Защитно-эвакуационное устройство

Полезная модель относится к строительной технике и может быть использована для создания ограждающих устройств, оконных и дверных проемов при оперативном эвакуации людей и животных в случае возникшей экстремальной ситуации, а также для предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц внутрь помещений и здании.
Защитно-эвакуационное устройство (фиг 1а, б) предназначено для автоматического открывания дверей, решеток, эвакуационных люков при форс-мажорных случая и при утере ключей.
Известны устройства под патентными номерами №14448 и №88723. Эти устройства более сложны и ненадежны по сравнению с Защитно-эвакуационным устройством Недостатком этих устройств является опасность эксплуатации помещения, при возникновении экстремальной ситуации, например пожара, довольно продолжительное время для отпирания запоров и подвергать опасности и возникновению паники жильцов дома, инвалидов и детей.
Задачей предполагаемого технического решения является создание конструкции защитного устройства, обеспечивающего предотвращение несанкционированного доступа посторонних лиц внутрь здании и помещении, а также обеспечивающего быструю эвакуацию населения из очага опасности (задымленного или горящего здания). Задача решается следующим образом: в раму двери, решетки, состоящей из профильной трубы, монтируется электромагнитный исполнительный механизм, к которому крепится засов на тяге.
Защитно-эвакуационное устройство устанавливается в раму двери, решетки.
В состоянии покоя засов 2 (фиг 1а) перекрывает ригеля 6 (фиг 1б) замка 7 (фиг 1б) и можно открывать и закрывать ключами. В экстренных случаях или утере ключа дверь или решетка открываются автоматически, также можно открывать изнутри вручную. При автоматическом или дистанционном режиме сигнал подается на коммутационную аппаратуру, которая подает электроэнергию на электромагнитный исполнительный механизм 5 (фиг 1а). Электромагнитный исполнительный механизм 5 (фиг 1а) тянет тягу 3 (фиг 1а) и засов 2 (фиг 1а) поднимается, освобождая ригеля 6 (фиг 1б) замка 7 (фиг 1б). Таким образом, дверь или решетка открывается без ключа.
Сигнал на коммутационную аппаратуру, подающую электрический ток на электромагнитный исполнительный механизм 5 (фиг 1, а), может приходить от любого источника: противопожарные датчики, телефоны, пульты автомобильной сигнализации, GSM модули. Также Защитно-эвакуационное устройство может открываться вручную изнутри.
Техническое решение поясняется чертежами.
На Фиг 1а представлено Защитно-эвакуационное устройство, содержащее: 1. Профильную трубу 2. Засов, 3 Трос или жесткую тягу, 4 Стопор, 5. Электромагнитный исполнительный механизм, 8. Рычаг ручного привода, 9 прямоугольное отверстие
На Фиг 1б представлены: 1. Профильная труба, 2. Засов, 6. Ригель, 7. Замок, 9 прямоугольное отверстие.
Данное техническое решение прошло испытание и было представлено на противопожарных учениях МЧС в лицее №1 города Стерлитамак в 2015 году Применение настоящего защитно-эвакуационного устройства позволит:
1. Предотвратить несанкционированный доступ внутрь здания или помещения посторонних лиц.
2 Беспрепятственно и в минимально короткое время вывести жильцов и посетителей из помещений и зданий при пожарах и иных форс мажорных обстоятельствах.
3. Открывать одновременно запасные люки, двери, как вручную от пусковой кнопки, так и от системы пожарной сигнализации при пожарах и иных форс мажорных обстоятельствах.
4. Открывать одновременно все аварийные выходы при пожарах и иных форс мажорных обстоятельствах.
Спецификация
1. Профильная труба
2. Засов
3. Трос или жесткая тяга
4. Стопор
5. Электромагнитный исполнительный механизм
6. Ригель
7. Замок
8. Рычаг ручного привода
9. Прямоугольное отверстие.