РАДИАЦИОННОСТОЙКИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОВОД

Полезная модель относится к области электротехники, а именно к электрическим проводам, которые могут быть применены в частности, в атомной энергетике, например, для герметичных вводов реакторов АЭС, и в зонах с повышенной радиацией.
Известен электрический провод, содержащий токопроводящую жилу и многослойную изоляцию из фторопластовых или полиимидно-фторопластовых пленок (журнал «Кабели и провода», 2004, №5, с. 10-12)
Однако, известный провод не стоек к воздействию повышенной радиации.
Технический результат заключается в повышении радиационной стойкости конструкции электрического провода.
Технический результат достигается тем, что в электрическом проводе, содержащем теплопроводящую жилу с многослойной пленочной изоляцией из полимерного материала, в изоляция выполнена из полиимидной пленки, имеющей с одной или двух сторон тешюсвариваемое полиамидное покрытие.
Полезная модель иллюстрируется чертежом, на котором электрический провод показан в разрезе.
Провод содержит токопроводящую жилу 1, полиимидную пленку 2 и теплосвариваемое покрытие 3.
Провод изготавливают по традиционной технологии, применяемой для этого типа проводов, включающей процесс обмотки и термообработки.
Токопроводящую жилу изготавливают из традиционных для кабельных изделий материалов, в частности, меди или ее сплавов, например, алюмель, хромель, копель и др.
Используемая в качестве изоляции полиимидная пленка с термосвариваемым полиимидным покрытием изготавливается ООО «ЭКСТРОКОМ» и соответствует ТУ 2245-017-18805827-2011.
Пример.
Были проведены испытания образцов известного провода марки ППИ-У (ТУ 16-705.159-80) и предлагаемого провода.
Радиационная обработка проведена на гамма-установке ИСВ-500 в нормальных климатических условиях. Поглощенная доза составила 50 Мрад.
После облучения адгезия изоляционного слоя в известном проводе полностью отсутствует, что приводит к нарушению герметичности и механической прочности изоляционного слоя.
В то же время предлагаемый провод полностью сохранил физико-механические параметры.
Таким образом, предлагаемый электрический провод имеет увеличенный ресурс в условиях повышенной радиации и способствует повышению надежности работы реактора АЭС.