РЕКОНСТРУКЦИЯ РЕШЕТОК НА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ КАНАЛИЗАЦИИ

РЕКОНСТРУКЦИЯ РЕШЕТОК НА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ КАНАЛИЗАЦИИ

И.В. Гефке, канд. с.-х. наук, доцент Н.И. Алешина, канд. с.-х. наук, доцент Алтайский государственный аграрный университет

DOI:10.24412/2500-1000-2021-4-1-36-39

Аннотация. Эффективность работы очистных сооружений канализации всегда была актуальной. Водоемам страны наносится ущерб, последствия которого непредсказуемы. Целевым назначением очистных сооружений канализации является очистка сточных вод до уровня, обеспечивающего минимальное влияние очищенных сточных вод на качество воды принимающего водоема. Предварительная механическая очистка сточных вод с помощью решеток является ключевым элементом технологической цепочки очистки сточных вод.

Ключевые слова: сточные воды, канализационные очистные сооружения, водоем, механическая очистка, решетки.

Большинство проблем эксплуатации очистных сооружений связано с неудовлетворительной механической очисткой сточных вод. Недостаточная эффективность улавливания механических примесей, содержащихся в поступающей на очистку сточной жидкости, отрицательно влияет на работу всех ступеней очистных сооружений.

В состав существующих канализационных очистных сооружений (КОС) г. Ново-алтайска входят приемно-аварийная камера, здание комминуторов, горизонтальные песколовки с круговым движением сточных вод, первичные радиальные отстойники, насосная станция сырого осадка, аэро-тенки, вторичные отстойники, контактный резервуар, хлораторная, насосно-воздуходувная станция, насосная станция перекачивания очищенных сточных вод, иловые площадки [1]. Выпуск очищенных сточных вод производится по напорному трубопроводу в реку Обь, участок сброса утвержден как рыбохозяйственный водоем I и высшей категории [2, 3].

Сточные воды через распределительную камеру поступают в здание коммину-торов. В здании комминуторов были установлены 4 решетки-дробилки РД-600 с ручной очисткой. Прозоры между прутьями решеток - 16 мм. Решетки-дробилки за короткий промежуток времени вышли из

строя и были демонтированы. В настоящее время сточные воды подаются по 2 каналам, в которых установлены решетки с ручной очисткой [4].

Предварительная механическая очистка сточных вод с помощью решеток - ключевой элемент технологической цепочки очистки сточных вод во многом определяющий эффективность работы очистных сооружений в целом. Решетки служат для улавливания крупных загрязнений, содержащихся в сточных водах.

Повышение эффективности решеток не только позволяет снизить эксплуатационные затраты на очистку сточной жидкости, но часто является необходимой предпосылкой для реализации технологических схем, отвечающих современным и перспективным требованиям по качеству очистки.

Влажность осадка после решеток составляет приблизительно 80%, его удельный вес -

750-960 кг/м3. Общее количество образующихся отбросов составляет около 20 г/чел-сут. Эффективность их задержания зависит от ширины прозоров решетки [5, 6].

Целью исследований является обоснование реконструкции решеток канализационных очистных сооружений г. Новоалтайска.

Объектом исследования являются существующие канализационные биологические очистные сооружения г. Новоалтайска. Было выполнено визуальное обследование очистных сооружений, в частности канализационных решеток.

Таблица. Качественный состав сточных вод, поступающих на канализационные очистные сооружения г. Новоалтайска_

Показатели Фактическая концентрация

Взвешенные вещества, мг/дм3 156,2

БПКПолн, мг-О2/дм3 171,6

ХПК, мг-О2/дм3 389,5

Азот аммонийный, мг/дм3 20,1

Нитриты, мг/дм3 0,05

Нитраты, мг/дм3 0,28

Фосфаты, мг/дм3 3,5

Нефтепродукты, мг/дм3 1,23

Анализ сточных вод, поступающих на биологические очистные сооружения, выполнен химико-бактериологической лабораторией очистной станции и представлен в таблице.

Существующее здание комминуторов имеет размеры 5*15 м, что после проведения незначительной реконструкции позволит установить современные аппараты тонкой механической очистки. Использование агрегатов с мелкими прозорами позволит избежать основного недостатка решеток грубой механической очистки -забивание их крупноразмерными отбросами. Для установки решетки тонкой очистки не требуется прекращения подач сточных вод. Не требуется капитального строительства - установка решеток может проводиться в свободных каналах [4].

