ПРОТИВОПОЖАРНОЕ УСТРОЙСТВО С ПОГРУЖНЫМИ НАСОСАМИ И РЕЗЕРВУАРАМИ

Полезная модель относится к стационарному оборудованию противопожарной техники, использующего резервуары для подачи огнегасительного вещества, преимущественно воды, и может быть использована, например, в спринклерных или дренчерных системах пожаротушения, а также в любых других противопожарных системах, обеспечивающих подачу огнегасительного вещества к объектам, расположенных как на дневной поверхности (цехи заводов, фабрики, магазины, жилые помещения), так и под дневной поверхностью, например, находящиеся под землей (метро, в подвальных помещениях - склады, оборудование водоснабжения, и т.п.).
Современное здание или сооружение с технической точки зрения представляет собой совокупность инженерных систем, в том числе и тех, которые обеспечивают безопасность жизнедеятельности людей. Ведущее место среди них занимает пожаротушение. Высокая надежность, эффективность, долговечность и простота в управлении - это основные требования, предъявляемые к современным системам борьбы с огнем. Эти запросы будут выполнены в полном объеме только в том случае, если основу подобных систем защиты зданий и сооружений составит соответствующее противопожарное оборудование.
Пренебрежение вопросами пожарной безопасности чревато самыми тяжелыми последствиями, о чем свидетельствует неутешительная статистика: ежегодно в России происходит около 240 тысяч пожаров, потери от которых составляют около 45 млрд. рублей; огнем уничтожается более 70 тысяч различных строений; в результате пожаров гибнет около 19 тысяч человек, а еще около 14-ти тысяч получают травмы различной степени тяжести; к ответственности за несоблюдение мер пожарной безопасности в минувшем году были привлечены 233 руководителя и 2,5 тысячи юридических лиц; сумма штрафов по решению судебных инстанций составила 41 млн. рублей.
Каждая система пожаротушения уникальна, как и здание, в котором она устанавливается. Ее тип выбирается исходя из категории пожаробезопасности защищаемого объекта и его важности. При этом определяющими факторами являются безопасность для здоровья человека, эффективность воздействия на пламя, а также способность при тушении огня наносить минимальный ущерб отделке, мебели и технике.
По виду огнетушащего вещества системы пожаротушения подразделяются на газовые, порошковые, аэрозольные, пенные и водяные.
По области применения противопожарные системы подразделяются на системы спринклерного пожаротушения, дренчерного пожаротушения, спринклерные системы с применением тонкораспыленной воды, системы питания пожарных кранов.
Настоящая полезная модель в основном посвящена реализации систем водяного и/или пенного пожаротушения. В качестве огнетушащего вещества в них применяется раствор воды с пенообразователем, который подается в трубопровод насосами-дозаторами, а также к системам водяного пожаротушения, которые применяются для ликвидации пожаров поверхностным способом на различных объектах и представляют собой универсальное средство тушения для мест постоянного пребывания людей. Простейшая система пожаротушения выполнена в виде отдельного пожарного водопровода внутри здания с пожарными кранами (гидрантами). В случае пожара вручную (или автоматически) открываются задвижки пожарного водопровода и включаются пожарные насосы, подающие воду в гидранты.
Более сложными являются спринклерные и дренчерные разновидности водяного пожаротушения. Они представлены сетью размещенных под перекрытием потолка трубопроводов, снабженных спринклерными (или дренчерными) разбрызгивающими форсунками. Форсунки дренчерных систем постоянно открыты и приводятся в рабочее состояние по мере ручного или автоматического включения пожарных насосов и заполнения системы водой. В отличие от них, спринклерные системы пожаротушения постоянно заполнены водой и находятся под давлением. Поскольку разбрызгивающие форсунки таких систем должны быть закрыты, их оборудуют специальными замками из легкоплавкого сплава. Повышение температуры до 60-80°C приводит к расплавлению замка, и форсунка автоматически открывается, обеспечивая подачу воды. При этом автоматическое тушение пожара начинается непосредственно в зоне срабатывания конкретной форсунки, в то время как другие форсунки находятся в заблокированном состоянии. Дренчерная система пожаротушения не предназначена для местного тушения пожара. Как правило, в таких системах тушение происходит поэтажно. Известны также совместные спринклерные и дренчерные системы пенного пожаротушения.
