КОНДЕНСАТОР ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ

Полезная модель относится к холодильной технике, в частности, к устройствам энергосберегающей системы на базе парогазотурбинной установки (ПГТУ) и абсорбционной бромистолитиевой холодильной машины.
Известно устройство для конденсации пара из паровой турбины (см. кн. Манушин Э.А. Комбинированные энергетические установки с паровыми и газовыми турбинами.: Итоги науки и техн. ВИНИТИ. Сер. Турбостроение. 1990. 184 с.). Однако, недостатком устройства является потеря теплоты конденсации в окружающую среду, что определяет внешние энергетические потери.
Самым близким по технической сути является устройство, содержащее отдельно действующий конденсатор паротурбинной установки (см. кн. Бойко Е.А. Тепловые электрические станции (паротурбинные энергетические установки ТЭС): Красноярск: ИПЦ КГТУ. 2006. 152 с.). Недостатком устройства является то, что для охлаждения конденсатора используется градирня, что влечет за собой вложение дополнительных инвестиций в строительство градирни, установку водяных насосов и прокладку трубопроводов.
Техническая задача - создание устройства, обеспечивающего полезное использование  тепла конденсации для последовательного повышения температуры охлаждающей воды до состояния возможного использования в генераторе АБХМ
Технический результат - улучшение энергосбережения системы.
Он достигается тем, что устройство дополнительно имеет установленный снаружи теплофикационный пароводяной теплообменник, соединенный с конденсатором трубопроводом.
Конденсатор энергосберегающей системы жестко соединен с паровой турбиной сваркой и установлен на пружинных опорах.
Устройство представлено на фиг.1 (схематичное изображение).
Устройство имеет конденсатор 1, теплофикационный пароводяной теплообменник 2, котел-утилизатор 3, паровую турбину 4, газовую турбину 5, группу конденсатных насосов 6, трубопровод 7.
Устройство работает следующим образом: из газовой турбины 5, газ высокой температуры поступает в котел-утилизатор 3. Туда же поступает смесь конденсата из конденсатора 1 и теплофикационного пароводяного теплообменника 2. За счет горячего газа, поступающего в котел-утилизатор, жидкость в нем выкипает, и образовавшийся пар поступает в паровую турбину 4. Отработанный газ из котла-утилизатора отводится в окружающую среду. В конденсаторе и теплофикационном пароводяном теплообменнике происходит конденсация пара, идущего из паровой турбины. Конденсат пара отводится из нижней части корпусов двумя трубопроводами, присоединенными к группе конденсатных насосов 6. Тепло из паротурбинного цикла через теплофикационный пароводяной теплообменник отводится в генератор АБХМ и далее в систему теплоснабжения. При этом конденсатор охлаждается водой, идущей после горячего водоснабжения, и, следовательно, отпадает необходимость в градирне.
Положительный эффект - устройство улучшает энергосбережение системы и компенсирует отсутствие градирни для охлаждения конденсатора.