Эвакуация людей при пожаре

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

О.И. Жилин,

доцент кафедры "Охрана труда, промышленная безопасность и энергобезопасность" Московского института энергобезопасности и энергосбережения, кандидат технических наук, доцент

Анализ данных о пожарах и их последствиях в мире показывает крайне неблагоприятную статистику в отношении количества погибших при пожарах в России. Фактически наша страна лидирует по данному показателю. Это обусловлено, прежде всего, слабой подготовкой населения к действиям в условиях пожара, а также невыполнением со стороны руководителей и должностных лиц требований нормативных документов по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации людей.

Так, при пожаре торгового центра "Пассаж", который произошел в городе Ухте 11 июля 2005 года, погибли 25 и пострадали 16 человек. У людей, находившихся в здании, не было возможности эвакуироваться, так как очаг располагался у главного входа, а запасной выход и окна были наглухо закрыты.

Нарушения требований пожарной безопасности к содержанию путей эвакуации стали причиной массовой гибели и травматизма людей при пожаре во Владивостоке 16 января 2006 года. Причиной быстрого распространения огня и сильного задымления стал самовольно организованный архив на лестничной площадке. Это затруднило эвакуацию с верхних этажей здания. Кроме того, люди оказались отрезаны от путей эвакуации решетками, установленными на лестничных клетках между этажами.

Отсутствие системы оповещения людей о пожаре и неправильные действия дежурного персонала явились одними из основных факторов гибели 46 человек при пожаре, возникшем в ночь на 9 декабря в здании 17-й наркологической клиники в Москве.

Таким образом, можно сделать вывод, что вопросы, связанные с обеспечением эвакуации людей при пожаре, являются особенно актуальными.

Эвакуация людей представляет собой вынужденный процесс движения людей из зоны, где имеется возможность воздействия на них опасных факторов

пожара. Эвакуацией также следует считать несамостоятельное перемещение людей, относящихся к маломобильным группам населения, осуществляемое обслуживающим персоналом.

Анализ нормативных документов по пожарной безопасности показывает, что своевременную эвакуацию людей при пожаре можно обеспечить при соблюдении установленных в них требований:

• к эвакуационным путям и выходам;

• эвакуационному освещению;

• оснащению зданий, сооружений и помещений эвакуационными знаками;

• разработке планов эвакуации и других документов, регламентирующих порядок эвакуации людей при пожаре;

• системам оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах;

• обучению людей действиям при пожаре.

1. Требования к эвакуационным путям и выходам

Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения в зданиях, сооружениях и помещениях должны обеспечивать в случае пожара возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физического состояния до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара. Одним из основных нормативных документов, регламентирующих данные решения, в том числе и в отношении эвакуационных путей и выходов, являются СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

Эвакуация осуществляется по путям эвакуации через эвакуационные выходы. При этом под путем эвакуации понимается безопасный при эвакуации людей путь, ведущий к эвакуационному выходу, а

= 10

Энергобезопасность в документах и фактах

под эвакуационным выходом - выход, ведущим в безопасную при пожаре зону.

Не каждый выход является эвакуационным. Например, выходы из помещений первого этажа являются эвакуационными, если они ведут наружу: непосредственно; через коридор; через вестибюль (фойе); через лестничную клетку; через коридор и вестибюль (фойе); через коридор и лестничную клетку. Но если в проемах выходов установить раздвижные, подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, то они не будут являться эвакуационными. Распашные калитки в указанных воротах могут считаться эвакуационными выходами.

Количество и ширина эвакуационных выходов и путей определяются в зависимости от максимально возможного числа эвакуирующихся через них людей, расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей до ближайшего эвакуационного выхода, классов функциональной опасности помещений и зданий и некоторых других аспектов. Так помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 человек, должны иметь не менее двух эвакуационных выходов.

Минимальные размеры по ширине и высоте эвакуационных выходов и путей представлены в табл. 1.

Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.

Выходы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, могут рассматриваться как аварийные и предусматриваться для повышения безопасности людей при пожаре. Аварийные выходы не учитываются при эвакуации в случае пожара.

Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее: 1,35 м - для зданий класса Ф 1.1; 1,2 м - для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200

Таблица 1

Минимальные размеры по ширине и высоте эвакуационных выходов и путей

Эвакуационные выходы Пути эвакуации

Ширина 1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 человек; из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 человек; 0,8 м - во всех остальных случаях 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений класса Ф1 более 15 человек; из помещений других классов функциональной пожарной опасности - более 50 человек: 0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м - во всех остальных случаях

Высота 1,9 м

Примечания:

1. Во всех случаях ширина должна быть такой, чтобы можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.

