ЭКОНОМАЙЗЕР ОКОННОГО БЛОКА
ECONOMISER OF WINDOW UNIT

Изобретение относится к строительству, а именно к конструкциям вентиляции помещений.
Известно устройство для вентиляции помещений, содержащее две воздушные прослойки, три створки, при этом воздушная прослойка, обращенная к помещению, заполнена пористым воздухопроницаемым материалом, выполняющим функции воздухо-воздушного теплообменника.
RU 2327933 МПК F24F 7/00 2008
Недостатками известного устройства для вентиляции помещений являются низкие эксплуатационные свойства.
Задача, на решения которой направлено предлагаемое решение, - повышение эксплуатационных свойств.
Технический результат достигается тем, что экономайзер оконного блока, содержащий две воздушные прослойки, створки, теплообменник, при этом две прослойки выполнены в виде теплообменника с теплой и холодной сторонами, расположенного в теплоизоляционном корпусе, укрепленном на оконном блоке, нижняя сторона теплообменника соединена с «отверстиями вставных трубок в оконном блоке, имеющих съемные патрубки для входа и выхода воздуха. Во вставных трубках находятся съемные регулируемые клапаны, в съемных регулируемых клапанах имеются фильтрующие и звукоизоляционные вставки, а также блоки для вентиляторов, каждая развитая сторона теплообменника выполнена в виде теплопроводных пластин или тепловых труб.
На чертеже показан экономайзер оконного блока:
На фиг.1 - общий вид,
На фиг.2 - экономайзер оконного блока в разрезе.
На фиг.3 - теплообменник в корпусе (разрез)
На фиг.4 - элемент регулируемого клапана.
Экономайзер оконного блока содержит теплоизоляционный корпус 1, в котором имеется теплообменник 2 с холодной и теплой развитыми сторонами 3 и 4 соответственно. Торцевые части 5 и 6 теплообменника 2 соединены с отверстиями 7 и 8 вставных трубок 9 и 10 со съемными регулируемыми клапанами 11 и 12. Вставные трубки 9 и 10 имеют патрубки 13, 14, 15, 16 для входа и выхода воздуха в процессе проветривания помещений. В съемных регулируемых клапанах 11 и 12 имеются фильтрующие, звукоизоляционные вставки 17, 18 и 19, 20 соответственно. Съемные регулируемые клапаны 11 и 12 могут комплектоваться вентиляторами для принудительной вентиляции (не показаны).
Принцип действия экономайзера оконного блока следующий.
В зимнее время открыты патрубки 13 и 14. Теплый воздух помещения входит в верхнюю часть патрубка 13, проходит через регулируемый клапан 11, поднимается вверх вдоль теплой развитой стороны 4, затем через регулируемый клапан 12 выходит наружу через верхнюю часть патрубка 14.
В то же время холодный воздух с улицы поступает в нижнюю часть патрубка 14, проходит через звукоизоляционную и фильтрующую вставки 17 и 18, регулируемый клапан 12, опускается вниз вдоль развитой холодной стороны 3 теплообменника 2, подогревается за счет тепла поднимающегося потока воздуха из помещений по другой развитой теплой стороне 4 теплообменника 2 и через регулируемый клапан 11 и нижнюю часть патрубка 13 поступает в помещение.
При относительно малом сопротивлении потоку воздуха в звукоизоляционной и фильтрующей вставках 17 и 18 проветривание обеспечивается естественной конвекцией воздуха уже при разнице воздуха в температурах t=2-3°C. Таким образом, при проветривании происходит рекуперация тепла воздуха из помещений. В летнее время при помощи регулируемых клапанов 11 и 12 открываются патрубки 15 и 16. Патрубки 13 и 14 закрыты.
Более холодный воздух из помещения через нижнюю часть патрубка 15 и регулируемый клапан 12 входит в теплообменник 2 и движется вниз по развитой стороне 3 теплообменника 2, затем через регулируемый клапан 11 и нижнюю часть патрубка 16 выбрасывается наружу. Одновременно теплый воздух с улицы через верхнюю часть патрубка 16, регулируемый клапан 11 поступает в теплообменник 2 и поднимается вверх по развитой стороне 4 теплообменника 2, при этом его температура снизится по причине теплообмена с более прохладным воздухом из помещений. Из теплообменника 2 поток воздуха поступает в регулируемый клапан 12 и через верхнюю часть патрубка 15 поступает в помещение. При обычном проветривании в жаркое время теплый воздух с улицы поступает в комнату, в данном случае он в определенной мере охлаждается через теплообменник 2 воздухом из помещений. А в зимнее время происходит нагрев морозного воздуха с улицы теплом выходящего воздуха из помещения.
Экономайзер может комплектоваться вставками с вентиляторами. Конструкция экономайзера для оконных блоков позволит экономить до 30% тепла при проветривании помещений в холодное время года и может монтироваться на оконных блоках любых конструкций.