Своеобразным «сердцем» системы пожаротушения является насосное оборудование. От надежности его работы, в конечном итоге, зависит не только сохранность зданий и имущества, но и жизнь людей. При этом, как правило, пожарные насосы всегда простаивают. Естественно, что при подборе таких агрегатов это должно учитываться - необходимо гарантированное обеспечение запуска насосов после длительного простоя. Как правило, это обеспечивается благодаря применению высококачественных материалов, понижающих вероятность блокирования вращающихся частей насоса, и периодическим техобслуживанием. Подобные электронасосы оборудуются и электронными шкафами управления, позволяющими постоянно контролировать ситуацию. Требования к системам пожаротушения изложены в государственных нормативных документах, а деятельность, связанная с их монтажом, лицензируется.
При оснащении современных зданий и сооружений системами пожаротушения предпочтение отдается насосам и насосным установкам ведущих мировых производителей насосного оборудования - таковы, зачастую, требования крупных страховых компаний, например, LLOYD. В большинстве случаев в них используют насосные агрегаты и установки, имеющие не только обязательный Сертификат Соответствия РФ, но и один из зарубежных сертификатов пожарной безопасности, таких как американского FM/UL (стандарт NFPA-20), немецкой VdS, английской LPCB и др., также Разрешение ФСЭТН (бывший ГОСГОРТЕХНАДЗОР) - оно необходимо для заводов и ТЭЦ.
Как правило, при монтаже сложных водяных систем предпочтение отдается готовым установкам повышения давления, таким как, например, GRUNDFOS Hydro MX. Необходимо заметить, что эта установка производится в России, а ее компоновка и алгоритм работы разработаны в соответствии с требованиями НПБ. Необходимо добавить, что Hydro MX на сегодня единственная из аналогов получила Сертификат пожарной безопасности РФ (это произошло в середине июня 2006 г), что позволяет без ограничений использовать ее практически в любых системах пожаротушения.
В комплект таких установок обычно входят два центробежных насоса (рабочий и резервный), всасывающий и нагнетательный коллекторы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, устройства контроля и автоматики. Все оборудование смонтировано на единой раме (по заказу шкаф управления может размещаться отдельно). В некоторых случаях (например, в спринклерных системах) подобные станции могут оснащаться жокей-насосом (типа CR), устанавливаемый отдельно. Для удобства пользования предпочтительнее комплектный жокей-насос, который поставляется с завода на отдельном основании, с выполненным подключением к мембранному гидробаку и реле давления, входящими в комплект поставки. Управление таким «комплектом», равно как и обычным насосом CR, используемым в качестве жокея, осуществляется со специальных клемм, размещенных в шкафу управления.
Принцип работы насосной установки в составе дренчерной системы пожаротушения заключается в следующем: шкаф управления установкой принимает сигнал от пожарного извещателя или устройства, расположенного на вышестоящем уровне управления, и вырабатывает управляющие сигналы на запуск основного насоса. Если основной насос не выходит на рабочий режим, автоматически включается резервный насос.
В случае если установка используется в составе спринклерной системы пожаротушения и в ее состав входит жокей-насос, принцип работы несколько иной. В случае падения давления воды в спринклерной системе, первым включается жокей-насос. Если расход воды небольшой и жокей-насос справляется с восполнением утечки, то через некоторое время после достижения верхнего предела заданного давления он выключится. Если же это не протечка, а открылось несколько спринклеров и расход воды значительный, то даже при работающем жокей-насосе давление продолжает падать. В этом случае, по сигналу второго реле давления, включается пожарный насос. Резервный агрегат включается в случае невыхода основного насоса на рабочий режим. Независимо от того, потушен пожар или нет, пожарные насосы сами не отключаются, их можно выключить только вручную со шкафа управления.
На переднюю панель шкафа выводится индикация о режимах работы установки и возможных нештатных ситуациях. Также его конструкцией предусмотрены следующие функции:
- переключение с основного на резервный ввод питания;
- тестовый запуск пожарных насосов;
- вывод сигналов об аварии /работе установки на диспетчерский пункт;
- возможность управления задвижками с электроприводом (с индикацией их состояния);
- управление дренажным насосом;
- управление жокей-насосом (в некоторых моделях);
- управление насосами-дозаторами пенообразователя (в некоторых моделях);
- подача управляющих сигналов на отключение насосов группы водоснабжения.