2. При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей; на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей (это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф 1.3 между выходом из квартиры и выходом на лестничную клетку).

Для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков

В вестибюлях, на лестничных клетках, в лифтовых холлах - Г1, В1, Д2, Т2

В общих коридорах, холлах и фойе — Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2

Примечание. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.

Для покрытий пола

—I

В вестибюлях, на лестничных клетках, в лифтовых холлах — Г2, РП2, Д2, Т2

В общих коридорах, холлах и фойе -В2, РП2, ДЗ, Т2

Примечание. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся ЛВЖ, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1.

Рис. 1. Требования к материалам, применяемым на путях эвакуации

чел.; 0,7 м - для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам; 0,9 м - для всех остальных случаев.

Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша, а перед входами в лифты с распашными дверями - не менее суммы ширины марша и половины ширины двери лифта, но не менее 1,6 м. Промежуточные площадки в прямом марше лестницы должны иметь длину не менее 1 м.

Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не должны уменьшать расчетную ширину лестничных площадок и маршей.

Требования к освещению путей эвакуации приведены в следующем параграфе данной статьи.

В зданиях (кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3) на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем представленные на рис. 1.

Классификация строительных материалов по пожарной опасности представлена в табл. 2.

Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности, приведен в приложении 1 к приказу МЧС России от

Таблица 2

Классификация строительных материалов по пожарной опасности

Горючесть Токсичность Распространение пламени

Г1

Г2

Г3

Г4

НГ

Дымообразующая способность Воспламеняемость

Д1

Д2

Д3

Примечания.

1. Для негорючих строительных материалов другие показатели пожарной опасности не определяются и не нормируются.

2. Группы строительных материалов по распространению пламени устанавливают для поверхностных слоев кровли и полов, в том числе ковровых покрытий.

Рис.2. Сертификат пожарной безопасности на рулонное напольное покрытие из ПВХ* для жилых и полукоммерческих помещений

= 12 Энергобезопасность в документах и фактах

8 июля 2002 г. № 320. Пример сертификата пожарной безопасности представлен на рис.2.

В процессе эксплуатации зданий не допускается изменять конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке, а при проведении ремонтных работ - применять конструкции и материалы, не отвечающие установленным требованиям.

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) при эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

• загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

• устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

• устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

• применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации (кроме зданий V степени огнестойкости);

• фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

• остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

• заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.

При расстановке оборудования в помещениях должны быть обеспечены эвакуационные проходы к лестничным клеткам и другим путям эвакуации в соответствии с нормами проектирования.

Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу.

2. Эвакуационное освещение

Основными нормативными документами, содержащими требования к эвакуационному освещению, являются:

Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение;

СП 31-110-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.

Эвакуационное освещение в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать:

• в местах, опасных для прохода людей;

• в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел.;

• по основным проходам производственных помещений, в которых работают более 50 чел.;

• в лестничных клетках жилых зданий высотой 6 этажей и более;

• в производственных помещениях с постоянно работающими в них людьми, где выход людей из помещения при аварийном отключении нормального освещения связан с опасностью травматизма из-за продолжения работы производственного оборудования;

• в помещениях общественных и вспомогательных зданий промышленных предприятий, если в помещениях могут одновременно находиться более 100 чел.;

• в производственных помещениях без естественного света.

Эвакуационное освещение должно обеспечивать наименьшую освещенность на полу основных проходов (или на земле) и на ступенях лестниц: в помещениях - 0,5 лк, на открытых территориях - 0,2 лк. Неравномерность эвакуационного освещения (отношение максимальной освещенности к минимальной) по оси эвакуационных проходов должна быть не более 40 : 1.

Светильники освещения безопасности в помещениях могут использоваться для эвакуационного освещения.

Осветительные приборы эвакуационного освещения допускается предусматривать горящими, включаемыми одновременно с основными осветительными приборами нормального освещения, и не горящими, автоматически включаемыми при прекращении питания нормального освещения.

В общественных и вспомогательных зданиях предприятий выходы из помещений, где могут находиться одновременно более 100 человек, а также выходы из производственных помещений без естественного света, где могут находиться одновременно более 50 человек, или имеющих площадь более 150 м2, должны быть отмечены указателями. Указатели выходов могут быть световыми, со встроенными в них источниками света, присоединяемыми к сети аварийного освещения, и несветовыми (без источников) при условии, что обозначение выхода (надпись, знак и т.п.) освещается светильниками аварийного освещения. При этом указатели должны устанавливаться на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах поворота коридора. Дополнительно должны быть отмечены указателями выходы из коридоров и рекреаций, примыкающих к помещениям, перечисленным выше.

