БАК - ВОДОПИТАТЕЛЬ

Бак-водопитатель относится к пожарной технике, а именно - к стационарному оборудованию, которое может быть применено, например, для устройств внутриквартирного пожаротушения.
В настоящее время известно применение устройства внутриквартирного пожаротушения «Роса» (ТУ 4854-048-00226827-2001) ЗАО «ПО «Спецавтоматика» в качестве первичного средства тушения. Это устройство подключается к водопроводу хозяйственно-питьевого назначения и состоит из пожарного ствола со своим запорным краном, из пожарного рукава, из крана, устанавливаемого на водопроводе, из сумки (или шкафа) для хранения пожарного ствола и рукава. Ствол данного устройства способен обеспечивать эффективное тушение тонкораспыленной водой при условии наличия в водопроводе хозяйственно-питьевого назначения воды при давлении не менее 0,5 МПа. На практике такое значение давления воды в водопроводе хозяйственно-питьевого назначения, необходимое для получения факела тонкораспыленной воды, часто отсутствует, при этом не исключено, что водопровод может оказаться пустым и не может служить надежным средством водоснабжения.
Задачей полезной модели является надежное обеспечение минимально необходимым (нормативным) объемом воды для тушения с возможностью подачи воды под определенным давлением в питающий трубопровод устройства тушения, при используя в качестве первичного источника воды водопровод хозяйственно-питьевого назначения.
Поставленная задача достигается за счет того, что бак-водопитатель, согласно полезной модели, выполнен с возможностью соединения выхода бака-водопитателя через переходник в верхней стенке бака-водопитателя с питающим трубопроводом, при этом установлен в верхней внутренней части бака-водопитателя поплавковый клапан, выполненный с возможностью подключения через переходник и патрубок к водопроводу хозяйственно-питьевого назначения.
При этом выход бака-водопитателя внутри бака-водопитателя посредством патрубка и обратного клапана соединен с выходом погружного напорного насоса, размещенного в нем.
Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков, является повышенная надежность водопитателя за счет автоматического поддержания нужного объема воды в нем при помощи поплавкого клапана.
Трубопроводы гидравлической части соединены известным способом посредством резьбовых муфт.
Более подробно суть полезной модели поясняется на примере использования ее в составе устройства внутриквартирного пожаротушения при помощи комбинированной схемы, показанной на фиг. 1, и при помощи общего вида конструкции устройства внутриквартирного пожаротушения, показанного на фиг. 2.
Пожарный ствол 1 со своим краном 2 (см. фиг. 1) соединен с пожарным рукавом 3 и через дополнительный кран 4 соединен с питающим трубопроводом 5, который соединен через переходник 6 в верхней стенке 7 бака-водопитателя 8 посредством патрубка 9 и обратного клапана 10 с выходом 11 погружного напорного насоса 12, в верхней части бака-водопитателя установлен поплавковый клапан 13, подключенный через переходник 14 и патрубок 15 к водопроводу хозяйственно-питьевого назначения, на питающем трубопроводе смонтированы сигнализаторы 16, 17 давления и потока жидкости, подключенные электропроводной связью 18, 19 к блоку 20 управления насосом, который электрокабелем 21 через гермоввод 22 соединен с вводом 23 погружного напорного насоса.
Для практической реализации поставленной задачи (как возможный вариант) в заявляемом устройстве выполнен блок управления с сигнализаторами давления и потока жидкости в одном компактном блоке 24 автоматики типа Flotec Pressuremate 1.5 и обратный клапан с погружным напорным насосом выполнен в корпусе 25 погружного насоса для колодца типа Flotec SUB 6000/75 (производитель - Flotec, страна-производитель-Италия).
Работает устройство следующим образом. В исходном состоянии бак-водопитатель 8 заполнен нормативным объемом воды, а при помощи насоса 12 и блока управления 20 через обратный клапан 10 питающий трубопровод 5 заполнен водой давлением не менее 0,5 МПа, причем нормативный объем (уровень) воды в баке-водопитателе поддерживается автоматически при помощи поплавкового клапана 13.
В случае несанкционированной утечки воды будет падать давление в питающем трубопроводе 5, что будет фиксироваться сигнализатором 16, при этом блок управления 20 включит насос 12 и давление в питающем трубопроводе поднимется до нормативного значения.
Уровень воды в баке автоматически поддерживается посредством поплавкового клапана.
В случае пожара персонал вручную раскатывает в сторону очага возгорания пожарный рукав 3, открывает кран 4, при этом вода под давлением 0,5 МПа направляется по рукаву к пожарному стволу 1, персонал открывает пожарный запорный кран (клапан) 2 ствола и тогда начинается орошение очага, в этот момент давление воды в питающем трубопроводе падает ниже 0,5 МПа, сигнализаторы 16 и 17 блока и автоматика управления 20 реагируют на появившийся поток и падение давления, блок управления включает насос 12, давление воды в стволе начинает подниматься до нормативного значения (не менее 0,5 МПа), поддерживая необходимые условия для тушения тонкораспыленной водой, убывающий объем воды может автоматически восполняться при помощи поплавкого клапана 13.
На основе вышеизложенного можно утверждать, что благодаря наличию между питающим трубопроводом и водопроводом хозяйственно-питьевого назначения дополнительного бака-водопитателя с использованием в нем поплавкового клапана автоматически обеспечивается гарантированный минимально необходимый объем воды, требуемый на начальный момент тушения, обеспечивая таким образом повышение надежности водопитания.