Энергосберегающие технологии на ОАО «Нижнекамскшина»

С. С. Амирова, И. Т. Ахметшин, Ю. А. Вагурова

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

Ключевые слова: электроосвещение, энергосбережение, дуговые натриевые трубчатые лампы, дуговые ртутные лампы,

шинный завод.

Исследованы энергосберегающие мероприятия для шинного завода. В ходе проведенного энергоаудита были выявлены пути снижения энергопотерь - замена ламп освещения. Были проведены расчеты по экономии электроэнергии после внедрения энергосберегающих мероприятий.

Keywords: electric lighting, energy saving, arc sodium tubular lamp, arc mercury lamps, tyre plant.

Energy-saving measures at the tyre plant are investigated. During the energy audit ways to reduce energy waste were identified: replacing incandescent lighting. Calculations of saving energy were done after the implementation of energy saving measures.

ГИДРОДИНАМИКА, ТЕПЛО-И МАССООБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ, ЭНЕРГЕТИКА

УДК 621.313.32

23 ноября 2009 г. принят закон Российской Федерации № 261 -ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1].

Условия рыночной конкуренции, удорожания сырья, заставляют отечественные промышленные предприятия повышать свою экономическую эффективность путем энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Не всегда есть возможность приобретать или внедрять новые инновационные энергосберегающие технологии и оборудование. Зачастую они дороги или еще не совсем совершенны [2]. В электроосвещении производственных помещений применению светодиодов есть наглядный пример альтернативного применения светильников с лампами ДНаТ [3,4,5].

В условиях сильной загрязненности и запыленности воздушной среды (технический углерод техническая сажа) с целью повышения освещенности и энергосбережения, а также экономической целесообразности на ОАО «Нижнекамскшина» было принято решение произвести реконструкцию в рамках капитального ремонта с заменой светильников РСП-700 с лампами ДРЛ-700 на светильники ЖКУ-400 с лампами ДНаТ-400. Характеристики ламп ДНаТ позволяют, не нарушая СНиП выполнить данную замену без ухудшения характеристик освещенности и других (показателей) норм и правил.

Приведем расчет экономической эффективности произведенной реконструкции:

1. Цена светильника РСП-700 - 1500 руб. ПРА-700 - 1040 руб.

Лампы ДРЛ-700 - 320 руб. Итого - 16 штук - 52080 руб.

2. Цена светильника ЖКУ-400 с встроенным ПРА -2500 руб.

Лампы ДНаТ-400 - 322 руб.

Итого - 16 светильников с лампами - 50352 руб.

3. Стоимость кВт/ч средняя 1,67 руб.

4. Расчет ДРЛ-700

Поставляемая активная мощность лампы 780 Вт. 0,78-24-365=6832 кВт-ч

Стоимость потребления 16 ламп электрической энергии за год кВт-ч: 6832-16=109312 кВт-ч

Стоимость потребления электрической энергии за год одного светильника в рублях: 0,78-1,67-24-365=11410 руб.

Стоимость потребления электрической энергии за год светильников в рублях: 11410-16=182560 руб.

Итого: затраты (включая указанные выше) за год в рублях составили 234640 рублей, затраты за год электрической энергии в кВт-ч - 109312 кВт-ч.

5. Расчет ДНаТ-400

Поставляемая активная мощность лампы 460 Вт. 0,46-24-365=4029 кВт-ч

Стоимость потребления 16 ламп электрической энергии за год кВт-ч: 4029-16=64464 кВт

Стоимость потребления электрической энергии за год одного светильника в рублях: 0,46-1,67-24-365=6729 руб.

Стоимость потребления электрической энергии за год светильников в рублях: 6729-16=107664 руб.

Итого: затраты (включая указанные выше) за год в рублях составили 158016 рублей, затраты за год электрической энергии в кВт-ч - 64464 кВт-ч.

6. Итоговые цифры: 234640-158016=76624 руб. 109312-64464=44848 кВт-ч 182560-107664=74896 руб.

Вывод

В результате реконструкции в рамках капитального ремонта электроосвещения технологического проезда третьего этажа подготовительного

производства ЗМШ ОАО «Нижнекамскшина», получен следующий энергосберегающий эффект:

Экономия за первый год составляет 76624

руб.

Экономия электрической энергии за год составляет 44848 кВт-ч

Ежегодная экономия электроэнергии составляет 74896 руб.

Литература

1. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-Ф3 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»

2. Шинкевич М.В., Берман С.С. О роли энергоресурсосберегающих технологий в инновационном развитии России. //Вестник Казанского технол. ун-та. - 2011. - №1. -С193-199.

3. Битиев А.В. Экономия электроэнергии в осветительных сетях на Раменской насосной станции/Электроснабжение №8 - 2010. - с.30

4.Морозов А.Г. Проблемы освещения промышленных зданий. // Вестник Казанского технол. ун-та. - 2010. -№4. - С.132-135

5. Амирова С.С. , И.А. Папинов, Ахметшин И.Т., Сахти-мов А.Г. Энергосберегающие технологии в ГУП «ГЭТ». // Вестник Казанского технол. ун-та. - 2010. - №4. -С.108-109

© С. С. Амирова - д-р пед. наук, проф. каф. электротехники и энергообеспечения предприятий НХТИ КНИТУ, sav311944@yandex.ru; И. Т. Ахметшин - ст. мастер участка капитального ремонта технологического электрооборудования ООО «Мекбар» Irik2969@mail.ru; Ю. А. Вагурова - ст. лаб. каф. электротехники и энергообеспечения предприятий НХТИ КНИТУ, студ. КНИТУ, yuliavagurowa@yandex.ru.