БЛОК КОНТАКТНЫХ ЗАЖИМОВ - МЕСТНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Полезная модель - блок контактных зажимов - местный пульт управления (далее - МПУ) относится к электротехническим изделиям и является защищенным низковольтным комплектным устройством контроля и управления.
МПУ может применяться на объектах атомной и тепловой энергетики для дистанционного и местного управления электроприводами машин и механизмов, а также сигнализации режимов работы машин и механизмов, для эксплуатации в цепях управления с номинальным напряжением до 220 В и номинальным током от 1 мА до 4А.
Известны пост управления взрывозащищенный кнопочный (патент на ПМ RU №45839, МПК: G05B 7/00; опубл. 27.05.2005) и устройство поста управления взрывозащищенное кнопочное (патент на ПМ RU №48229, МПК: G05B 7/00; опубл. 27.09.2005), принятые за прототип.
Прототип содержит основной корпус с крышкой, кабельные вводы, коммутационные элементы и кнопки.
Недостатками прототипов являются:
- большая масса;
- литой корпус;
- необходимость изготовления разных крышек корпуса для поста управления в зависимости от количества устанавливаемых кнопок;
- отсутствие возможности установки сигнализации режимов работы;
- возможность повреждения жил кабеля;
- отсутствие возможности установки дополнительных контактов для кнопок;
- отсутствие возможности установки переключателя;
- неудобство монтажа кабелей из-за того, что жилы кабеля необходимо присоединять сразу к контактам кнопки;
- трудоемкий процесс ремонта (замены) коммутационного элемента.
Техническими задачами, на решение которых направлена полезная модель, являются:
- технологичность и унификация при производстве;
- снижение массы;
- исключение возможности повреждения жил проводников.
Технические задачи решаются:
- оснащением крышки кнопками с пружинным возвратом;
- дополнительной установкой светосигнальной индикации со светодиодами;
- изготовлением корпуса МПУ из листовой стали;
- дополнительным оснащением светосигнальной индикации со светодиодами и переключателем режимов работы с ключом.
Техническое решение поясняется чертежами:
- фиг. 1 - блок контактных зажимов - местный пульт управления;
- фиг. 2 - блок контактных зажимов - местный пульт управления, дополнительно оснащенный светосигнальной индикацией;
- фиг. 3 - блок контактных зажимов - местный пульт управления, дополнительно оснащенный светосигнальной индикацией и переключателем.
МПУ (фиг. 1), состоит из корпуса (поз. 1) с наружными крепежными элементами (поз. 2) и крышки (поз. 3), соединенных невыпадающими винтами (поз. 4), кабельных вводов (поз. 5) с заглушками (поз. 6), реек (поз. 7) с проходными стандартизованными винтовыми клеммными зажимами (поз. 8) (далее - клеммы).
Рейки (поз. 7) с установленными на ней клеммами (поз. 8) крепятся внутри корпуса (поз. 1) имеющимися в комплекте стандартным крепежным соединением - винтом с гайкой (поз. 9) к приваренным в корпусе (поз. 1) рейкам (поз. 10).
Корпус (поз. 1) с крышкой (поз. 3) и кабельный ввод (поз. 5) снабжены эластичными прокладками (на фиг. 1-3 не показаны).
Корпус (поз. 1) и крышка (поз. 3) соединены заземляющим проводником (поз. 11). Корпус (поз. 1) и крышка (поз. 3) оснащены элементом для подключения заземления (поз. 12).
Крышка (поз. 3) корпуса (поз. 1) МПУ оснащена кнопками (поз. 13) с пружинным возвратом.
МПУ (фиг. 2) отличается от МПУ (фиг. 1) тем, что крышка (поз. 3) корпуса (поз. 1) дополнительно оснащена светосигнальной индикацией со светодиодами (поз. 14).
МПУ (фиг. 3) отличается от МПУ (фиг. 2) тем, что крышка (поз. 3) корпуса (поз. 1) дополнительно оснащена переключателем режимов работы с ключом (поз. 15).
Монтаж МПУ осуществляют следующим образом.
Используя наружные крепежные элементы (поз. 2) корпуса (поз. 1) закрепляют МПУ к бетонной стене или металлическим конструкциям.
Присоединяют провод заземления к заземляющему контуру и элементу заземления поз. 12 МПУ, расположенного на его корпусе (поз. 1).
Открывают крышку (поз. 3), выкрутив невыпадающие винты (поз. 4) корпуса (поз. 1).
Откручивают зажимающую гайку кабельного ввода (поз. 5), вынимают заглушку (поз. 6), обеспечивающую сохранения IP блока, вводят кабель в корпус (поз. 1).
Закручивают зажимную гайку кабельного ввода (поз. 5) для фиксации кабеля, разделывают кабель и соединяют проводники кабеля с клеммами (поз. 8).
По окончании подключения проводники аккуратно укладываются в корпусе (поз. 1) МПУ и скрепляются стяжками.
Закрывают крышку поз. 3, закрутив невыпадающие винты поз. 4 корпуса (поз. 1).
МПУ эксплуатируется следующим образом.
Оператор осуществляет управление электроприводами машин и механизмов при помощи кнопок «СТОП» и «ПУСК», расположенных на крышке (поз. 3) МПУ, в результате чего по электрической цепи поступает сигнал на электропривод механизма.
В МПУ (фиг. 2) оператор использует светосигнальную индикацию, определяющую режим работы электропривода машин и механизмов.
В МПУ (фиг. 3) оператор дополнительно использует переключатель с ключом (поз. 15) для выбора режимов работы МПУ (автоматический, ручной и выключенный).
МПУ относится к I категории сейсмостойкости и сохраняет работоспособность при сейсмических нагрузках максимального расчетного землетрясения 9 баллов.
Температурный диапазон эксплуатации МПУ, размещаемого в производственных помещениях, от минус 40°С до плюс 90°С.
МПУ - это защищенное низковольтное комплектное устройство распределения и управления со степенью защиты IP65.
Для размещения в производственных помещениях может применяться МПУ с корпусом (поз. 1) из углеродистой стали. Также корпус (поз. 1) может изготавливаться из пожаростойкого полиэстера, армированного стекловолокном, не содержащего галогена и кадмия, или из алюминия.
Количество и тип кнопок (поз. 13), светосигнальной индикации (поз. 14) и переключателей (поз. 15) может меняться.
Количество и тип кабельных вводов (поз. 4) выбираются по количеству кабелей, диаметру подводимых кабелей и количеству проводников в кабеле.
Для размещения МПУ в производственных помещениях применяются кабельные вводы (поз. 4) из никелированной латуни с возможностью подключения экрана кабеля к кабельному вводу или пластиковые кабельные вводы.
МПУ отвечают требованиям пожарной безопасности. При любых возникающих в них неисправностях они не могут быть источником возгорания.