Современные средства пожарной автоматики и сигнализации

Пожарная автоматика

УДК 614.842.4.654.9

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ

И СИГНАЛИЗАЦИИ

А. В. Родионов

НВП "Болид"

Проведен анализ основных требований, предъявляемых к современным средствам пожарной сигнализации и управления установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения (сточки зрения нормативной документации, производителя, проектировщика и потребителя).

Основные нормативные документы, требованиям которых неукоснительно должны следовать как разработчики технических средств пожарной автоматики, так проектировщики и эксплуатирующие организации, — это НПБ 75-98, НПБ 57-97, НПБ 88-2001 и ГОСТ Р51089-97. В настоящий момент в области разработки средств управления автоматическими установками пожаротушения и приемно-контрольных приборов существует масса новых технических решений, представленных как ведущими отечественными, так и зарубежными производителями.

Рассмотрим сложившуюся ситуацию на примере организации одного направления пожаротушения (одиночное помещение — например, серверная, архив и т.п. — с одной или несколькими модульными установками автоматического пожаротушения).

В зависимости от объема помещения количество пусковых цепей может меняться от одной до нескольких. Таким образом, технические средства должны обеспечивать возможность наращивания числа пусковых цепей без увеличения количества шлейфов сигнализации (ШС) в пределах одного направления пожаротушения. Одним из требований нормативной документации является необходимость формирования сигнала на запуск установки не менее чем от двух пожарных извещателей. Простейшим является случай, когда за одно направление пожаротушения отвечают два шлейфа пожарной сигнализации, в каждый из которых включен хотя бы один извещатель.

Однако современные приборы зачастую позволяют различать в одном ШС срабатывание от двух и более извещателей. Следствием данной возможно-

сти является минимизация количества проводных линий и электрических межсоединений, то есть большая надежность, что достигается результат за счет обработки информации о состоянии извещате-лей на основе цифровых измерений сопротивления шлейфа. Цифровая обработка ШС позволяет значительно снизить вероятность ложных извещений о пожаре, которые могут возникать вследствие электромагнитных наводок, неустойчивого контакта в цепях ШС или "медленных" деградационных процессов, которым подвержены проводные соединения. Это достигается за счет математической фильтрации наводок промышленной частоты 50 и 100 Гц, а также алгоритмов адаптации к медленным изменениям сопротивления проводных соединений.

Еще одним важным требованием нормативных документов является трансляция сигналов о состоянии защищаемого объекта, где установлена пожарная аппаратура, в помещение с персоналом, несущим круглосуточное дежурство. Необходимым минимумом считается наличие сигналов о пожаре и неисправности пожарного оборудования, которые могут быть переданы при помощи релейных контактов. Однако для полноценной оценки ситуации на объекте этого явно недостаточно. Необходимой является также информация о виде неисправности, характере развития пожара, состоянии режимов автоматического, ручного и местного запуска установки пожаротушения. Решать задачу информативности защищаемого объекта способом пропорционального увеличения числа релейных контактов представляется нерациональным, тем более, что такой подход не дает представления о динамике развития ситуации на объекте.

Пожарная автоматика

Второй важной задачей в этом аспекте является управляемость средствами пожарной сигнализации. Должны существовать два уровня управления: "объектовый" и "пультовой" (последний — из помещения дежурного персонала). Обе поставленные задачи взаимосвязаны, и оптимальным решением задач информативности и управляемости является наличие двунаправленного контролируемого информационного канала между объектом и помещением дежурного персонала.

Отдельным требованием норм противопожарной безопасности является обеспечение контроля целостности ШС приемно-контрольных приборов и цепей управления звуковыми и световыми опове-щателями. Часть приборов пожарной автоматики осуществляет такой контроль по инициативе оператора системы при периодическом обслуживании. Формально такой подход можно признать удовлетворяющим требованиям нормативных документов, однако более целесообразным следует признать возможность постоянного автоматического контроля цепей шлейфов и оповещателей, причем во всех режимах работы (относительно оповещате-лей — как во включенном, так и выключенном состоянии).