Иногда возникают задачи, которые можно решить только с использованием нестандартного оборудования. Актуальность таких установок проявляется, когда требуются насосы с большой производительностью или повышенным напором. Иногда, нестандартные установки нужны по компоновочным соображениям.
Данное противопожарное оборудование обычно устанавливается в пристройках, в служебных помещениях на первых этажах и в подвальных помещениях.
Известны различные резервуары для пожаротушения, которые находятся как на дневной поверхности, так и под землей. Для удобства эксплуатации предпочтительными являются заглубленные резервуары, которые обеспечивают освобождение производственных и эксплуатационных площадей.
Известен пожарный резервуар Тритон-П, выполненный из полиэтилена, емкости которого могут быть заглублены в грунт до 1200 мм от нулевой отметки грунта метров (http://http.V/www.everest-capital.ni/pojarnie_rezervuary). При желании заказчика пожарный резервуар оснащается дополнительными инспекционными горловинами, патрубками, а также другими различными комплектующими. Толщина стенки такого резервуара варьируется от 18 до 36 мм. Емкости могут быть заглублены в грунт до 1200 мм от нулевой отметки грунта метров.
Ограничением этого резервуара является недостаточная глубина заглубления, а также его недолговечность, что связано с использованием полиэтилена, который подвержен «старению» и достаточно быстрому разрушению при размещении корпуса резервуара в грунте.
Известен резервуар горизонтальный стальной подземный типа РГСП, который предназначен для использования на пожарных станциях. (http://www.bioinstall.ni/equipment/rezervuary/).
Монтаж таких резервуаров осуществляется на заранее подготовленную бетонную площадку с применением анкерных креплений. Подземный горизонтальный резервуар защищен от коррозии изнутри полиуретановыми композициями, а снаружи - слоем полимерно-битумной мастики. Резервуар комплектуются всеми необходимыми патрубками, клеммой заземления и элементами анкерного крепления, что позволяет осуществить монтаж максимально быстро. Большой выбор размеров. Фирма «Биоинстал» выпускает подземные горизонтальные резервуары объемом от 1 до 100 кубометров. При этом резервуар имеет готовность к подключению насосного оборудования. Все необходимые патрубки есть в стандартной комплектации, возможно доукомплектование насосным оборудованием.
Ограничением этого устройства является отсутствие стационарной оснастки резервуара и необходимость дополнительного дооборудования и комплектации его средствами пожаротушения. Кроме того, выполнение резервуара из стали, несмотря на используемы антикоррозионные покрытия, снижает долговечность и надежность его использования при заглублении в грунт.
Известен пожарный резервуар FloTenk-PR, который является частью противопожарной системы водоснабжения и предназначен для хранения регламентируемого объема воды. (http://www.flotenk.ra/products/emkosti-spetsnaznacheniya/pozharnye/).
Чтобы обеспечить пожарный объем, рекомендуется использовать не менее двух резервуаров, а в случае выключения одного из них, в оставшихся должно находиться не менее 50% предусмотренного количества воды. Для пожарных резервуаров не требуется оборудовать переливные и спускные трубопроводы. Вода из резервуаров должна поступать с напором, для обеспечения результативного тушения возгораний. Подземные резервуары, как правило, применяются в горизонтальном исполнении.
Корпус резервуара изготавливается на основе композитных материалов и полиэфирных смол. Поэтому пожарные емкости для воды имеют высокие эксплуатационные характеристики и отвечают стандартам.
Ограничением этого технического решения является использование резервуара как самостоятельной единицы оборудования, что не позволяет осуществить оперативность и надежность пожаротушения, поскольку применение основного погружного насоса в таком резервуаре не обеспечивает эффективный напор подачи огнегасительного вещества (воды), а подсоединение дополнительных резервуаров порождает невозможность подачи огнегасительного вещества в напорный коллектор с достаточно высоким давлением для эффективного пожаротушения.
Наиболее близким по корпусному выполнению и используемым материалам, но не по технической сущности, является пожарный резервуар для воды, выпускаемый ООО «Экострой» (150014, Ярославль, ул. Лисицина, д. 56). (http://www.probaki.ru/fire).
Этот пожарный резервуар используют в тех случаях, когда получение необходимого количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно или экономически нецелесообразно. Этот пожарный резервуар выполнен из стеклопластика, что повышает его надежность при размещении в грунте. (Модели - НЕ-50-2500, НЕ-60-2500, НЕ-70-2500, НЕ-80-3200, НЕ-100-3200).
