Ледовое покрытие каток, изготовленное на основе термоохлаждающих модулей

ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ.
ЛЕДОВОЕ ПОКРЫТИЕ (КАТОК), ИЗГОТОВЛЕННОЕ НА ОСНОВЕ ТЕРМООХЛАЖДАЮЩИХ МОДУЛЕЙ.
Известна конструкция ледовых покрытий (катков), основанная на использовании, в качестве генератора холода, компрессора. Конструкция включает в себя уложенные в грунт песчано-гравийную подушку, воздушную прослойку, трубы, для развода хладоносителя, бетонные плиты, на которые наливается замораживаемая вода. Компрессор охлаждает хладоноситель, например, рассол, который,протекая по раздаточным трубам по замораживаемой площадке, замораживает площадку и разлитую по площадке воду.
См. ЧУМАК И.Г. и др. Холодильные установки изд. Лёгкая и пищевая промышленность 1981г. Москва, стр. 270.
Данный способ имеет ряд существенных недостатков, таких как: большие потери холода на охлаждение рассола и всей площадки, большие габариты охладительной системы, шумы и вибрации, при работе компрессора, необходимость спе- циальной подготовки площадки, для предотвращения глубокого промерзания грунта, невозможность быстрого развёртывания и сворачивания льда.
Предлагаемая модель использует, в качестве генератора холода, термоохлаждающие модули, работающие на основе эффекта Пелтье.
Как известно, при пропускании через модуль постоянного тока на одной его стороне тепло поглощается, на другой - выделяется.
При изменении полярности стороны меняются, т.е. холодная становится горячей.
Модули, одним из стандартных способов, например, приклеиванием, прикрепляются холодной стороной к холодораздатчику ,например, дюралюминиевой пластине, которые раскладываются по замораживаемой площадке.
С обратной, горячей, стороны к модулю прикрепляется (припаивается или приклеивается) радиатор, для отвода тепла от модуля, через который пропускается охлаждающая жидкость. Жидкость может быть как проточной, из скважины или водопровода, так и циркулирующей. При циркулирующей жидкости должен быть предусмотрен теплообменник, для сброса тепла.
Модуль подключается к источнику постоянного тока, от которого через модуль пропускается ток.
В результате вода, разлитая по холодораздатчику, по всей замораживаемой площадке, замерзает.
Величина пропускаемого через модуль тока определяет холодопроизводительность одного модуля, количество модулей, на замораживаемой площади, определяет холодильную мощность на этой площади.
Теплопроводность холодораздатчика определяет эффективность раздачи холода по площадке.
Температура жидкости, проходящей через радиатор, в значительной степени, определяет эффективность работы модуля.
Источником тока является блок питания, преобразующий переменное напряжение в постоянное.
На рис. 1 приведён пример конструкции модели. Основные преимущества предлагаемой модели:
-возможность легкого управления холодопроизводительностью, что позволяет управлять, в широком диапазоне, скоростью заморозки, температурой льда и её равномерностью по площадке;
-легкость и мобильность конструкции, позволяющая быстро разворачивать каток на площадках, не требующих специальной подготовки, в любых зданиях, на открытом воздухе;
-отсутствие компрессора и,как следствие, отсутствие хладона, шума, меньшие габариты, большая надёжность;
icc&iltywy