УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОДОРИЗАЦИИ ГАЗА

Полезная модель относится к ручному регулированию расхода одоранта и, может быть использована как на газораспределительных станциях, так и маленьких подстанциях, где требуется подача одоранта в газ в случаях ремонта, отключения электроэнергии и других аварийных ситуациях.
Известны устройства для одоризации газа как ручные так и автоматические (А.А. Данилов, Газораспределительные станции, изд. "Недра", Санкт-Петербург, 1997.)
Известен также одоризатор газа (полезная модель RU №46093, МПК7 G01F 13/00, 10.06.2005) работающий как в ручном, так и автоматическом режиме, содержащий емкость с одорантом и дозатор, электромагнитные клапаны и блок управления, где одоризация газа осуществляется в автоматическом режиме, а в случае отказа одоризатора, одоризацию газа осуществляют капельным методом с помощью регулируемого вентиля и капельницы.
Однако такие одоризаторы устанавливаемые на ГРС работают по электрическому сигналу и в случае отсутствия электричества не способны обеспечивать равномерное введение одоранта в поток газа.
Предлагаемая полезная модель является автономным компактным устройством, имеющим возможность устанавливаться в любых населенных пунктах и одорировать газ в аварийных ситуациях, Она направлена на обеспечение равномерной одоризации газа пропорционально его расходу в аварийных режимах работы, при этом чем меньше одоранта, тем точнее одорирование газа, за счет простоты и надежности конструкции.
Технический результат достигается тем, что в устройстве для одоризации газа, содержащем, соединенные между собой и одорируемым газопроводом, емкость с одорантом и дозатор, выполненный в виде трубопровода снабженного регулировочным вентилем, соединенный через капельницу с одорируемым газопроводом, трубопровод одоранта выполнен тарированным под каплю, при этом расход одоранта равен числу подаваемых капель в единицу времени, а одна капля равна 0,02 г, кроме того трубопровод и емкость с одорантом выполнены из нержавеющей стали.
На фигуре 1 показана схема устройства, на фиг. 2 - фотография общего вида.
Устройство для одоризации газа содержит расходную емкость 1 с одорантом 2 и дозатор 3 выполненный в виде тарированного под каплю трубопровода 4 снабженного регулировочным вентилем 5, соединенный через капельницу 6 с одорируемым газопроводом 7.
Уровень одоранта в расходной емкости 1 проверяется по мерному стеклу измерительной бюретки 8. Расход одоранта 2 устанавливают по числу подаваемых капель в единицу времени и регулируют при помощи регулировочного вентиля 5. Вес одной капли принят равным 0,02 г.
Для наблюдения за режимом ввода одоранта 2 в газопровод имеется смотровое стекло 9 с капельницей 6.
Давление в трубопроводе низкого давления контролируется при помощи манометра 10.
Устройство размещено в металлическом корпусе.
Все трубопроводы 4 и емкость 1 с одорантом 2 выполнены из нержавеющей стали.
Устройство работает следующим образом.
Из промежуточной (подземной или наземной) емкости одорант 2 под давлением газа через фильтр и заправочный кран поступает в расходную емкость 1.
Ввод одоранта 2 из рабочей емкости 1 в одорируемый газопровод 7 осуществляется по трубопроводу 4 капельным методом с помощью регулировочного вентиля 5 и капельницы 6.
За счет тарированного на каплю 0,02 г трубопровода 4 дозатор 3 обеспечивает гарантированную равномерную одоризацию газа, при этом отбор одоранта из емкости 1 возможен без необходимости создания в ней давления более высокого, чем давление в одорируемом газопроводе 7.
Т.о. устройство для одоризации газа очень удобно в эксплуатации. Оно компактно, легко размещается в металлическом корпусе, что позволяет устанавливать его в любых местах необходимых для одоризации газа. Кроме того, оно выполнено из нержавеющей стали, что увеличивает срок его службы.