При необходимости пожарные емкости можно сблокировать и объединять, увеличивая общий объем. Например, объединив 5 резервуаров по 10 м получаются емкости с общим объемом 50 кубов.
При расположении резервуара под проезжей частью, над ним выполняется надстройка - монолитная железобетонная плита из армированного бетона, а стеклопластиковый люк заменяется на чугунный. Используется один люк.
Пожарные резервуары различной емкости (5, 10, 15, 20, 25, 50, 100 м куб) также могут комплектоваться устройствами для контроля уровня воды. Достаточно поместить датчик уровня на требуемой высоте и при достижении указанного уровня контрольное устройство подаст звуковой и световой сигнал.
За счет высокой прочности и малого веса значительно облегчается задача по транспортировке пожарных резервуаров и их монтаже. В связи с высокими прочностными характеристиками резервуара можно монтировать прямо в землю с небольшой песчаной обсыпкой без применения бетонной опалубки и кессонов.
Преимущества стеклопластикового резервуара для воды:
Стеклопластиковые емкости не подвержены коррозии.
Корпус является самонесущим.
Срок службы стеклопластиковых резервуаров для воды составляет 50 лет. Стеклопластик практически не стареет.
Небольшой удельный вес.(1,5-1,8 г/см3)
Нечувствительность к низким температурам. Изготавливаются методом намотки.
Химически устойчивы.
Различный объем емкостей: 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100 м куб.
К противопожарным резервуарам есть возможность поставить датчики переполнения.
В данном техническом решении стеклопластиковый резервуар используется, например, для заправки противопожарных транспортных средств, для подачи посредством одного рабочего насоса огнегасительного вещества на объект воспламенения, для использования емкости резервуара в качестве хранилища средства пожаротушения.
Ограничением этого устройства, как и предыдущего технического решения, является то, что стеклопластиковый резервуар используется как самостоятельная единица оборудования, что не позволяет осуществить оперативность и надежность пожаротушения, поскольку применение только основного погружного насоса в таком резервуаре не обеспечивает эффективный напор подачи огнегасительного вещества (воды), а подсоединение дополнительных резервуаров порождает невозможность подачи огнегасительного вещества в напорный коллектор с достаточно высоким давлением для обеспечения эффективного пожаротушения (скорости срабатывания средств автоматики, обеспечения необходимого напора огнегасительного вещества, невозможность контролирования режимов пожаротушения и обеспечения контроля действенности подачи огнегасительного вещества к объекту). Это снижает скорость проведения пожаротушения и его эффективность.
В процессе проведения патентного поиска не было выявлено технических решений, которые бы содержали совокупность существенных признаков заявленной полезной модели, поэтому она удовлетворяет критерию «новизна». В частности, не было выявлено признаков разделения подземного резервуара для хранения воды с совмещенным незаполненным водой резервуаром - отсеком для установки оборудования пожаротушения, обеспечивающим необходимый напор и скорость подачи огнегасительного вещества к объекту пожаротушения, размещения в заполненном водой резервуаре двух насосов - основного и жокей-насоса, а также использования резервуара для воды, который снабжен погружным насосом и дополнительного резервуара для воды, свободного от погружного насоса, которые подсоединяются трубами к нижней части отсека для заполнения водой.
Поскольку в процессе проведения патентного поиска ближайших аналогов по устройствам пожаротушения, заглубленным в грунт и имеющих сухой отсек с установленным оборудованием для пожаротушения не обнаружено и не выявлено использования резервуара для воды, снабженного погружным насосом, и дополнительного резервуара для воды, свободного от погружного насоса, то формула полезной модели составлена без разделения на ограничительную и отличительную части.
Решаемая полезной моделью задача - улучшение технико-эксплуатационных характеристик.
Технический результат, который получен при выполнении заявленной полезной модели, - повышение надежности и оперативности пожаротушения.