Требования по надежности электроснабжения и питанию светильников и световых указателей эвакуационного освещения приведены в ПУЭ и СП 31-110-2003.

3. Эвакуационные знаки

Применение сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки обязательно для всех организаций на территории Российской Федерации

независимо от их форм собственности и организационно - правовых форм.

Требования к знакам безопасности (в том числе и эвакуационным знакам) содержатся в следующих нормативных документах:

ГОСТ Р 12.4.026-2001. ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная, назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний;

ГОСТ Р 12.2.143-2002. ССБТ. Системы фотолюми-несцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля;

НПБ 160-97. Цвета сигнальные, знаки пожарной безопасности, виды, размеры, общие технические требования.

В соответствии с ГОСТ 12.4.026-2001 работодатель или администрация организации должны:

• определять виды и места опасности на производственных, общественных объектах и в иных местах исходя из условий обеспечения безопасности;

• обозначать виды опасности, опасные места и возможные опасные ситуации сигнальными цветами, знаками безопасности и сигнальной разметкой;

• проводить выбор соответствующих знаков безопасности (при необходимости подбирать текст поясняющих надписей на знаках безопасности);

• определять размеры, виды и исполнения, степень защиты и места размещения (установки) знаков безопасности и сигнальной разметки;

• обозначать с помощью знаков безопасности места размещения средств личной безопасности и средств, способствующих сокращению возможного материального ущерба в случаях возникновения пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций.

Знаки безопасности могут быть основными, дополнительными, комбинированными и групповыми.

Основные знаки безопасности содержат однозначное смысловое выражение требований по обеспечению безопасности. Основные знаки используют самостоятельно или в составе комбинированных и групповых знаков безопасности.

Перечень основных эвакуационных знаков приведен в приложении 1.

Дополнительные знаки безопасности содержат поясняющую надпись, их используют в сочетании с основными знаками.

Комбинированные и групповые знаки безопасности состоят из основных и дополнительных знаков и являются носителями комплексных требований по обеспечению безопасности. Комбинированные знаки для указания направления движения должны состоять из

основного знака безопасности и знака направляющей стрелки (или знака направляющей стрелки с поясняющей надписью). Примеры формирования смысловой комбинации знаков для указания направления движения к эвакуационному выходу представлены на рис. 3. Знаки следует устанавливать в положениях, соответствующих направлению движения.

Групповые знаки, содержащие на одном прямоугольном блоке два или более основных знака безопасности с соответствующими поясняющими надписями, следует использовать для одновременного изложения комплексных требований и мер по обеспечению безопасности.

Знаки пожарной безопасности, размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности и знак безопасности ЕС 01 должны быть выполнены с внешним или внутренним освещением (подсветкой) от аварийного источника электроснабжения или (и) с применением фотолюминесцентных материалов.

Знаки безопасности, изготовленные на основе несветящихся материалов, следует применять в условиях хорошего и достаточного освещения.

Знаки безопасности с внешним или внутренним освещением следует применять в условиях отсутствия или недостаточного освещения.

Фотолюминесцентные знаки безопасности следует применять там, где возможно аварийное отключение источников света, а также в качестве элементов фотолюминесцентных эвакуационных систем для обеспечения самостоятельного выхода людей из опасных зон в случае возникновения аварий, пожара или других чрезвычайных ситуаций. Требования к фотолюминесцентным эвакуационным системам определены в ГОСТ Р 12.2.143-2002, разработанном, как и ГОСТ Р 12.4.026-2001, в НПКФ "ЭЛЕКТОН".

Знаки безопасности следует размещать (устанавливать) в поле зрения людей, для которых они предназначены. Эвакуационные знаки безопасности Е 22 "Выход" и Е 23 "Запасный выход" должны размещаться только над дверями, ведущими к выходу.

Знаки для обозначения эвакуационных выходов из зрительных залов, коридоров и других мест без освещения должны быть объемными, с внутренним электрическим освещением от автономного питания и от сети переменного тока.

Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации (в том числе световые указатели "Эвакуационный (запасный) выход", "Дверь эвакуационного выхода"), должны постоянно находиться в исправном и включенном состоянии. В зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах они могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.

Выход налево Выход налево Выход направо Выход направо вниз

Рис.3. Варианты комбинированных знаков для указания направления движения

-о-

= 14 Энергобезопасность в документах и фактах

Таблица 3

Усредненные размеры эвакуационных знаков

Расстояние опознания, м Длина стороны квадрата, мм Высота прямоугольника, мм Длина стороны прямоугольника, мм

1 50 50 50

2 80 80 160

3 100 100 200

4 100 100 200

5 150 150 300

6 150 150 300

7-8 200 200 400

9-10 250 250 500

11-12 300 300 600

13-14 350 350 700

15-16 400 400 800

17-18 450 450 900

19-20 500 500 1000

21-22 550 550 1100

23-24 600 600 1200

25 650 650 1300

Усредненные размеры эвакуационных знаков при нормальном освещении представлены в табл. 3.