В настоящее время предлагается огромное разнообразие типов решеток. Решетки можно разделить по типу задерживающей поверхности - реечные и перфорированные, неподвижные и ленточные, по методу снятия загрязняющих примесей - грабельные, роторные и статические решетки, снятия загрязняющих примесей со стороны сточной жидкости и со стороны очищенной жидкости, по типу привода -электрический, гидравлический и т.д.

Основным функциональным параметром решетки является степень очистки. По степени очистки делятся на решетки грубой очистки (величина задерживаемых отбросов более 6 мм), решетки тонкой очистки (1,5-6 мм), фильтрующие решетки (0,2-1,5 мм) и решетки микрофильтрации (менее 0,2 мм).

Для канализационных очистных сооружений г. Новоалтайска предлагаются барабанные (роторные) решетки Rotomat производства фирмы Huber с интегрированной промывкой и уплотнением извлекаемых отходов.

Решетка Rotomat устанавливается в канал под углом 35о и представляет собой вращающуюся корзину, состоящую из клиновидных реек. Сточные воды попадают в установку через открытое дно корзины. Загрязнения оседают на корзине, а сточная вода проходит через решетку. Размер прозоров в решетке - 4 мм. Осевшие на внутренней стороне корзине загрязнения создают дополнительный фильтрующий эффект. Клиновидная форма стержней уменьшает возможность засорения корзины. Установка начинает работать при превышении уровня жидкости до решетки выше установленного. При вращении корзины загрязнения поднимаются до уровня сброса и с помощью щетки-скребка сбрасываются в бункер, установленный внутри корзины. Расположенный в бункере шнек транспортирует загрязнения в контейнер. При транспортировании загрязняющих примесей они промываются и уплотняются. Влажность промытого и уплотненного мусора достигает 60%.

Использование решеток тонкой очистки сточных вод позволит:

- повысить в целом качество очистки на очистных сооружениях, в связи с увеличением степени извлечения взвешенных веществ на ступени предварительной механической очистки. Поскольку взвешенные вещества в поступающих на очистку сточных водах включают многие примеси (например, азот и фосфор) или адсорбируют их (тяжелые металлы, органические загрязнения), то предполагается улучшение качества очистки по этим показателям;

- улучшить работу песколовок. Уменьшается проскок налипшего на органических включениях песка через песколовки. Уменьшается загрязнение извлекаемого песка органическими примесями;

- облегчить эксплуатацию отстойников за счет уменьшения количества плавающих веществ и образующегося осадка в

пающие в отстойники крупные загрязняющие примеси и песок снижают текучесть осадка и затрудняют его выгрузку из отстойников и транспортировку по трубопроводам;

- снизить затраты на обработку осадка. Увеличение степени извлечения взвешенных веществ на ступени предварительной механической очистки позволяет снизить нагрузку на всю технологическую цепочку обработки осадка;

- облегчить эксплуатацию механического оборудования. Исключение из потока обрабатываемых сточных вод твердых включений позволяет, например, значительно уменьшить износ рабочих колес насосов, исключить забивание систем транспортировки осадка из отстойников и т.п.

первичных отстойниках, так как посту-

Библиографический список

1. Яковлев С.В. Канализация: учебник для вузов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Интеграл, 2014. - 632 с.

2. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.980-00.2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод (утв. главным государственным санитарным врачом РФ 22.06.2000) (с изм. от 04.02.2011, с изм. от 25.09.2014).

3. Алешина Н.И. Расчет необходимой степени очистки сточных вод при сбросе в поверхностные водные объекты: методическое пособие. - Барнаул: Изд-во АГАУ, 2006. -46 с.

4. Ким В.С., Большаков Н.Ю. Модернизация городских очистных сооружений: от технологических решений до оборудования // Водоочистка, Водоподготовка, Водоснабжение. - М.: ООО «Издательский дом «Орион», 2018. - №1. - С. 48.

5. Свод правил СП 32.13330.2018. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменением №1) / Минстрой России, 2018.

6. Строительные нормы и правила. СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения / Минстрой России. - М.: ГУП ЦПП, 1996.

RECONSTRUCTION OF SCREENS OF EXISTING SEWAGE TREATMENT

FACILITIES

I.V. Gefke, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor N.I. Aleshina, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor Altai State Agricultural University

Abstract. The efficiency of sewage treatment facilities has always been relevant. The country's water reservoirs are being damaged, the consequences of which are unpredictable. The purpose of sewage treatment facilities is to treat wastewater to a level that ensures minimal impact of treated wastewater on the water quality of the receiving reservoir. Pre-mechanical treatment of wastewater with the help of screens is a key element of the technological chain of wastewater treatment.

Keywords: wastewater, sewage treatment facilities, reservoir, mechanical treatment, screens.