Обзор пожарной опасности промышленных теплоизоляционных материалов

ОБЗОР ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

И.Р. Сулейманов,

Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа

Тепловая изоляция по своему назначению применяется в промышленности для сохранения заданных температур технологического процесса, что напрямую влияет на стабильность, экономичность, экологичность и безопасность производства.

В промышленности тепловая изоляция применяется для трубопроводов и технологических установок с требуемым температурным режимом.

В тоже время, тепловая изоляция может служить путем распространения горения и участвовать в развитии пожара и создании опасных факторов пожара.

В соответствии с Техническим регламентом [1] материалы для тепловой изоляции, как строительные материалы, делятся на горючие и негорючие. В свою очередь горючие материалы подразделяются по группам горючести, воспламеняемости, дымообразующей способности, токсичности продуктов горения.

Действующими нормативными документами [2] ограничено применение горючей теплоизоляции в промышленности. В частности теплоизоляционные конструкции из материалов с группами горючести Г3 или Г4 не допускается предусматривать для оборудования и трубопроводов охлаждаемых помещений холодильников, в наружных технологических установках, на эстакадах, галереях и в тоннелях при наличии кабелей или трубопроводов с горючими веществами. Также действует ограничение на применение такой тепловой изоляции для иных надземных трубопроводов. Теплоизоляция резервуаров должна выполняться из негорючих материалов. Теплоизоляция в зданиях холодильников должна разделяться противопожарными поясами в зависимости от группы горючести.

Также нормативными документами предусмотрен ряд требований к тепловой изоляции в системах вентиляции [3] и тепловых сетях [4].

В тоже время следует отметить, что все нормативные документы устанавливают требования к теплоизоляционным материалам по группам горючести и не содержат требований по иным показателям пожарной опасности.

Наиболее распространенными видами тепловой изоляции в промышленности являются стекловата, минеральная вата, пенополиуретан, пенопласт, пенополистирол, пенополиэтилен и вспененный каучук.

Показатели пожарной опасности различных видов теплоизоляционных материалов приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Показатели пожарной опасности теплоизоляционных материалов

Теплоизоляционны Показатели пожарной опасности

й материал Группа горючест и Группа воспламеняемос ти Группа по дымообразующе й способности Группа по токсичност и продуктов горения

Плиты из минеральной ваты (без покрытия) негорючи е

Плиты из Г1 В1 Д1 Т1

минеральной ваты

Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционны е (без покрытия) негорючи е

Маты из Г1 В1 Д1 Т1

минеральной ваты прошивные теплоизоляционны е

Цилиндры из минеральной ваты торговой марки (без покрытия) негорючи е

Цилиндры из минеральной ваты торговой марки (покрытие - фольга алюминиевая, Г1 В1 Д1 Т1

армированная стеклосеткой)

Плиты Г4/Г3 В2 Д3 Т2

пенополистирольн ые экструзионные

Теплоизоляционны Показатели пожарной опасности

й материал Группа Группа Группа по Группа по

горючест и воспламеняемос ти дымообразующе й способности токсичност и продуктов горения

Напыляемый Г3 - - -

пенополиуретан Изолан-350

Напыляемый Г3 В2 Д3 Т3

пенополиуретан Изолан-350

Рулоны Г1 В2 Д2 Т2

теплоизоляционны

е из вспененного

каучука К-Б1ех

Материал Г1 В2 Д3 Т2

теплоизоляционны

й в виде трубок и

листов К-Аех БТ

Вспененный Г2 В3 Д3

полиэтилен

толщиной до 10 мм

Вспененный Г4 В3 Д3

полиэтилен

толщиной до 10 мм

Таблица 1 составлена на основании анализа технической документации на теплоизоляционные материалы различных производителей. Из таблицы можно сделать выводы:

- к группе негорючих материалов относятся только плиты, маты и цилиндры минераловатные без защитных покрытий;

- теплоизоляционные изделия из минеральной ваты с покрытием относятся к группе горючести Г1;

- теплоизоляционные материалы из вспененного каучука, а также из вспененного полиэтилена толщиной до 10 мм обладают пониженной пожарной опасностью и относятся к группам Г1 или Г2 по пожарной опасности;

- теплоизоляционные материалы из пенополиуретана и пенополистирола являются наиболее пожароопасными.

Таким образом, теплоизоляционные материалы в промышленности следует применять с учетом их пожарной опасности. При этом следует учитывать, что к группе негорючих материалов относятся только плиты, маты и цилиндры минераловатные без защитных покрытий, что в свою очередь ограничивает возможность их применения в условиях атмосферных воздействий.

Список использованной литературы

1. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

2. СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»

3. СП 7.13130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».

4. СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети».