КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, ОСВЕЩЕНИЯ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ И ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТОКОВ ЛЮДЕЙ ПРИ ЭВАКУАЦИИ

Полезная модель относится к области безопасности, в частности к техническим средствам, обеспечивающим быструю и безопасную эвакуацию людей из зданий и сооружений при пожарах, землетрясениях, наводнениях и других чрезвычайных ситуациях.
Известны оборудование и приборы для систем охранно-пожарной сигнализации, содержащие, установленные в заданных местах световые и звуковые оповещатели, объединенные в электросеть, например, с напряжением электропитания постоянным током 12 В или 24 В. Перечень такого оборудования приведен в каталоге продукции, выпускаемой предприятием ООО "Электротехника и Автоматика", 16 с, с 3-7, каталог прилагается к материалам заявки, приложение №1 (1).
Вместе с тем, система охранно-пожарной сигнализации, созданная на основе вышеназванных световых оповещателей с указанием выходов из помещений при эвакуации слишком статична и имеет недостаток. Например, во время пожара или стихийного бедствия очень часто повреждается система централизованного освещения от электросети общего пользования. Нередко, остаются светящимися лишь светоуказатели выходов из помещений, подключенные к источнику резервного электропитания.
Однако, при отсутствии общего освещения очень трудно людям перемещаться по темным коридорам, через пороги, по лестницам и пандусам к аварийным выходам. При этом нередко люди падают, возникает давка и паника.
Известна также система аварийного освещения помещений, коридоров, лестниц, порогов при пожарах и стихийных бедствиях, см. каталог продукции фирмы "Белый Свет", 2006 г., 75 с, с 7-11, адрес
в Интернете: www.belysvet.ru (2).
На стр.7 данного каталога приводится схема аварийного освещения, предусматривающая аварийное эвакуационное освещение и резервное освещение. При этом аварийное эвакуационное освещение предусматривает три разновидности освещения: освещение путей эвакуации; освещение рабочих зон повышенной опасности; и освещение, предусматривающее и предотвращающее возникновение паники.
Вместе с тем, эта система выполнена из дорогостоящих осветительных приборов и комплектующих элементов, а также весьма энергозатратна и в целом очень догогостоящая. При разрушениях зданий эта система не живуча. В связи с этим система не нашла широкого применения.
Целью предлагаемой полезной модели является разработка и создание устройства - комплексной ситемы оповещения о чрезвычайных ситуациях, освещения путей эвакуации и пожарно-технического оборудования, а также организации и распределения потоков людей при эвакуации.
Указанная цель и технический результат реализуются следующим образом.
Предлагаемая комплексная система как и известные системы содержит блок электропитания и световые оповещатели, входящие в систему пожарной сигнализации.
Но в отличие от известных вышеназванных аналогов, предлагаемая система содержит дополнительно, укрепленные по меньшей мере на потолке помещения световые оповещатели, излучающие световые пятна по всему пути эвакуации людей и средства пожаротушения, связи, сигнализации, электрощиты и т.п., при этом в качестве источника света в световых оповешателях использованы впервые в практике светодиоды, имеющие миниатюрные размеры и соответственно минимальное энергопотребление по сравнению с применяемыми источниками света.
При этом вся комплексная система оборудована блоком резервного электропитания. Кроме этого, например, некоторые световые оповещатели, установленные на важнейших объектах и путях эвакуации, дополнительно снабжены источником резервного электропитания второго уровня.
Предлагаемая комплексная система также содержит дополнительно устройство формирования последовательного включения-выключения световых оповещателей, образующих в результате этого своеобразную "бегущую" световую дорожку с возможностью направления и
распределения по этой дорожке потоков людей к нескольким ближайшим аварийным выходам из помещения во время эвакуации, при этом обеспечивается динамическая и наглядная индикация направления движения по всему пути эвакуации.
В дополнение к этому система обеспечивает одновременное включение звуковых (сирен) и речевых оповещателей при эвакуации людей из помещения с конкретными указаниями по организации движения потоков людей.
В качестве аналога предлагаемой комплексной системе можно принять систему аварийного освещения помещений, разработанную предприятием "Белый Свет" по источнику научно-технической информации (2)
Перечень фигур на чертежах.
На фиг.1 изображена принципиальная схема предлагаемой комплексной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, освещения путей эвакуации и пожарно-технического оборудования, а также организации и распределения потоков людей при эвакуации.
На фиг.2 изображен участок пола помещения, на котором высвечены световые пятна, излучаемые светодиодами, укрепленными, например, в узких световых панелях длиной, например, три метра на потолке или на стене.
На фиг.3 изображен участок коридора в помещении, а на полу изображены две "бегущие" световые дорожки, указывающие пути эвакуации двух потоков людей к двум аварийным выходам.
Предлагаемая комплексная система содержит следующие устройства, приборы и детали.
Система подключена к электрической сети переменного тока напряжением 220 В через источник электропитания 1, который обеспечивает всю систему электричеством постоянного тока напряжением 12 В или 24 В. В качестве источника электропитания может быть использован блок питания приемо-контрольного прибора 3.