Отдельно стоит выделить проблему устойчивости средств пожарной автоматики к различного рода воздействиям. Под понятием устойчивости, главным образом, подразумевается сохранение работоспособности аппаратуры пожарной автоматики и недопущение ложного запуска установки пожаротушения вследствие внешних воздействий или параметрических отказов. К таким воздействиям можно отнести следующие: неисправность основного ввода электропитания, электромагнитные и электростатические воздействия на сигнальные и силовые цепи, неправильные действия оператора, неисправность канала связи. Таким образом, проблема устойчивости носит комплексный характер и складывается из целого ряда локальных задач, решаемых на этапах разработки, проектирования и эксплуатации аппаратуры.

Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать основные требования, предъявляемые к аппаратуре пожарной сигнализации и пожаротушения:

• наращиваемость (универсальность);

• минимизация проводных линий;

• информативность;

• управляемость;

• автоматический контроль;

• устойчивость.

Данные требования в части, относящейся к разработке аппаратуры, были одним из доминирующих условий при создании комплекса средств

пожарной автоматики на базе прибора приемно-контрольного и управления пожарного "С2000-АСПТ" и контрольно-пускового блока "С2000-КПБ", разработанных в НВП "Болид".

Каждое направление пожаротушения защищается одним прибором "С2000-АСПТ", имеющим одну пусковую цепь. Количество пусковых цепей может быть увеличено за счет использования блоков "С2000-КПБ", имеющих шесть пусковых выходов. Максимальное количество блоков, подключаемых к одному прибору равно 16 шт., таким образом, общее количество пусковых цепей может изменяться от 1 до 97 шт. на одно направление пожаротушения.

Для удаленного (дистанционного) контроля и отображения состояния защищаемого объекта используется пульт контроля и управления "С2000". Максимальное удаление пульта от приборов может достигать 4000 м.

Таким образом, требование наращиваемости может быть реализовано на двух уровнях:

• увеличение количества направлений пожаротушения при наличии единого информационного канала с отображением состояния каждого направления в помещении дежурного персонала (пульт "С2000");

• увеличение числа пусковых цепей на одно направление (блоки "С2000-КПБ").

Требование минимизации числа проводных линий достигается за счет использования двухпроводной линии интерфейса, выступающего в роли информационного канала, а также за счет использования алгоритма распознавания срабатывания двух извещателей в одном ШС. В этом случае второй шлейф прибора "С2000-АСПТ" может использоваться для контроля состояния СДУ (выход огне-тушащего вещества) в системах газового пожаротушения.

Требования информативности и управляемости реализуются возможностями пульта "С2000", позволяющего управлять приборами и пусковыми блоками, общим количеством до 127 шт., и отображать сообщения от приборов в виде текстовых сообщений.

Функция автоматического контроля цепей ШС, цепей оповещателей, информационного канала реализована аппаратно на уровне приборов. Контроль осуществляется постоянно, в режиме реального времени, независимо от состояния оповещателей.

Особого внимания заслуживает проблема устойчивости. Прежде всего — это задача сохранения основных функций управления автоматическими установками пожаротушения непосредственно на защищаемом объекте, при выходе из строя ин-

пожаровзрывобезопасность 3'2004

формационного канала или отказе функции удаленного управления. Поставленная задача решается за счет распределения функций управления между устройствами, входящими в состав комплекса. Основная задача по контролю состояния защищаемого объекта и принятию решения о запуске установки пожаротушения "ложится" на прибор "С2000-АСПТ". При выходе из строя канала связи или пульта "С2000", прибор автоматически перехватывает управление пусковыми блоками "С2000-КПБ", что позволяет сохранить работоспособность всего комплекса, отвечающего за управление пожаротушением на одном направлении.

Подводя итог, следует отметить, что разработка новых технических средств в области пожарной сигнализации и автоматики в последнее время выходит на новый виток своего развития. Последние разработки в этой области вобрали в себя не только новейшие достижения в области информационных технологий и схемотехнических решений, но и показали, что наряду с реализацией требований нормативных документов производители стараются повернуться лицом к пользователям и проектировщикам, повышая надежность, функциональность и доступность аппаратуры пожарной автоматики и сигнализации.

Поступила в редакцию 03.03.04.