Для решения поставленной задачи с достижением указанного технического результата противопожарное устройство содержит корпус, выполненный водонепроницаемым из стеклопластика и предназначенный для размещения под поверхностью земли, перегородку, установленную внутри корпуса и разделяющую его на отсек для заполнения водой и на сухой отсек, два колодца, каждый из которых соответственно подсоединен к отсеку для заполнения водой и к сухому отсеку, основной насос, снабженный поплавковым средством для его отключения, и жокей-насос, установленные в отсеке для заполнения водой и связанные напорными трубопроводами через перегородку и через стенку корпуса сухого отсека с напорным коллектором, расположенным вне корпуса, при этом напорный трубопровод основного насоса и напорный трубопровод жокей-насоса соединены в сухом отсеке, а в напорном трубопроводе основного насоса перед местом соединения напорного трубопровода основного насоса и напорного трубопровода жокей-насоса установлены обратный клапан и запорный клапан, сухой отсек снабжен электрическим коммутационным шкафом, установленным внутри сухого отсека, введен по меньшей мере один резервуар для воды, снабженный погружным насосом, который подсоединен напорным трубопроводом к напорному трубопроводу в сухом отсеке за местом соединения напорного трубопровода основного насоса и напорного трубопровода жокей-насоса относительно перегородки, и введен по меньшей мере один дополнительный резервуар для воды, свободный от погружного насоса и снабженный трубой, расположенной в нижней части снаружи дополнительного резервуара для воды и в нижней части отсека для заполнения водой снаружи корпуса, и внутренний объем дополнительного резервуара для воды сообщен с внутренним объемом отсека для заполнения водой посредством трубы.
Возможны дополнительные варианты выполнения устройства, в которых целесообразно, чтобы:
- была введена труба, расположенная в нижней части отсека для заполнения водой снаружи корпуса и в нижней части снаружи резервуара для воды, снабженного погружным насосом, и внутренний объем отсека для заполнения водой сообщен с внутренним объемом упомянутого резервуара для воды посредством трубы;
- была введена электрическая коммутационная коробка, установленная в колодце отсека для заполнения водой.
- каждый из колодцев был снабжен лестницей;
- были введены вентиляционные трубы, соответственно подсоединенные отсеку для заполнения водой и к сухому отсеку и выведенные на дневную поверхность;
- был введен патрубок подпитки, расположенный снаружи корпуса и подсоединенный к отсеку для заполнения водой;
- в качестве стеклопластика корпуса был использован многослойный композиционный материал на основе ненасыщенной полиэфирной смолы.
Указанные преимущества полезной модели, а так же ее особенности поясняются с помощью варианта ее выполнения со ссылками на прилагаемые чертежи.
Фиг. 1 изображает функциональную схему заявленного устройства;
Фиг. 2 - то же, что фиг. 1, вид в плане сверху.
Противопожарное устройство (фиг. 1, 2) содержит корпус 1, выполненный водонепроницаемым из стеклопластика и предназначенный для размещения под поверхностью земли. Перегородка 2, установлена внутри корпуса 1 и разделяет его на отсек 3 для заполнения водой и на сухой отсек 4. Два колодца 5, 6 соответственно подсоединены к отсеку 3 для заполнения водой и к сухому отсеку 4. Основной насос 7 снабжен поплавковым средством 8 для его отключения и установлен в отсеке 3 для заполнения водой. Жокей-насос 9 также установлен в отсеке 3 для заполнения водой. Основной насос 7 и жокей-насос 9 связаны напорными трубопроводами 10 через перегородку 2 и через стенку корпуса 1 сухого отсека 4 с напорным коллектором, расположенным вне корпуса 1. Напорный трубопровод 10 основного насоса 7 и напорный трубопровод 10 жокей-насоса 9 соединены в сухом отсеке 4. В напорном трубопроводе 10 основного насоса 7 перед местом соединения напорного трубопровода 10 основного насоса 7 и напорного трубопровода 10 жокей-насоса 9 установлены обратный клапан 11 и запорный клапан 12. Сухой отсек 4 снабжен электрическим коммутационным шкафом 13 установленным внутри сухого отсека 4., Введен по меньшей мере один резервуар 14 для воды, снабженный погружным насосом 15. Погружной насос 15 подсоединен напорным трубопроводом 10 к напорному трубопроводу 10 в сухом отсеке 4 за местом соединения напорного трубопровода 10 основного насоса 7 и напорного трубопровода 10 жокей-насоса 9 относительно перегородки 2. Введен по меньшей мере один дополнительный резервуар 16 для воды, свободный от погружного насоса 15 и снабженный трубой 17, расположенной в нижней части снаружи дополнительного резервуара 16 для воды и в нижней части отсека 3 для заполнения водой снаружи корпуса 1. Внутренний объем дополнительного резервуара 16 для воды сообщен с внутренним объемом отсека 3 для заполнения водой посредством трубы 17.