К источнику электропитания 1 подсоединен электронный блок управления 2 всей системой, который управляется по сигналу тревоги от приемо-контрольного прибора 3, который может быть подсоединен к пункту центрального наблюдения 4.
К электронному блоку управления 2 подсоединен шлейф из световых оповещателей 5 и 6, объединенных в общую электрическую сеть, охватывающую все световые оповещатели и другие приборы, установленные по всему пути эвакуации, например, в торговых центрах, выставочных
павильонах, спортсооружениях, в общеобразовательных учреждениях со сложной архитектурой и схемой путей эвакуации.
Световые оповещатели 6 снабжены источником резервного электропитания второго уровня, например, миниатюрным аккумулятором. Световые оповещатели 5 и 6 укреплены с заданным интервалом в световых панелях 7, выполненных в виде узких пластиковых коробов длиной, например, три метра (фиг.2). А сами световые панели 7 укреплены на потолке или на стене и, стыкуясь между собой образуют световую линию по всему пути эвакуации (в залах, коридорах, на лестницах, пандусах), освещая пол, пороги, ступени и т.п.).
К электронному блоку управления 2 могут быть подсоединены также светоуказатели 8 аварийных выходов, а также звуковые (сирены) оповещатели 9 и речевые оповещатели 10.
Световые пятна 11 (фиг.3), излучаемые на пол световыми оповещателями 5 и 6, указывают направления потоков людей в виде "бегущей" световой дорожки, которую создает устройство формирования "бегущей" световой дорожки по заданной программе посредством последовательных включений-выключений световых оповещателей, при чрезвычайных аварийных ситуациях, когда вся комплексная система функционирует в чрезвычайном рабочем режиме.
В этом же режиме одновременно включаются звуковые (сирены) 9 и речевые оповещатели 10, установленные в различных помещениях здания.
Предлагаемая комплексная система оповещения о чрезвычайных ситуациях, освещения путей эвакуации и пожарно-технического оборудования, а также организации и распределения потоков людей при эвакуации функционирует следующим образом.
При возникновении пожара или другого чрезвычайного происшествия от приемо-контрольного прибора 3 поступает сигнал-команда на электронный блок управления 2, который включает всю систему в режиме Функционирования по заданной программе, а именно.
Включается весь шлейф световых оповещателей 5 и 6, по заданной программе начинает функционировать "бегущая" световая дорожка, включаются звуковые 9 и речевые 10 оповещатели. Все они указывают направление эвакуации людей, освещают все пожарно-техническое оборудование, пол, пороги, лестничные марши и пути к ближайшим аварийным выходам.
В тех местах, где возможно скопление большого числа людей, "бегущие" световые дорожки в совокупности с речевыми оповещателями
указывают два или несколько направления эвакуации, тем самым разделяют и распределяют потоки людей, предотвращая заторы, давку и панику.
В случае выхода из строя общей электросети напряжением 220 В система переходит на резервный аккумуляторный источник электропитания, и вся система продолжает функционировать и обеспечивает резервное освещение эвакуационных путей в течение до 4 часов.
В случае повреждения линии электропитания шлейфа световых оповещателей 5 и 6 может выключиться освещение путей эвакуации. Но в это время "бегушая" световая дорожка уже не функционирует, но на каждом световом оповещателе 6 установлен резервный источник питания второго уровня. А световые оповещатели 6 установлены таким образом по всему пути эвакуации, что остаются все еще частично освещенными все пожарно-технические средства и оборудование и пути эвакуации людей.
А благодаря бесперебойному освещению коридоров, проходов, а также лестниц, пандусов, порогов и других препятствий, предотвращается падение людей, заторы и паника. При этом обеспечена наглядная динамическая индикация направления движения по всему пути эвакуации.
Таким образом, предлагаемая комплексная ситема даже при разрушениях зданий обеспечивает бесперебойное резервированное освещение помещений и путей эвакуации около 10 часов, что вполне достаточно для полной эвакуации людей из помещений при пожарах и стихийных бедствиях.
Предлагаемая комплексная система по сравнению с известными системами имеет ряд преимуществ, а именно:
1. высокую эффективность при эвакуации и спасении людей при чрезвычайных ситуациях за счет непрерывного освещения всех путей эвакуации, при этом включая динамичность функционирования всех составляющих системы - "бегущая" световая дорожка, распределение и направление потоков людей к аварийным выходам, звуковое и речевое сопровождение порядка эвакуации;
2. длительное функционирование всей системы в автономном режиме от резервного источника электропитания за счет малого энергопотребления компонентов всей системы;
3. низкая и доступная стоимость оборудования и комплектующих при создании всей комплексной системы.
Литература:
1. Оборудование и приборы для систем охранно-пожарной сигнализации, см. каталог продукции, выпускаемой предприятием ООО "Электротехника и Автоматика", 16 с, с 3-7.
2. Системы аварийного освещения помещений, коридоров, лестниц, порогов при пожарах и стихийных бедствиях, см. каталог продукции ширмы "Белый Свет", 2006 г., 75 с, с 7-11, адрес в Интернете: www.belysvet.ru.