ПОЖАРНЫЙ МОНИТОР С КРУГОВЫМ ОСЦИЛЛЯТОРОМ
FIRE MONITOR WITH CIRCLE OSCILLATOR

Изобретение относится к устройствам пожаротушения, а именно к пожарным лафетным стволам.
Известны пожарные мониторы с осцилляторами, например FJM-100 WTO-150/MJ фирмы "SKUM", Швеция, официальный дилер в России ЗАО НПП «Герда», 123308, Москва, 3-я Хорошевская ул., дом 2, www.gerda.ru.
Недостатком известных устройств является использование сравнительно сложных конструкций с открытыми механизмами, снижающими их надежность при работе в наружных условиях.
Наиболее близким по технической сути является пожарный монитор с осциллятором (патент RU 2375094), представляющий собой пожарный ствол, установленный в шарнирное соединение корпуса осциллятора, в котором через крестовину встроена в водопоток турбина, соединенная через червячную пару с наружным редуктором, выходной вал которого соединен со стволом шатунным механизмом.
Недостатками данного устройства является относительно большие габариты и вес, значительные потери в стволе из-за многоповоротной конструкции водопотока, сравнительно небольшая зона орошения, переменная угловая скорость движения ствола, зависающая на границах изменения направления перемещения ствола, обусловленная конструкцией шатунного механизма, что приводит к неравномерной интенсивности орошения, и в свою очередь ограничивает применение устройства, например, в качестве оросителей стеллажных складов с высокой интенсивностью орошения.
В основу изобретения поставлена задача: облегчение конструкции и уменьшение габаритов устройства, уменьшение гидравлических потерь, увеличение зоны орошения, обеспечение постоянной угловой скорости перемещения ствола и, соответственно, равномерной интенсивности орошения.
Эта цель достигается тем, что турбина размещена на входном валу редуктора, установленного в корпусе осциллятора через крестовину непосредственно в водопоток, выходной вал редуктора соединен через крестовину с пожарным стволом, который выполнен в виде углового патрубка с насадком, при этом угол распыливания насадка устанавливается так, что его граничная линия пересекается с осью вращения осциллятора в плоскости зоны орошения.
Предложенные технические решения позволяют значительно уменьшить весогабаритные показатели конструкции, снизить гидравлические потери, увеличить зону орошения, обеспечить постоянную угловую скорость перемещения ствола и равномерную интенсивность орошения.
Автору не известны устройства с отличительными признаками в соответствии с заявляемыми техническими решениями.
Изобретение отвечает требованиям новизны и положительного эффекта, а также критерию "существенные отличия".
На чертеже представлен пожарный монитор с круговым осциллятором: общий вид и диаграмма орошения.
Устройство включает в себя пожарный ствол 1, установленный в шарнирное соединение 2 корпуса осциллятора 3, турбину 4 на входном валу редуктора 5, установленного в корпус осциллятора 3 через крестовину 6 непосредственно в водопоток. Выходной вал редуктора 5 соединен через крестовину 7 с пожарным стволом 1, который выполнен в виде углового патрубка 8 с насадком 9, при этом угол распыливания насадка 9 устанавливается так, что его граничная линия A пересекается с осью вращения осциллятора B в плоскости зоны орошения Si, см. диаграмму орошения.
Устройство работает следующим образом.
2
2
2
При подаче воды вращается встроенная в водопоток турбина 4, которая через редуктор 5 создает необходимый момент вращения, и пожарный монитор 1 вращается с расчетной скоростью. Насадок 9 формирует распыленную струю под заданным углом распыливания, которая орошает в фиксированный момент времени площадь Si, показанную на диаграмме орошения. При этом граничная линия A угла пересекается с осью вращения осциллятора B в плоскости зоны орошения Si, см. диаграмму орошения. При вращении осциллятора происходит равномерное орошение защищаемой зоны уже по значительно большей общей площади So. Эта площадь для пожарных мониторов с круговым осциллятором при угле распыливания 90° с расходом 60 л/с ориентировочно составит 3000 м при интенсивности орошения 0,02 л/м×с. Для орошения этой же площади в соответствии с НПБ 87-2001 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические оросители» потребовалось бы около 300 дренчерных оросителей с той же интенсивностью орошения 0,02 л/м×с.
Предложенный пожарный монитор с круговым осциллятором позволяет свободно управлять большими потоками огнетушащего вещества в автоматическом режиме, циклически орошая большие защищаемые площади, и при своих незначительных габаритах и весе является эффективным средством борьбы с пожарами.
В отличие от известных, предложенный пожарный монитор с круговым осциллятором имеет закрытое устройство подачи воды на турбину, что позволяет работать при отрицательных температурах наружного воздуха в зимнее время. На работу осциллятора не требуется дополнительного расхода огнетушащего вещества.