Применение новых систем пожарной безопасности по предупреждению возникновения пожара в торгово-развлекательном комплексе «Московский проспект»

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ возникновения пожара В ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ «МОСКОВСКИЙ ПРОСПЕКТ»

А.В. Калач, д.х.н., доцент, Е.Ю. Петров, В.И. Федянин, д.т.н., профессор ФГБОУ ВПО Воронежский институт ГПС МЧС России

Системы пожарной сигнализации постоянно совершенствуется, изобретаются новые способы обнаружения пожара, снижается процент ложных тревог.

На данном объекте можно применить модернизированную автоматическую пожарную сигнализацию (АПС). АПС в дополнение к основной функции, запускает систему оповещения людей о пожаре, а также приводит в действие установки автоматического пожаротушения, систему дымоудаления и другую противопожарную автоматику. Это система быстрой и автоматизированной реакции на возникновение очага пожара или задымления обнаруженного пожарными датчиками.

ПС - представляет собой сложный комплекс технических средств, которые служат для своевременного обнаружения возгорания в охраняемой зоне. Как правило, работа противопожарной системы более эффективна, если использовать ее в комплексе с остальными системами безопасности помещения.

Система пожарной сигнализации состоит из следующих основных компонентов, показанных на рисунке 1.

1. Контрольная панель это прибор, который занимается анализом состояния пожарных датчиков и шлейфов, а также отдает команды на запуск пожарной автоматики. Это мозг пожарной сигнализации.

2. Блок индикации или автоматизированное рабочее место (АРМ) на базе компьютера. Эти устройства служат для отображения событий и состояния пожарной сигнализации.

3. Источник бесперебойного питания (ИБП). Этот блок служит для обеспечения непрерывной работы сигнализации, даже при отсутствии электропитания. Это сердце пожарной сигнализации

4. Различных типов пожарных датчиков (извещателей). Датчики служат для обнаружения очага возгорания или продуктов горения (дым, угарный газ и т. д.). Это глаза и уши пожарной сигнализации.

Установка пожарной сигнализации является необходимым этапом в обеспечении безопасности объекта. Выше было сказано, что в состав пожарной сигнализации входят датчики движения, сенсоры температуры, датчики разбитого стекла и некоторые другие, они позволяют ей выполнять также охранные функции, и оповещать о проникновении на объект посторонних лиц. Система пожарной сигнализации призвана,

своевременно обнаружить очаг возгорания, и оповестить об этом обслуживающий персонал. Современной пожарной сигнализацией также приводится в действие автоматическое пожаротушение, системы дымоудаления, отключается от питания электрооборудование. В состав сигнализации входят приборы нескольких типов.

Рис. 1 Состав автоматической пожарной сигнализации

Основные факторы, на которые реагирует пожарная сигнализация -это концентрация дыма в воздухе, повышение температуры, наличие угарного газа СО и открытый огонь. И на каждый из этих признаков существуют пожарные датчики.

Тепловой пожарный датчик реагирует на изменение температуры в защищаемом помещении. Он может быть пороговым, с заданной температурой работки, и интегральным, реагирующим на скорость изменения температуры. Применяются в основном в помещениях, где не возможно использование дымовых датчиков.

Дымовой пожарный датчик реагирует на наличие дыма в воздухе. К сожалению, также реагирует на пыль и пары. Это самый распространенный тип датчиков. Используется повсеместно кроме курилок, запыленных помещений и комнат с влажными процессами. Датчик пламени реагирует на открытое пламя. Используется в местах, где возможен пожар без предварительного тления, например столярные мастерские, хранилища горючих материалов и т. д.

Центр управления пожарной сигнализацией ответственен за прием сигналов и их обработку, а также взаимодействию с другими инженерными системами пожарной безопасности. На объектах большой площади в качестве пульта управления используется компьютер со

специализированным программным обеспечением, на небольших объектах его заменяет охранно-пожарная панель.

