СИСТЕМА ПРОПУСКА ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО КОТЛА ЧЕРЕЗ ПОМЕЩЕНИЕ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОГО ЭТАЖА

Полезная модель относится к строительству. Известен способ пропуска продуктов горения отопительного котла через помещение на вышерасположенном этаже при котором газоотводящий ствол выполняется из красного кирпича. Кладочные швы при этом тщательно заделываются глиной изнутри для исключения утечки газов через трещины в швах. Такой ствол имеет большой вес и требует прочный фундамент.
Эти недостатки можно уменьшить, если газоотводящий ствол выполнить в виде теплообменника типа «труба в трубе».
Если один конец такого теплообменника будет находиться в помещении нижнего этажа, а другой будет находиться выше потолочного перекрытия верхнего помещения и уровень воды будет выше этого перекрытия, продукты горения не смогут попасть в помещение.
На фиг 1 изображен отопительный котел с газовым выпуском 1 над которым расположен газоотводящий ствол 3 с зонтом 2, помещенный в сосуд 4 с водой, проходящий через помещение 5. Дымовая труба 6 надета на верхнюю часть газоотводящего ствола. Верхняя часть сосуда защищена утеплителем 7. Регулятор 8 предназначен для поддержания уровня воды. Сосуд укреплен угольниками 9 на балках потолочных перекрытий нижнего верхнего этажей. Через патрубок 10 спускается вода.
Перед началом работы проверяется наличие воды в теплообменнике и котле. Перед запуском котла проверяется наличие тяги под колпаком. Дальнейшие действия определяются инструкцией по эксплуатации котла.