ВЫКАТНОЙ ЭЛЕМЕНТ ТИПА ВЭТ-6 КОМПЛЕКТНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА (ВАРИАНТЫ)

Полезная модель - выкатяой элемент типа ВЭТ-6 относится к оборудованию электрических станций и подстанций и предназначен для использования в комплектных распределительных устройствах (КРУ) напряжением 6 кВ.
Выкатные элементы данного типа применяются при реконструкции шкафов КРУ серии К-Х, К-ХХ1, К-ХХУ путем замены выработавших свой ресурс или вышедших из строя электромагнитных выключателей типа ВЭМ-6-2000 на элегазовые выключатели серии VF или других серий.
Известны выкатные элементы серии К-Х, К-ХХ1, К-ХХУ с установленными на них выключателями высокого напряжения типа ВЭМ-62000 (1).
Выкатным элементом является выключатель, на котором установлены верхние и нижние подвижные контакты главных цепей, гибкая связь проводов в металлорукаве со вставкой штепсельного разъема на конце, фиксатор с элементом блокировки и выведенной на фасад рукояткой, рычаг ручного включения с указателем положения выключателя, рукоятка ручного отключения подвижные контакты защитного заземления, в нижней части - кронштейн для установки рычага доводки на вкатывание и выкатывание, а также полосы для открывания и закрывания защитных шторок.
Конструкция представляет собой сварной металлический каркас на колесном основании которого установлен элегаэовый выключатель серии VF (см.фиг.1, 2 и 3).
Выводы полюсов выключателя соединены шинами главных цепей с роэеточными верхним и нижним разъединяющим контактами, установленными на каркасе. Как вариант исполнения на выводы полюсов выключателя, в необходимых случаях для шкафов КРУ К-ХХ1 и К-ХХУ (2000 А) устанавливаются радиаторы охлаждения.
На выкатном элементе установлены междуфаэные изоляционные перегородки. Как вариант предусмотрена изоляционная перегородка между верхними и нижними токоведущими выводами. На выкатном элементе установлены манометр, показывающий давление в фазах выключателя и счетчик числа срабатывания выключателя, закрываемые на фасадном листе поворотной крышкой.
На фасадном листе предусмотрены окна для информации о состоянии выключателя.
Заземление ВЭТ-6 обеспечивается в рабочем, контрольном и промежуточном положениях двумя скользящими подпружиненными контактами, установленными под основанием выкатного элемента.
6 верхней части выкатного элемента закреплен гибкий шланг вспомогательных цепей со штепсельным разъемом. Выкатной элемент имеет ролики и полосы для подъема защитных шторок.
На фиг.1 и 2 показан выкаткой элемент для шкафов КРУ К-Х, К-ХХ1, К-ХХУ (до 1600 А). На фиг.З для шкафов КРУ К-ХХ1 и К-ХХУ (2000 А) показано исполнение ВЭТ-6 с установленными на выводы полюсов выключателя радиаторами охлаждения.
На сварном металлическом каркасе 1 установлен элегаэовый выключатель 2 серии VF.
Выводы полюсов выключателя 2 соединены шинами 3 и 4 с розеточными разъединяющими контактами 5 и 6.
На выводы полюсов выключателя (фиг.З) установлены радиаторы охлаждения 7.
Каркас выкатного элемента содержит элементы фиксации/ управления и блокировки 8.
На выкатном элементе установлены междуфазные изоляционные перегородки 9 (фиг.1).
На фиг.З изоляционная перегородка 10 установлена между верхними и нижними выводами выключателя/ а перегородка 11 - за полюсами выключателя.
Под основанием каркаса ВЭТ-б (фиг.1 и 3) для заземления установлены два скользящих подпружиненных контакта 12.
Фасад ВЭТ-6 закрыт листами 13 и 14. На листе 14 расположены поручни 15 и гибкий шланг вспомогательных цепей со штепсельным разъемом 16.
На листе 13 расположены ручка механизма фиксации 17, манометр 18 с наполнительным клапаном и счетчик срабатываний выключателя, поворотный выключатель 19 для ручного (неоперативного) включения (отключения) выключателя, блокировочные замки 20, окна 21 и 22 для информации о состоянии выключателя и привода, окно для информации о числе срабатываний выключателя 23, отверстие для взводной ручки 24.
рийном режимах по сравнению с масляными и вакуумными выключателями. ВЭТ-6 имеют более высокий коммутационный ресурс.
На предприятии изготовлены опытные образцы ВЭТ-6, принятые межведомственной комиссией.
Получен сертификат соответствия требованиям безопасности  РОСС RU.ME.25.B00445, выданный АНО и НТЦ Стандартзлектро-С.