20,543 20,902 21,170

<р = 70% 18,873 19,800 20,326 20,686 20,957

<р = 80% 18,655 19,585 20,115 20,476 20,748

Данные результаты связывают значение конвективной температуры с относительной влажностью и подвижностью воздуха.

Принято, что средняя радиационная температура равна конвективной, теплоизоляция одежды соответствует 0,8 единиц с1о, скорость метаболизма соответствует легкой работе категории 1а.

V». м/с

<р, "Уо

Рисунок 3 - Зависимость изокомфортной температуры от подвижности и относительной влажности при заданном РРБ=10%

Из вида зависимости на рисунке 3 понятно, что для значения параметра PMV отличного от нуля существует две зависимости для изокомфортной температуры: для состояния комфорта, смещающегося в направлении «тепло», и для состояния комфорта в направлении «прохладно».

Качественный анализ зависимостей для изокомфортной температуры указывает на ее более выраженную зависимость от подвижности воздуха, чем от относительной влажности. При этом для характеристики состояния комфорта в направлении «прохладно» (PMV= -0.49) зависимость изокомфортной температуры от подвижности сильнее, чем для состояния в направлении «тепло» (PMV= +0.49).

Вывод. Предложенные в данной работе матрицы изокомфортных значений параметров микроклимата могут быть составлены для различных комбинаций таких исходных параметров как уровень метаболизма (категория работы) и теплоизоляционные характеристики одежды.

Дальнейшие исследования в данном направлении будут выполняться с целью обоснования оптимальных режимов работы системы кондиционирования воздуха при условии обеспечения заданного уровня теплового комфорта.

Библиографический список:

1.Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О техническом регулировании» [Электронный ресурс] Консультант Плюс. Режим доступа:

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=189650&fld=1 34&dst=1000000001,0&rnd=0.7850238144630513

2.ГОСТ Р 1.0-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения. - М.: Стандартинформ, 2007. - 10 с.

3.ГОСТ Р ИСО 10551-2007. Эргономика тепловой окружающей среды. Определение влияния тепловой окружающей среды с использованием шкал субъективной оценки. - М.: Стандартинформ, 2008. - 17 с.

4.ГОСТ Р ИСО 8996-2008 Эргономика термальной среды. Определение скорости обмена веществ. - М.: Стандартинформ, 2009. - 21 с.

5.ГОСТ Р ИСО 7730-2009 Аналитическое определение и интерпретация комфортности теплового режима с использованием расчёта показателей PMV и PPD и критериев локального теплового комфорта. - М.: Стандартинформ, 2011. - 38 с.

6.Индексы теплового комфорта: Методические указания к контрольной работе для студентов всех специальностей факультета холодильной, криогенной техники и кондиционирования очной и заочной форм обучения /Сулин А.Б., Рябова Т.В., Рубцов А.К., Никитин А.А. - СПб.: Университет ИТМО, 2016. - 30 с.

7.Fariborz H. Thermal comfort in housing and Thermal Environments. Fariborz Haghighat. Sustainable Built Environment - Volume 1. -2009. - 449 p.

8.Писанко В.Л. Программа расчета показателей теплового комфорта в табличном редакторе Microsoft Excel. / Писанко В.Л., Заглядимов А.Е., Степанов В.В., Сулин А.Б. С-Пб.: Материалы Всероссийской научно-практической конфе-

ренции «Актуальные проблемы морской и водолазной медицины» 25-26 июня, 2015. - 256 с. References:

1.Federal law of 27.12.2002 N 184-FZ (as amended on 28.11.2015) «On technical regulation» [Electronic resource] Consultant plus. Mode of access. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=189650&fld=1 34&dst=1000000001,0&rnd=0.7850238144630513.

2. GOST R 1.0-2004 Standardization in the Russian Federation. The main provisions.--M.:Standartinform, 2007.-10р.

3. GOST R ISO 10551-2007. Ergonomics of the thermal environment. Determination of the influence of the thermal environment using subjective scales of assessment. -M.:Standartinform, 2008. - 17p.

4. GOST R ISO 8996-2008 ergonomics of the thermal environment. Determination of metabolicrate. - M.: Standartinform, 2009. - 21p.

5. GOST R ISO 7730-2009 Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal criteria of comfort. - M.: Standartinform, 2011. - 38p.

6. Indices of thermal comfort: Methodological instructions for control work for students of all specialties of the faculty of refrigerating, cryogenic engineering and air conditioning full-time and correspondence forms of training. Sulin, A.B., Ryabova T.V., Rubtsov A. K., Nikitin A. A. - SPb.: University ITMO, 2016. 30 р.

7. Fariborz H. Thermal comfort in housing and Thermal Environments. Fariborz Haghighat . Sustainable Built Environment - Volume 1. - 2009. - 449 p.

8. Pisanko, V.L. the Program of calculation of indicators of thermal comfort in the spreadsheet editor Microsoft Excel. Pisanko V.L., Zaglyadimov A.E., Stepanov V.V., A. B. Sulin-Pb.: Materials of all-Russian scientific-practical conference «Actual problems of the marine and diving medicine» on June 25-26, 2015. - 256 p.