Сенсорные устройства реагируют на изменение параметров окружающей среды, и передают информацию на центральный пульт. Желательно, чтобы сигнализация имела несколько типов сенсоров, реагирующих на различные изменения среды (задымленность, температура). Это позволяет повысить чувствительность сигнализации, что дает возможность обнаружить очаг возгорания на ранних стадиях.

В соответствии с НПБ 88-2001 выбор проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий, которыми снабжена пожарная сигнализация, должен производиться в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, ВСН 116-87, требованиями настоящего раздела и технической документации на приборы и оборудование системы пожарной сигнализации. Шлейфы пожарной сигнализации необходимо выполнять с условием обеспечения автоматического контроля целостности их по всей длине. Шлейфы пожарной сигнализации следует выполнять самостоятельными проводами и кабелями с медными жилами. Шлейфы пожарной сигнализации, как правило, следует выполнять проводами связи, если технической документацией на приборы приемно-контрольные пожарные не предусмотрено применение специальных типов проводов или кабелей.

Блок индикации предназначен для отображения состояния 60 разделов в интегрированной системе. Он представляет собой: 60 двухцветных светодиодных индикаторов и 8 одноцветных светодиодных системных индикаторов, возможность отображения на каждом из 60 двухцветных индикаторов состояния контролируемого раздела (не подключен, взят, снят, невзят, тревога, тихая тревога, неисправность, внимание, пожар), возможность отображения на 8 одноцветных светодиодных системных индикаторах приходящих на блок извещений (невзятие, тревога, тихая тревога, неисправность, внимание, пожар, нарушение блокировки, нарушение связи по интерфейсу RS-485), включение звукового сигнала при получении тревожного сообщения по одному или нескольким контролируемым разделам и возможность его сброса оператором, возможность конфигурирования разного способа отображений состояний - для использования в охранном или пожарном режимах.

Наличие 2-х проводного интерфейса RS-485 позволяет: пересылать сообщения о включении блока индикации и о взломе корпуса на пульт С2000 или компьютер, производить присвоение сетевого адреса и запись конфигурационных параметров (присвоение номеров разделов, состояния которых будет отображать блок индикации), использовать его в комплексных интегрированных системах охранно-пожарной сигнализации.

Технические характеристики: количество двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов - 60, количество одноцветных

системных индикаторов для отображения принятых сообщений - 8, напряжение питания от 10,2 до 28,0 В, потребляемый ток, в дежурном режиме 200 мА, количество устройств, подключаемых к последовательному интерфейсу 127, габаритные размеры: 340 х 170 х 25,5 мм.

Пульт контроля и управления охранно-пожарной сигнализации контролирует до 127 приборов, подключенных к пульту по интерфейсу ЯБ-485. Отображает на экране, хранит в энергонезависимом буфере все происходящие в системе события и печатает их на принтере с последовательным интерфейсом RS-232. Управляет взятием/снятием и контролирует состояния шлейфов сигнализации с пульта. осуществляет программирование конфигурационных параметров приборов, печать конфигурации на принтере, настройка адресов приборов и адресных устройств. Ограничивает доступ к функциям управления и программирования с помощью паролей. Объединяет шлейфы в разделы. Отображает текстовые названия разделов и имен пользователей в протоколе событий. Длина строк - до 16 символов. Разграничивает полномочия управления на основе системы паролей. Задает право управления взятием/снятием разделами как пользователям, так и каждому из устройств управления (клавиатурам "С2000-К", пультам "С2000-КС" и приборам "С2000-4") Автоматическое управление релейными выходами блоков "С2000-СШ" в соответствии с состоянием разделов.

Список использованной литературы:

1. Теребнев В.В. Противопожарная защита и тушение пожаров. Жилые и общественные здания и сооружения: учеб. пособие / В.В. Требнев, Н.С. Артемьев, А.И. Думилин. М.: Пожнаука, 2006. 313 с.

2. Система пожарной сигнализации // Пожарная автоматика: Каталог. 2009. С. 18.