БЛОК КОНТАКТНЫХ ЗАЖИМОВ ДЛЯ КОММУТАЦИИ И (ИЛИ) РАЗВЕТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ И СИГНАЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ КИП

1 Полезная модель - блок контактных зажимов относится к электротехническим изделиям и может применяться:
- для коммутации (соединения) и (или) разветвления контрольных и сигнальных кабелей КИП.
Блоки контактных зажимов могут применяться для установки в производственных помещениях, включая зону строгого режима и герметичного объема АЭС и предназначены для эксплуатации в цепях управления с номинальным напряжением 24 В, 48 В, 220 В и номинальным током до 4 А.
Известна коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей, содержащая корпус с крышкой, клеммные и заземляющие элементы.
Материал коробки выполнен из листовой стали (патент на ПМ RU №49385, МПК H02G 15/10; H02G 3/08 (опубл. 10.11.2005).
Это решение принято в качестве прототипа.
Недостатком этого решения является неудобство монтажа кабелей из-за того, что клеммники неподвижно закреплены на дне корпуса, что препятствует удобному монтажу кабелей из-за близко расположенного дна корпуса и отсутствия возможности перемещения клеммного ряда, расположенного внутри корпуса, для увеличения монтажного пространства.
Полезная модель упрощает монтаж кабелей за счет улучшения доступа к клемникам и удобства прокладки кабелей внутри коробки.
Полезная модель решает задачу упрощения и удобства монтажа кабелей, улучшения технико-эксплуатационных характеристик, имея возможность в силу конструктивных особенностей увеличить монтажное пространство блока в случае производственной необходимости.
Поставленная задача достигается тем, что в блоке контактных зажимов для коммутации и (или) разветвления контрольных и сигнальных кабелей КИП, содержащем металлический корпус с крышкой, клеммные и заземляющие элементы - рейки, на которых крепятся клеммные ряды - приподняты над поверхностью корпуса.
Рейки с клеммами приподняты для возможности протягивания кабелей под клеммными рядами.
Рейки крепятся внутри корпуса винтом с гайкой, что дает возможность перемещения клеммного ряда для увеличения монтажного пространства блока.
Технический результат, который получен при выполнении заявленной полезной модели - упрощение устройства и удобство монтажа.
Техническое решение поясняется чертежом, где на фиг. 1 показан вид блока сверху, на фиг. 2 - вид блока без крышки, на фиг. 3 - разрез блока.
Блок контактных зажимов - это единая конструкция, состоящая из корпуса 1, крышки 2, кабельных вводов 3, 4, 5; реек 6 с проходными стандартизированными винтовыми клеммными зажимами - клеммами 7.
На рейках 6 установлены концевые держатели 8 и концевые крышки 9.
Рейки 6 крепятся внутри корпуса 1 имеющимся в комплекте блока винтом с гайкой 11, 12 к приваренным в корпусе 1 рейкам 10.
При этом, корпус 1 с крышкой 2 и кабельные вводы 3, 4, 5 снабжены прокладками 13, 14, 15, которые выполнены в виде эластичных колец.
Отверстия в корпусе под кабельные вводы снабжены заглушками 16, 17, 18.
На корпусе установлен проводник заземляющий 19.
Блок контактных зажимов для коммутации и (или) разветвления контрольных и сигнальных кабелей КИП работает следующим образом:
В корпусе 1 открывают крышку 2, соединяют кабели, вошедшие в блок через кабельные вводы 3, 4, 5 с уплотнительными прокладками 13,14,15.
Если количество подводимых кабелей меньше, чем число кабельных вводов 3, 4, 5, отверстия закрываются заглушками 16, 17, 18, поставляемыми в комплекте с блоком.
Установка заглушек 16, 17, 18 необходима для обеспечения степени защиты коробки IP65 или IP54 (в зависимости от типа коробки).
По окончанию подключения, проводники аккуратно укладываются в коробке, и в случае необходимости, крепятся стяжками.
Кабели фиксируются в кабельных вводах 3, 4, 5 гайками, входящими в комплект, а сами кабельные вводы фиксируются латунными гайками 20, 21, 22 к корпусу 1.
По окончанию работ крышка 2 блока закрывается и закручиваются винты крышки 2 с моментом затяжки 2,5-ЗНм.
Блок контактных зажимов - это защищенное низковольтное комплектное устройство распределения со степенью защиты IP65, в случае применения корпуса блока с крышкой на петлях, для размещения в производственных помещениях зоны свободного режима, степень защиты -IP54.
Для размещения в производственных помещениях зоны строгого режима применяется корпус из нержавеющей стали.
Температурный диапазон эксплуатации от минус 50°C до плюс 150°C (силиконовое уплотнение).
Материал корпуса стойкий к дезактивирующим растворам.
Для размещения в производственных помещениях свободного доступа могут применяться блоки контактных зажимов с корпусами из углеродистой стали или из пожаростойкого полиэстера, армированного стекловолокном, не содержащего галогена и кадмия.
Температурный диапазон эксплуатации от минус 40°C до плюс 90°C.
Конструкция блоков контактных зажимов предусматривает возможность их крепления на: металлоконструкциях, бетонных стенах и трубных стойках (круглых или квадратных).
Использование данного технического решения позволяет значительно упростить монтаж кабелей и улучшить технико-эксплуатационные характеристики блоков контактных зажимов для коммутации и (или) разветвления контрольных и сигнальных кабелей КИП.