4. Разработка плана эвакуации людей при пожаре

В соответствии с ППБ 01-03 в зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара.

План эвакуации - документ, в котором указаны эвакуационные пути и выходы, установлены правила поведения людей, а также порядок и последовательность действий обслуживающего персонала на объекте при возникновении пожара.

Планы эвакуации должны составляться с учетом особенностей поведения людей при пожаре, объемнопланировочных решений здания, мощностей сформированных людских потоков, сложившегося режима эксплуатации здания, системы пожарной безопасности.

На плане эвакуации целесообразно отобразить структурную схему этажа, пути эвакуации (сплошными зелеными стрелками показывают основные рекомендуемые пути эвакуации; пунктирными стрелками указывают запасные пути эвакуации), условными знаками, с последующей их расшифровкой, места размещения огнетушителей, пожарных кранов, телефонов, включения систем пожарной автоматики и др., а также порядок и последовательность действий при пожаре.

Схемы планов эвакуации наносятся на жесткий носитель, например фотолюминесцентный пластик, для того чтобы он светился в темноте после аварийного отключения электрического освещения, или оформляются на обычном пластике в случае применения планов эвакуации в местах, в которых не требуется дополнительного освещения или не бывает людей в темное время суток*.

* Рекомендации НКПФ "ЭЛЕКТОН".

Требования к разработке планов эвакуации из фотолюминесцентных материалов приведены в ГОСТ Р 12.2.143-2002.

Вариант плана эвакуации при пожаре представлен на рис. 4.

Планы эвакуации следует использовать также и при проведении мероприятий по обучению персонала правилам поведения на случай возможной эвакуации, в том числе инструктажей, противопожарных тренировок и т.д.

На объектах с массовым пребыванием людей (50 и более человек) в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников. Для объектов с ночным пребыванием людей (детские сады, школы-интернаты, больницы и т. п.) в инструкции должны предусматриваться два варианта действий: в дневное и в ночное время. Руководители указанных объектов ежедневно в установленное Государственной противопожарной службой время сообщают в пожарную часть, в районе выезда которой находится объект, информацию о количестве людей, находящихся на каждом объекте.

При отработке плана эвакуации следует проводить хронометраж. Результаты практических тренировок фиксируются в Журнале отработки плана эвакуации или другом установленном документе. В журнал заносятся: дата проведения тренировки, вводная информация (например, срабатывание систем пожарной автоматики или обнаружения пожара (признаков пожара) сотрудником), общее время эвакуации, хронометраж отдельных эпизодов эвакуации, а также выявленные недостатки и положительные примеры действий людей при пожаре. На основе разбора учебной эвакуации принимаются меры по повышению уровня пожарной безопасности здания.

Рис. 4. Пример плана эвакуации людей при пожаре

5. Оповещение и управление эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях

В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должна быть предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре, требования к которой содержатся в НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях".

Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре должно осуществляться одним из следующих способов или их комбинацией:

• подачей звуковых и (или) световых сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей;

• трансляцией текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, направленных на обеспечение безопасности людей;

• трансляцией специально разработанных текстов, направленных на предотвращение паники и других явлений, усложняющих эвакуацию;

• размещением эвакуационных знаков безопасности (далее - указателей) на путях эвакуации;

• включением эвакуационных знаков безопасности;

• включением эвакуационного освещения;

• дистанционным открыванием дверей эвакуационных выходов (например, оборудованных электромагнитными замками);

• связью пожарного поста-диспетчерской с зонами пожарного оповещения.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах (СОУЭ) должна включаться от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения. Допускается использовать в СОУЭ дистанционное и местное включение, если в соответствии с нормативными документами для данного вида зданий не требуется оснащение автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. Допускается использовать в системах 3- 5-го типов полуавтоматическое управление, а также дистанционное и местное включение в отдельных зонах оповещения.

Нормами пожарной безопасности НПБ 104 предусмотрено пять типов СОУЭ в зависимости от способа оповещения, деления здания на зоны оповещения и других характеристик, приведенных в табл. 4.

Тип СОУЭ для зданий и сооружений различного назначения определяется по таблице 2, приведенной в НПБ 104-03. Фрагмент данной таблицы представлен в табл. 5.