В устройство также может быть введена труба 17, расположенная в нижней части отсека 3 для заполнения водой снаружи корпуса 1 и в нижней части снаружи резервуара 14 для воды, снабженного погружным насосом 15, и внутренний объем отсека 3 для заполнения водой сообщен с внутренним объемом упомянутого резервуара 14 для воды посредством трубы 17.
Отсек 3 для заполнения водой может быть снабжен электрической коммутационной коробкой 18, установленной в колодце 5 отсека 3 для заполнения водой.
Для удобства обслуживания каждый из колодцев 5, 6 может быть снабжен лестницей 19.
Могут быть введены вентиляционные трубы 20, соответственно подсоединенные отсеку 3 для заполнения водой и к сухому отсеку 4 и выведенные на дневную поверхность.
Для наполнения отсека 3 и долива воды может быть введен патрубок 21 подпитки, расположенный снаружи корпуса 1 и подсоединенный к отсеку 3 для заполнения водой.
В качестве стеклопластика корпуса 1 может быть использован многослойный композиционный материал на основе ненасыщенной полиэфирной смолы.
На фиг. 2 штрих пунктиром схематично показано местоположение люков 22 для установки внутрь резервуаров 14 погружных насосов 15 и заливки воды, а также для заливки воды в дополнительный резервуар 16.
Работает противопожарное устройство (фиг. 1, 2) следующим образом.
Основой противопожарного устройства является корпус 1 из стеклопластика определенной емкости. Отсек 3 для заполнения водой предназначен для хранения регламентированного противопожарного запаса воды в соответствии с требованиями заказчика. Корпус 1 делится перегородкой 2 на два отсека: отсек 3 для заполнения водой («мокрый») и сухой отсек 4, в котором устанавливается дополнительное оборудование, обеспечивающее подачу огнегасительного вещества с заданным давлением и расходом в напорный коллектор. Внутри отсека 3 устанавливаются в горизонтальном положении на фундамент (постель) один или несколько основных насосов 7 (скважинных насосов, «одетых» в кожух охлаждения). Основной насос(ы) 7 может быть снабжен бустером (вспомогательным устройством, повышающим давление). Жокей-насос 9, подсоединенный напорным трубопроводом 10 к напорному трубопроводу 10 основного насоса 7 в сухом отсеке 4, служит для восполнения утечки и достижения верхнего предела давления, затем он отключается и включается основной насос 7.
Напорные трубопроводы 10 насосов 7 и 9 выходят через водонепроницаемую перегородку 2 в сухой отсек 4. В напорном трубопроводе 10 основного насоса 7 в сухом отсеке 3 ставятся обратные и запорные клапаны 11, 12, обеспечивающие, соответственно, слив неизрасходованной воды и перекрытие напорной линии. Сами напорные линии закольцовываются и на общих трубопроводах устанавливаются манометры, управляющие реле (датчики давления при необходимости) 9.
Заявленное устройство предусматривает установку одного или нескольких резервуаров 14 для воды, каждый из которых снабжается погружным насосом 15. Напорные трубопроводы 10 от насосов 7 и 9 сводятся в сухом отсеке 4 данного устройства. Погружной насос 15 подсоединяется напорным трубопроводом 10 к напорному трубопроводу 10 в сухом отсеке 4 за местом соединения напорного трубопровода 10 основного насоса 7 и напорного трубопровода 10 жокей-насоса 9 относительно перегородки 2. За счет этого обеспечивается гарантированный заданный напор, что повышает эффективность и надежность пожаротушения, а также надежность пожаротушения повышается при нарушении работоспособности любого из насосов: основного - 7, или жокей-насоса 9, или погружного - 15. Устройство также предусматривает установку одного или нескольких дополнительных резервуаров 16 для воды, в которых отсутствуют погружные насосы 15. Дополнительный резервуар 16 для воды подсоединяется трубой 17 с отсеком 3 для заполнения водой. За счет этого увеличивается общий объем огнегасительного вещества.
Резервуар 14 для воды с погружным насосом 15 и отсек 3 корпуса 1 также может подсоединяться трубой 17 в нижней части и работа всех резервуаров обеспечивается по принципу сообщающихся сосудов, что дополнительно повышает надежность пожаротушения и его эффективность. Таким образом, достигается регламентированный запас воды, необходимый для тушения пожара на конкретном объекте. Выходной(ые) патрубок(и) сухого отсека 4 затем подсоединяются к трубопроводам коллектора противопожарной системы объекта.
