СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОЗАБОРА
SYSTEM OF FIRE SAFETY WATER INTAKE

Изобретение относится к противопожарным системам, в частности к системам водозабора.
3
3
3
3
3
3
Объемы противопожарных средств защиты для внутреннего пожаротушения зависят от крупности сооружений и их назначения. Согласно СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85 первичными средствами противопожарной защиты (огнетушители, ящики с песком и т.д.) оборудуют здания насосных станций I и II степени огнестойкости независимо от их объема, III и IV степени огнестойкости при объеме до 5000 м и здания, для которых предусмотрено тушение пожаров из специальных резервуаров или каналов, а также кабельные сооружения объемом до 100 м, в которых отсутствуют маслонаполненные кабели. Сосуды маслонаполненных установок и другие сосуды, входящие в системы регулирования и смазывания агрегатов, стационарными установками пожаротушения не оборудуют. В остальных случаях (здания насосных станций III и IV степени огнестойкости объемом более 5000 м, кабельные сооружения объемом более 100 м или до 100 м, если в них использованы маслонаполненные кабели, помещения, где установлены аппараты, содержащие более 60 кг масла в единице оборудования, закрытые склады для хранения сгораемых материалов) для внутреннего пожаротушения предусматривают стационарные противопожарные водоводы. Наружного пожаротушения можно не предусматривать для зданий I и II степени огнестойкости объемом до 1000 м. Оно не требуется также при расходе воды на наружное пожаротушение до 10 л/с при условии, что будет обеспечена возможность подачи воды при помощи передвижных автонасосов из специальных резервуаров. По аналогии с гидроэлектростанциями кабельные помещения с силовыми и контрольными кабелями (более 50), закрытые склады масла, помещения регенерации масла и аппаратные (помещения категории В) необходимо оборудовать устройствами для автоматического обнаружения пожара, а при мощности насосной станции более 100 МВт - и для автоматического тушения пожара. На насосных станциях для тушения пожара используют воду, хотя при специальном обосновании для крупных и уникальных станций могут быть применены автоматические установки пенного пожаротушения.
3
3
Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение принимают не менее 10 л/с при объеме здания до 5 тыс.м и 15 л/с при объеме 5…20 тыс.м. На тушение пожара внутри здания учитывают дополнительный расход, равный 5 л/с (две струи по 2,5 л/с). Если применяют спринкерные установки, то дополнительно требуется расход 10 л/с. Расход воды на дренчерные установки рассчитывают в соответствии с рекомендациями Тяжпромэлектро-, проекта им. Ф.Б.Якубовского (г.Москва). - прототип.
3
В качестве водоисточника разрешается использование открытых каналов и специальных емкостей объемом не менее 50 м при продолжительности пожара не более 2 ч. Противопожарный водопровод в зданиях насосных станций принимают высокого давления, которое должно обеспечить высоту компактной струи не менее 10 м при полном пожарном расходе воды, расположении ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания и подаче воды по непрорезиненным пожарным рукавам длиной 120 м, диаметром 66 мм и расчетным расходом каждой струи 5 л/с. Потери напора на 1 м рукава при расходе 5 л/с ДУ=0,096 м. Для обслуживания противопожарной системы устанавливают не менее двух насосов (один резервный). Если подачу воды можно дублировать подключением системы к внешнему водопроводу или к напорному трубопроводу, то резервный насос можно не предусматривать. Пожарные насосы устанавливают под заливом. Если это условие невыполнимо, то предусматривают установку, обеспечивающую пуск системы не более чем через 5 мин после получения сигнала о пожаре. Пожарные насосы должны иметь ручное управление, а на насосных станциях II и III класса - и дистанционное.
Типовая схема противопожарной системы для средних и крупных станций показана на фиг.2.
Система противопожарного водозабора включает 1 - резервный водозабор системы ТВС; 2 - водозабор; 3 - насос; 4 - обратный клапан с фильтром противопесочным и задвижка с электроприводом; 5 - пожарный стояк на лестничной клетке; 6 и 7 - пожарные гидранты наружный и внутренний; 8 и 9 - водоводы на промывку фильтров и системы ТВС.
Система противопожарного водозабора состоит из водозаборного оголовка, двух насосов, запорной арматуры и магистральных трубопроводов, уложенных вдоль здания. В торцах здания, на лестничных клетках предусмотрены вертикальные стояки с пожарными гидрантами на каждом этаже. Наружные гидранты устанавливают в торцах здания при длине его до 80 мили через 100 м по всему периметру здания.
Недостатком данного фильтра является быстрая и трудно регенерируемая закупорка пор фильтрующих элементов механическими примесями.
Недостатком прототипа является то, что поровые пространства быстро забиваются песком, вследствие чего фильтр приходится извлекать для промывки гравия.
Технический результат - увеличение продолжительности работы фильтра за счет исключения закупорки фильтрующей сетки.
На фиг.1 представлена схема фильтра противопесочного.
Фильтр противопесочный состоит из концентрически расположенных наружной трубы 10, промежуточной трубы 12, внутреннего фильтрующего элемента 11, расположенного осесимметрично промежуточной трубе 12, и выполненного в виде перфорированного обратного конуса с коэффициентом перфорации от 50 до 85%, тангенциальных патрубков 14 и 15, заглушек 16, 17 и 18, кольцевой заглушки 19, эластичных колец 20, переводника 21, отверстий 23 и 24, выполненных на промежуточной трубе 12.
Фильтр используют в компоновке с любым типом насосного оборудования, при этом эластичные кольца 19 перекрывают кольцевой зазор 22 между трубой водозабора 13 и наружной трубой 1 фильтра.
Фильтр противопесочный работает следующим образом.
Жидкость, приводимая в движение за счет действия насоса, через тангенциальные патрубки 14, закручиваясь, поступает в промежуточную трубу 12, так как труба 12 сверху и снизу имеет заглушки 16 и 17, то жидкость движется вниз, где вытекает из внутреннего фильтрующего элемента 11 через тангенциальные патрубки 15 и по кольцевому зазору, образованному наружной 10 и промежуточной 12 трубами, поднимается вверх, где через отверстия 23 и 24 поступает в насос, переводник 21 является соединительным звеном труб наружной 10 и промежуточной 12.
Механические примеси, содержащиеся в жидкости, под действием центробежной силы оседают на стенке внутреннего фильтрующего элемента 11, и потоком жидкости смываются и перемещаются к наружному краю, где через отверстия фильтрующего элемента 11 попадают в кольцевой зазор, образованный внутренним элементом 11 и промежуточной трубой 12, и под действием гравитационных сил перемещаются в низ наружной трубы 10, продолжительность работы фильтра зависит от объема нижней части трубы 10, а именно части, расположенной ниже тангенциальных патрубков 15, при этом труба 10 снабжена заглушкой 19, предназначенной для очистки фильтра при подъеме.