Метод технического диагностирования быстродействующих выключателей тяговых подстанций и постов секционирования, оборудованных системой технического диагностирования
METHOD OF TECHNICAL DIAGNOSIS OF HIGH-SPEED SWITCHES OF TRACTION SUBSTATIONS AND SECTIONING STATIONS, EQUIPPED WITH A TECHNICAL DIAGNOSIS SYSTEM

Изобретение относится к электрифицированному железнодорожному транспорту и предназначено для контроля технического состояния быстродействующих выключателей (БВ) на тяговых подстанциях, оборудованных системой технического диагностирования.
Прототипом предлагаемого способа оценки ресурса БВ является способ оценки коммутационного ресурса, предложенного в устройстве для фиксации величины количества электричества в дуге быстродействующего выключателя (SU 800892 А1, 30.01.1981; индексы МПК G01R 11/00, B61L 25/00).
Недостатками данного технического решения являются: невозможность определения одним устройством коммутационного ресурса отдельных выключателей при применении сдвоенных БВ (SU 800892 А1, 30.01.1981, описание столбец 3, столбец 4) и недостаточная точность определения величины количества электричества в дуге БВ за счет того, что срабатывание устройства происходит в момент достижения током, протекающим через измерительный шунт, величины уставки БВ (SU 800892 А1, 30.01.1981, описание столбец 3 абз. 4), а не в момент появления напряжения на размыкающихся контактах БВ, так как в ряде случаев БВ может начать процесс отключения значительно раньше достижения током выставленной уставки (Векслер М.И. Защита тяговой сети постоянного тока от токов короткого замыкания [Текст] / М.И. Векслер. - М.: Транспорт, 1976. – С. 23-30).
Целью изобретения является контроль состояния быстродействующих выключателей путем учета суммарного количества электричества, отключенного БВ.
Указанная цель достигается тем, что в известном устройстве, цифровом терминале защит контактной сети постоянного тока, необходимо измерять количество электричества, отключенного БВ вместо суммарного отключенного тока, а начинать учет количества электричества необходимо только при появлении напряжения на размыкающихся контактах БВ, что позволит достигнуть необходимой точности в определении ресурса БВ.