ГЕРМЕТИЧНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД

Полезная модель относится герметичным кабельным вводам, предназначенным для прохода сквозь двойную защитную оболочку здания реактора на АЭС.
Известен ряд кабельных вводов этого назначения (Авторское свидетельство СССР 714944, кл. Н01В 17/26, 1981. ТУ 16-93ИМЖК686351, НЛП "Электрофарфор", Проспект фирмы "Auxitrol Electric penetration", с. 2 и 3, 1983).
Известен герметичный кабельный ввод, содержащий металлический корпус под давлением, герметизированный с обеих сторон фланцами, элемент биологической защиты внутри корпуса, герметичные модули, припаянные или приваренные к торцевым фланцам корпуса. Модули представляют собой одно- или многожильные кабели с минеральной изоляцией в металлической оболочке, пропущенные через отверстия фланцев и герметично припаянные или приваренные концевыми металлокерамическими изоляторами (а.с. SU 1833022). Не достатком конструкции является ее неремонтопригодность. В случае выхода из строя некоторой части проводников необходим демонтаж всего кабеля.
Известен герметичный ввод электрических цепей в герметичную зону двойной защитной оболочки атомных электростанций, который содержит расположенный во внутренней стене закладной патрубок с жестко закрепленным внутри входным участком кабеля. Соосно патрубку установлено в наружной стене средство для компенсирования относительного движения между кабелем и наружной стенкой. Средство для компенсирования имеет трубу с сильфоном на наружном торце и вторым аналогичным сильфоном, симметрично установленным на противоположном торце трубы у внутренней поверхности наружной стены. Свободные концы обоих сильфонов выполнены конусообразными, внутренние поверхности которых являются опорными элементами для выходного участка кабеля, который свободно расположен в трубе с зазором относительно внутренней поверхности трубы (RU 2557669, кл. H02G 3/22, опубл. 27.07.2015).
Данный герметичный ввод применяется только для высокого напряжения, в то время как на атомных электростанициях доля герметичных кабельных вводов высокого напряжения составляет около 10% и приблизительно 90% приходится на герметичные кабельные вводы среднего и низкого напряжения.
Наиболее близким к заявляемой полезной модели является герметичный электрический кабельный ввод через защитную оболочку атомного реактора, установленный в закладной трубе, герметично приваренный к металлической облицовке оболочки атомного реактора через фланцы, имеющие штуцер с манометром для проверки сварки давлением, снабженный одним или более модулями с электрическими проводниками, графитовыми уплотнителями во фланце модуля и изоляторами из термостойкого материала, например, полиэфирсульфона, смещенными к центру модуля, между которыми имеется отверстие для контроля герметичности модуля. Электрические проводники, помещенные внутри модуля, покрыты слюдяной изоляцией, поверх которой помещена термоусаживающая трубка (UI 142107 кл. H02G 3/22, опубл. 20.06.2014).
Техническим результатом предлагаемой полезной модели герметичного электрического кабельного ввода является обеспечение электроэнергией большего числа оборудования, размещенного в корпусе атомной электростанции без увеличения количества кабельных вводов и быстрая замена модулей проводников при ремонте.
Для достижения заявленного технического результата предлагается герметичный электрический кабельный ввод сквозь защитную оболочку атомного реактора, установленный в закладной трубе, герметично приваренный к металлической облицовке оболочки атомного реактора посредством фланцев, имеющий штуцер с манометром для проверки сварки давлением, снабженный одним или более модулями с электрическими проводниками, графитовыми уплотнителями во фланце модуля и изоляторами из термостойкого материала, например, полиэфирсульфона, смещенными к центру модуля, между которыми имеется отверстие для контроля герметичности модуля, отличающийся тем, что он имеет один или несколько модулей, диаметр которых обеспечивает размещение от одного до не менее 93 изолированных электрических проводников, уплотненных в корпусе модуля кольцом, выполненным из графитового материала, например, графлекса, и расположенным на поверхности корпуса модуля во фланце, а изоляторы из термостойкого материала размещены в зоне расположения отверстия для штуцера с манометром.
На рис. 1 представлен заявляемый герметичный электрический кабельный ввод, где 1 - корпус кабельного ввода, 2 - защитная оболочка атомного реактора; 3 - закладная труба; 4 - металлическая облицовка; 5 - фланец; 6 - штуцер; 7 - индикатор давления; 8 - модуль; 9 - уплотнительное кольцо.
На рис. 2 представлен корпус модуля, где 10 - изолятор; 11 - проводник; 12 - слюдяная изоляция; 13 - корпус модуля; 14 - отверстие для штуцера с манометром; 15 - термоусаживаемая трубка.
Кабельный ввод герметичный электрический (ВЭГ) проходит сквозь защитную оболочку (2) атомного реактора, установлен в закладной трубе (3), и обеспечивает биологическую защиту и герметичность внутреннего объема оболочки атомного реактора. Кабельный ввод ВЭГ приварен к металлической облицовке (4) оболочки посредством фланцев (5), имеет штуцер (6) для проверки сварки давлением. Для контроля герметичности ВЭГ за весь срок эксплуатации, на нем установлен индикатор давления (7).
В кабельный ввод ВЭГ установлены герметично один и более модулей (8) с изолированными электрическими проводниками. Герметизация модуля в корпусе ввода (1) достигается путем применения графитового уплотнительного кольца (9).
Применение в конструкции модуля изоляторов (10) из термостойкого материала, например, «полиэфирсульфона», смещение изоляторов (10) к центру длины модуля, обеспечивает грметичность и сохраняет работоспособность модуля, и в целом кабеля ВЭГ, путем нанесения на электрические проводники (11) слюдяной изоляции (12). Для контроля герметичности модуля используется индикатор давления (рис. 1 поз. 7), для этого на корпусе модуля (13) выполнено отверстие (14) в зоне которого с двух его сторон расположены изоляторы 10 Для дополнительной защиты от внешних воздействий проводников, используется негорючая полимерная термоусаживаемая трубка (15).
Увеличение количества электрических проводников в модуле и количества самих модулей обеспечивает электроэнергией большее число оборудования, размещенного в корпусе атомной электростанции, без увеличения количества кабелей.
Уплотнительное кольцо позволяет легко демонтировать кабельный ввод для ремонта.