УСТРОЙСТВО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Устройство относится к электротехнике и может быть применено в жилых и общественных зданиях, сетях освещения с целью снижения расхода эл. энергии, потерь в элементах эл. сети, увеличения срока службы бытовых эл. приборов, а также в сетях пром. предприятий для обеспечения нормальной работы оборудования, уменьшения брака в технологических линиях, станках с ЧПУ и другом оборудовании.Одной из важных целей данного изобретения может стать возможность замены существующего способа регулирования ПБВ на силовых трансформаторах предлагаемым методом.
Регулировка производится с помощью вольтодобавочного трансформатора небольшой мощности по сравнению с мощностью нагрузки. Обмотка Н.Н. данного трансформатора включается в фазу сети последовательно с нагрузкой, обмотка В.Н. этого тр-ра имеет три режима включения (работы).
1. Режим норма: Вторичная обмотка (обмотка В.Н.) закорочена (фактически режим тр-ра тока) Индуктивное сопротивление тр-ра мало. Напряжение сети равно напряжению на нагрузке.
2. Режим ограничение сверху:
Обмотка В.Н. регулировочного тр.-ра подключается к сети с такой полярностью, что индуктированная этой обмоткой ЭДС, в обмотке НН регулировочного тр-ра направлена встречно напряжению в сети.
Напряжение на нагрузке равно разности напряжения в сети и ЭДС индуктированной обмоткой ВН в обмотке НН трансформатора.
3. Режим ограничения снизу:
Обмотка ВН регулировочного тр-ра подключается к сети с такой полярностью, что индуктированная этой обмоткой ЭДС в обмотке НН регулировочного тр-ра направлена согласно с напряжением сети. Напряжение на нагрузке равно сумме фазного напряжения сети и ЭДС, индуктированной обмоткой ВН в обмотке НН трансформатора.
Мощность регулировочного трансформатора:
ГОСТ РФ 13109-97 на качество эл. энергии предусматривает