Насосы 7 и 9 (погружные) соединены с отводящим(и) патрубками напорными трубопроводами 10 из стали. В отсеке 3 также устанавливаются поплавковые средства 8 (поплавковый выключатель, который отключает основной насос 7 и/или жокей-насос 9 для предотвращения работы в режиме «сухого» хода). В сухом отсеке 4 устанавливается электрический коммутационный шкаф 13, куда подводятся силовые кабели от всех насосов 7, 9, 15, поплавковых средств 8, реле и датчиков давления всех резервуаров. С электрического коммутационного шкафа 13 все кабели и провода идут на общий шкаф управления (на фиг. 1 не показан), расположенный вне противопожарных устройств на дневной поверхности в отдельном помещении или рядом с корпусом 1. Кроме того, в случае необходимости общий шкаф управления может быть расположен внутри сухого отсека 4. На внутренней боковой стенке колодца 5 отсека 3 для заливки воды может быть установлена электрическая коммутационная коробка 18, которая может служить для временного подключения освещения, а также для подключения электрических кабелей насосов 7 и 9 и провода поплавкового средства 8 при проверке их работоспособности. Для обслуживания противопожарного оборудования корпус 1 комплектуется колодцами 5, 6 (смотровыми), лестницами 19 и люками. Для работы обслуживающего персонала предусмотрена вентиляция внутренних объемов корпуса 1 посредством вентиляционных труб 20. При больших глубинах заложения обслуживание производится с помощью подъемных механизмов (кранов, талей и т.д.). При тушении пожара насосы 7, 9, 15 управляются шкафом управления и подают воду в напорные трубопроводы 10 и в магистраль коллектора до снижения уровня в отсеке(ах) 3 до величины, определяющей режим работы «сухого» хода, после чего поплавковое средство 8 останавливает основной насос 7 и соответственно жокей-насос 9. Патрубок 21 служит для залива воды в отсек 3 или при необходимости ее долива по мере расходования.
Дополнительное оборудование устанавливается в соответствие с инструкциями и требованиями сторонних производителей.
Для увеличения срока службы противопожарного устройства корпус 1 изготавливается из многослойного композиционного материала на основе ненасыщенной полиэфирной смолы, например, из материала ДЕРАКАН (DERAKANE) или ДЕРАКАН МОМЕНТУМ (DERAKANE MOMENTUM) методом намотки ориентированными непрерывными волокнами.
Срок службы такого материала при заглублении в грунт (допустимая глубина заложения до 3,0 м) не менее 60 лет, при этом он имеет следующие физические характеристики:
Плотность, кг/куб.м.
1600-2000
Разрушающее напряжение при сжатии (растяжении), МПа
410
Разрушающее напряжение на изгибе, МПа
690-1240
Модуль упругости при растяжении, ГПа
21-41
Модуль упругости при изгибе, ГПа
27-41
Коэффициент линейного расширения, 410-6, К-1
5-14
Коэффициент теплопроводности, Вт/(мЧоС)
0,3-0,5
За счет снабжения противопожарного устройства перегородкой 2, разделяющей корпус 1 на отсек 3 для заполнения водой и на сухой отсек 4, установки в отсеке 3 основного насоса 7, жокей-насоса 9, поплавкового средства 8, а в сухом отсеке 4 - соединения напорных трубопроводов 10 основного насоса 7 и жокей-насоса 9 с обратным клапаном 11 и запорным клапаном 12, а также введения по меньшей мере одного резервуара 14 для воды, снабженного погружным насосом 15, который подсоединен за местом соединения основного насоса 7 и жокей-насоса 9, и введения по меньшей мере одного дополнительного резервуара 16, сообщенного с отсеком 3 для заполнения водой трубой 17, как показали испытания, удалось повысить надежность и оперативность пожаротушения, при этом высвобождаются эксплуатационные площади внутренних помещений зданий и сооружений, а в корпусе 1 совмещаются функции резервуара для огнегасительного вещества и служебного помещения для обслуживания противопожарного оборудования.
Наиболее успешно заявленное противопожарное устройство промышленно применимо в спринклерных или дренчерных системах пожаротушения.