Проверка работоспособности систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией с практической отработкой инструкций и планов эвакуации в организациях, расположенных территориально в городе Москве, должна проводиться:

• в зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) - не реже одного раза в полугодие:

• на объектах с массовым пребыванием людей (50 человек и более) - не реже одного раза в квартал;

• в школах и детских дошкольных учреждениях -не реже одного раза в месяц.

-Є

штатом

= 16 Энергобезопасность в документах и фактах

Таблица 4

Типы и характеристики систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах

Характеристика СОУЭ Наличие указанных характеристик у различных типов СОУЭ

1 2 3 4 5

1. Способы оповещения:

звуковой (сирена, тонированный сигнал и др.) + + * * *

речевой (передача специальных текстов) - - + + +

световой:

а) световые мигающие указатели * * * * *

б) световые оповещатели "Выход" * + + + +

в) статические указатели направления движения - * * + *

г) динамические указатели направления движения - - - * +

2. Разделение здания на зоны пожарного оповещения - - * + +

3. Обратная связь зон оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской - - * + +

4. Возможность реализации нескольких вариантов организации эвакуации из каждой зоны оповещения - - - * +

5. Координированное управление из одного пожарного поста-диспетчерской всеми системами здания, связанными с обеспечением безопасности людей при пожаре - - - - +

Примечания:

1. + требуется; * допускается; - не требуется.

2. Допускается использование звукового способа оповещения для СОУЭ 3-5 типов в отдельных зонах оповещения.

3. В зданиях, где находятся (работают, проживают, проводят досуг) глухие и слабослышащие люди, требуется использование световых или световых мигающих оповещателей.

4. СОУЭ 3- 5 типов относятся к автоматизированным системам.

Таблица 5

Определение типа систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах

Группа зданий, комплексов и сооружений (наименование нормативного показателя) Значение нормативного показателя Наибольшее число этажей Тип СОУЭ

1 2 3 4 5

1. Предприятия бытового обслуживания, банки (площадь пожарного отсека, м2) До 800 1 *

800-1000 2 *

1000-2500 6 *

Более 2500 Более 6 * *

2. Парикмахерские, мастерские по ремонту и т.п., размещаемые в общественных зданиях (площадь, м2) До 300 *

300 и более *

3. Предприятия общественного питания (вместимость, чел.) До 50 2 Не требуется

До 50 Более 2 *

50-200 *

200-1000 *

Более 1000 * *

Размещаемые в подвале (цоколе) - *

Примечания

Помещения площадью более 200 м2, размещаемые в составе торговых и общественных центров или в общественных зданиях другого назначения, рассматриваются как самостоятельные зоны оповещения

ЛИТЕРАТУРА

1. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03).

2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

3. ГОСТ Р 12.2.143-2002. ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля.

4. ГОСТ Р 12.4.026-2001. ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная, назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.

5. НПБ 104-03. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях.

6. НПБ 160-97. Цвета сигнальные, знаки пожарной безопасности, виды, размеры, общие технические требования.

7. СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

8. СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение.

9. СП 31-110-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.

Приложение 1

Э-

Код

знака

Е01-01

Е01-02

Е02-01

Е02-02

Е 03

Е 04

Е 05

Е 06

Е 07

Е 08

Е 09

Е 10

Е 11

Цветографическое

изображение

£

В

а

с

с

* т

Смысловое

значение

Выход здесь

Выход здесь

Направляющая

стрелка

Направляющая стрелка под углом 45°

Направление к эвакуационному выходу направо

Направление к эвакуационному выходу налево

Направление к эвакуационному выходу направо вверх

Направление к эвакуационному выходу налево вверх

Направление к эвакуационному выходу направо вниз

Направление к эвакуационному выходу налево вниз

Указатель двери эвакуационного выхода

Указатель двери эвакуационного выхода

Направление к эвакуационному выходу прямо

Место размещения (установки) и рекомендации по применению

Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с левой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу

Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с правой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу

Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения

Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения

На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу

На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу

На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости

На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости

На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости

На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости

Над дверями эвакуационных выходов

Над дверями эвакуационных выходов

Над проходами, проемами, в помещениях большой площади. Размещается на верхнем уровне или подвешивается к потолку

О

= 18

Энергобезопасность в документах и фактах

Э-

Примечания:

1. Эвакуационные знаки следует устанавливать в положениях, соответствующих направлению движения к эвакуационному выходу.

2. Изображение графического символа фигуры человека в дверном проеме на эвакуационных знаках Е 01-01 и Е 0102 смыслового значения "Выход здесь" должно совпадать с направлением движения к эвакуационному выходу.

-е