ЭЛЕМЕНТ КОНТАКТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

Полезная модель относится к электротехническим изделиям, в частности к элементам контактным взрывозащищенным и является Ex-компонентом и может быть использована для управления электромагнитными аппаратами (реле, электромагнитами и т.п.) в цепях малой мощности переменного тока частоты 50, 60 Гц и постоянного тока номинальным напряжением не менее 12 В и номинальным током не менее 0,05 А.
Уровень техники
Известен контактный элемент 8082, состоящий из корпуса, крышки верхней с толкателем, крышки нижней, неподвижных контактов, контактного мостика и возвратной пружины (см. каталог «Explosionchutz von R. STAL», Германия, 1995 г.).
Недостатком данного элемента является:
ном.
- низкий ток коммутации I- 2,5А.
Известен выключатель, который относится к области электротехники, а именно к низковольтным малогабаритным выключателям мгновенного действия с двойным разрывом электрической цепи. Технический результат от использования изобретения состоит в повышении коммутационной способности выключателя и достигается изменением конструкции подвижного управляющего элемента. Выключатель содержит корпус, подвижный управляющий элемент, расположенный в направляющих пазах корпуса, ограничивающих крайнее верхнее положение управляющего
элемента, неподвижные контакты, оканчивающиеся плоскими штыревыми выводами, возвратную пружину, подвижную траверсу с контактами и переключающие пружины сжатия, соединяющие траверсу с управляющим элементом таким образом, что усилие данных пружин в исходном положении управляющего элемента обеспечивает прижатие контактов траверсы к нижней паре неподвижных контактов. При этом на поперечных гранях управляющего элемента имеются кулисные направляющие в виде ребер, расположенные под углом к направлению перемещения управляющего элемента и сопряженные с элементами траверсы (см. пат. РФ №2152660, кл. Н 01 Н 13/28, 1/20 опубл. 10.07.2000).
Недостатком данного выключателя является невысокая надежность и степень защиты от опасности механических повреждений.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому положительному эффекту и. принятый авторами за прототип является микропереключатель взрывозащищенный, состоящий из корпуса, крышки верхней с толкателем, крышки нижней, заглушек, неподвижных контактов, контактного мостика и возвратной пружины, (см. Каталог продукции низковольтная продукция во взрывозащищенном исполнении ОАО «ВЭЛАН», с.35-36, с.62-65, 1995 г).
Недостатками данного микропереключателя являются большие габариты и невысокая степень обеспечения взрывозащищенности.
Раскрытие полезной модели
Технический результат, который может быть достигнут с помощью предлагаемой полезной модели сводится к высокой степени защиты от опасности механических повреждений, выдерживанию давления взрыва и исключению передачи взрыва в окружающую среду.
Технический результат достигается с помощью элемента контактного взрывозащищенного, состоящего из корпуса, крышки верхней с толкателем,
крышки нижней, заглушек, неподвижных контактов, контактного мостика и возвратной пружины, при этом в корпусе элемента образована камера коммутации путем пересечения встречных, глухих, цилиндрических отверстий, оси которых расположены или в параллельных плоскостях или в одной плоскости, в которой расположены неподвижные контакты и контактный мостик, а открытые части отверстий закрыты заглушками или крышками с возможностью образования взрывонепроницаемой оболочки.
Краткое описание чертежей
На фиг.1 дан элемент контактный взрывозащищенный, общий вид. На фиг.2 тоже, тип установки элемента: для установки на DIN - рейку и для установки на панель.
Осуществление полезной модели
Элемент контактный имеет два исполнения по типу установки в оборудовании: для установки на DIN - рейку и для установки на панель.
Элемент контактный взрывозащищенный состоит из корпуса 1, крышки 2 верхней с толкателем 3, крышки 4 нижней, заглушек 5, неподвижных контактов 6, контактного мостика 7, возвратной пружины 8, причем корпус 1 и крышки 2, 4 элемента соединены шурупами или заклепками.
Элемент контактный взрывозащищенный выполнен по схеме с двойным разрывом цепи с двумя выводами.
В корпусе 1 в камере коммутации устанавливаются неподвижные контакты 6 и контактный мостик 7. Камера коммутации в корпусе 1 элемента контактного взрывозащищенного образована при пересечении встречных, глухих, цилиндрических отверстий.
Оси отверстий расположены в параллельных плоскостях или в одной плоскости, при этом открытые части цилиндрических отверстий выполняют технологическую роль и по окончанию сборки закрываются заглушками или крышками, в результате чего нормально искрящиеся части заключены во взрывонепроницаемую оболочку, выполненную с применением цилиндрических взрывонепроницаемых соединений в соответствии с требованиями ГОСТ РФ 51330.1-99.
Элемент контактный взрывозащищенный эксплуатируется следующим образом.
При нажатии на толкатель 3, установленный на крышке 2 верхней, контактный мостик 7, двигаясь прямолинейно замыкает или размыкает неподвижные контакты 6, причем мостик 7 и контакты 6 установлены в камере коммутации.
При прекращении воздействия на толкатель 3, под воздействием возвратной пружины 8 контактный мостик 7 занимает исходное положение.
Таким образом, заключение нормально искрящихся частей во взрывонепроницаемую оболочку, выполненную с применением цилиндрических взрывонепроницаемых соединений, имеет высокую степень защиты от опасности механических повреждений, выдерживает давление взрыва и исключает передачу взрыва в окружающую среду.
Элементы контактные могут применяться для управления электромагнитными аппаратами (реле, электромагнитами и т.п.) в цепях малой мощности переменного тока частоты 50, 60 Гц и постоянного тока номинальным напряжением не менее 12 В и номинальным током не менее 0,05 А. Элементы имеют один замыкающий и один размыкающий контакты с двойным разрывом цепи. Габаритные размеры элемента контактного: (длина×ширина×высота)мм - (50×14×36)мм.
Элементы контактные взрывозащищенные имеют маркировку взрывозащиты ExedIU/ExedIICU и предназначены для эксплуатации в поверхностных и подземных помещениях угольных шахт согласно
действующих «Правил безопасности в угольных шахтах», а также во взрывоопасных зонах согласно «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), главы 7.3 «Электроустановки во взрывоопасных зонах», ГОСТ Р 51330.9 и другим нормативным документам, определяющим применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах.
Предлагаемая полезная модель по сравнению с прототипом и другими известными техническими решениями имеет следующие преимущества:
- видами взрывозащиты «d» - «взрывонепроницаемая оболочка» и защитой вида «е»,
- вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» (d) обеспечивается следующими основными мерами и средствами:
- заключением нормально искрящихся частей во взрывонепроницаемую оболочку элементов контактных, выполненную в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.1-99;
- взрывонепроницаемая оболочка элемента имеет высокую степень защиты от опасности механических повреждений по ГОСТ Р 51330.0-99, выдерживает давление взрыва и исключает передачу взрыва в окружающую среду;
- корпус элемента выполнен из трекингостойкого материала, пути утечки и электрические зазоры соответствуют значениям, нормируемым ГОСТ Р 51330.8-99 и ГОСТ Р 51330.20-99;
- контактные электрические зажимы выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 10434-82;
- ограничением нагрева наружных частей оболочки: температура не превышает 85°С;
- наличием маркировки взрывозащиты.