УСТРОЙСТВО И СПОСОБ КОНТРОЛЯ ЗА НАРУШЕНИЕМ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОДЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ

1. Устройство для контроля за нарушением циркуляции воды в электрическом котле, выполненное с возможностью обнаружения и контроля за нарушением циркуляции отопительной воды в электрическом котле (100), причем устройство для контроля за нарушением циркуляции содержащее:
нагревательный бак (110), выполненный с возможностью накопления циркулирующей отопительной воды, и в котором установлено нагревательное средство (132), выполненное с возможностью нагрева отопительной воды;
датчик (115) температуры нагревательного бака, установленный на нагревательном баке (110) для измерения температуры нагреваемой отопительной воды;
датчик (190) температуры линии подачи отопительной воды, установленный в линии (141) подачи отопительной воды, выполненной с возможностью подачи отопительной воды из нагревательного бака (110) за пределы электрического котла (100), для измерения температуры циркулирующей отопительной воды; и
блок (120) управления, выполненный с возможностью вычисления разности температур между температурой нагревательного бака, которая представляет собой температуру отопительной воды, измеренную датчиком (115) температуры нагревательного бака, и температурой подаваемой отопительной воды, которая представляет собой температуру отопительной воды, измеренную датчиком (190) температуры линии подачи отопительной воды, и включения/выключения нагревательного средства (132) в соответствии с результатом вычисления разности температур.
2. Устройство для контроля за нарушением циркуляции воды в электрическом котле по п.1, в котором блок (120) управления выполнен с возможностью определения, что циркуляция воды в котле является аномальной, и выключения нагревательного средства (132), когда разность температур между температурой нагревательного бака и температурой подаваемой отопительной воды больше или равна первой разности температур в течение первого промежутка времени или более.
3. Устройство для контроля за нарушением циркуляции воды в электрическом котле по п.2, в котором блок (120) управления выполнен с возможностью повторного включения нагревательного средства (132), когда разность температур между температурой нагревательного бака и температурой подаваемой отопительной воды уменьшается до второй разности температур или менее.
4. Устройство для контроля за нарушением циркуляции воды в электрическом котле по п.3, в котором блок (120) управления выполнен с возможностью окончательного определения, что циркуляция воды в котле является аномальной, когда разность температур между температурой нагревательного бака и температурой подаваемой отопительной воды повторно повышается до первой разности температур или более, и, таким образом, в случае нарушения циркуляции, повторения процедуры определения заданное число раз или более в течение заданного промежутка времени.
5. Устройство для контроля за нарушением циркуляции воды в электрическом котле по п.1, в котором блок (120) управления выполнен с возможностью определения, что циркуляция воды в котле является аномальной и выключения нагревательного средства (132), когда разность температур между температурой нагревательного бака и температурой подаваемой отопительной воды больше или равна первой разности температур в течение первого промежутка времени или более, и величина изменения температуры подаваемой отопительной воды меньше или равна первой величине изменения.
6. Устройство для контроля за нарушением циркуляции воды в электрическом котле по п.5, в котором блок (120) управления выполнен с возможностью повторного включения нагревательного средства (132), когда разность температур между температурой нагревательного бака и температурой подаваемой отопительной воды уменьшается до второй разности температур или менее, или величина изменения температуры подаваемой отопительной воды больше первой величины изменения.
7. Устройство для контроля за нарушением циркуляции воды в электрическом котле по п.6, в котором блок (120) управления выполнен с возможностью окончательного определения, что циркуляция воды в котле является аномальной, когда разность температур между температурой нагревательного бака и температурой подаваемой отопительной воды повторно повышается до первой разности температур или более, и величина изменения температуры подаваемой отопительной воды уменьшается до первой величины изменения или менее, и, таким образом, в случае нарушения циркуляции, повторения процедуры определения заданное число раз или более в течение заданного промежутка времени.
8. Способ контроля за нарушением циркуляции воды в электрическом котле, выполняемый с возможностью обнаружения и контроля за нарушением циркуляции отопительной воды в электрическом котле (100), причем способ контроля за нарушением циркуляции воды в электрическом котле содержащий:
измерение температуры отопительной воды, нагреваемой в нагревательном баке (110), посредством датчика (115) температуры нагревательного бака, установленного на нагревательном баке (110), выполненном с возможностью накопления циркулирующей отопительной воды и в котором установлено нагревательное средство (132), выполненное с возможностью нагрева отопительной воды;
измерение температуры циркулирующей отопительной воды посредством датчика (190) температуры линии подачи отопительной воды, установленного в линии (141) подачи отопительной воды, выполненной с возможностью подачи отопительной воды из нагревательного бака (110) за пределы электрического котла (100); и
вычисление блоком (120) управления, установленным на электрическом котле (100), разности температур между температурой нагревательного бака, которая представляет собой температуру отопительной воды, измеренную датчиком (115) температуры нагревательного бака, и температурой подаваемой отопительной воды, которая представляет собой температуру отопительной воды, измеренную датчиком (190) температуры линии подачи отопительной воды, и включение/выключение нагревательного средства (132) в соответствии с результатом вычисления разности температур.
9. Способ контроля за нарушением циркуляции воды по п.8, в котором включение/выключение нагревательного средства включает в себя определение того, что циркуляция воды в котле является аномальной, и выключает нагревательное средство (132), когда разность температур между температурой нагревательного бака и температурой подаваемой отопительной воды больше или равна первой разности температур в течение первого промежутка времени или более.
10. Способ контроля за нарушением циркуляции воды по п.9, в котором включение/выключение нагревательного средства включает в себя повторное включение нагревательного средства (132), когда разность температур между температурой нагревательного бака и температурой подаваемой отопительной воды уменьшается до второй разности температур или менее.
11. Способ контроля за нарушением циркуляции воды по п.10, в котором включение/выключение нагревательного средства дополнительно включает в себя окончательное определение того, что циркуляция воды в котле является аномальной, когда разность температур между температурой нагревательного бака и температурой подаваемой отопительной воды снова повышается до первой разности температур или более, и, таким образом, процедура определения, в случае нарушения циркуляции, повторяется заданное число раз в течение заданного промежутка времени.
12. Способ контроля за нарушением циркуляции воды по п.8, в котором включение/выключение нагревательного средства включает в себя определение того, что циркуляция воды в котле является аномальной, и выключение нагревательного средства (132), когда разность температур между температурой нагревательного бака и температурой подаваемой отопительной воды больше или равна первой разности температур в течение первого промежутка времени или более, и величина изменения температуры подаваемой отопительной воды меньше или равна первой величине изменения.
13. Способ контроля за нарушением циркуляции воды по п.12, в котором включение/выключение нагревательного средства включает в себя повторное включение нагревательного средства (132), когда разность температур между температурой нагревательного бака и температурой подаваемой отопительной воды уменьшается до второй разности температур или менее, или величина изменения температуры подаваемой отопительной воды больше, чем первая величина изменения.
14. Способ контроля за нарушением циркуляции воды по п.13, в котором включение/выключение нагревательного средства дополнительно включает в себя окончательное определение того, что циркуляция воды в котле является аномальной, когда разность температур между температурой нагревательного бака и температурой подаваемой отопительной воды повторно повышается до первой разности температур или более, и величина изменения температуры подаваемой отопительной воды уменьшается до первой величины изменения или менее, и, таким образом, процедура определения, в случае нарушения циркуляции, повторяется заданное число раз в течение заданного промежутка времени.