УСТРОЙСТВО КОМПЛЕКТНОЕ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ СЕРИИ К-112

Полезная модель относится к электротехнике к комплектным устройствам наружной установки.
Комплектное устройство серии К-112 - это серия пунктов взаимосвязанного функционального назначенияs для секционирования, автоматического ввода резерва, плавки гололеда и местного резервирования воздушных линий электропередач с односторонним и двухсторонним питанием, передающим электрическую энергию переменного трех фазного тока частотой 50 Гц, напряжением б или 10 кВ.
Комплектное устройство серии К-112 состоит из шкафа высоковольтной аппаратуры, в котором размещаются аппараты главных цепей, и шкафа защиты и управления, в котором размещаются приборы схемы вспомогательных цепей.
Цель создания полезной модели - повышение надежности и безопасности эксплуатации распределительных сетей 6-10 кВ различных назначений, преимущественно сельскохозяйственных потребителей.
Аналогом является устройство распределительное К-112 секционирования и ввода резерва для электрических сетей 6-10 кВ с номинальным током до 400 А (1).
В шкафу высоковольтной аппаратуры встроены высоковольтный вакуумный выключатель, трансформаторы тока и напряжения, изоляторы проходные и разрядники.
предлагаемая полезная модель - устройство комплектное наружной установки серии К-112 имеет существенные отличия и преимущества от аналога.
С целья повышения надежности и безопасности эксплуатации линий электропередач и обеспечения бесперебойного электроснабжения предусмотрено применение специально созданных для этих целей вакуумных выключателей типа BB/TEL (ВБСК или ВБЭМ}/ устанавливаемых в шкаф высоковольтной аппаратуры.
Предусмотрены варианты применения устройства для плавки гололеда/ для автоматического ввода резерва (ABP}t для секционирования ЛЭП с двухсторонним и односторонним питанием местное резервирование .
Влок управления вакуумным выключателем и аппаратура релейной защиты к автоматики размещены в отдельном шкафу, удобно расположенном для эксплуатации. Трансформаторы тока и напряжения собственных нужд размещены по одному с обеих сторон выключателя, что дает возможность подачи напряжения с одной или другой стороны ЛЭП.
В шкафу управления размещена электромеханическая блокировка/ исключающая оперирование разъединителем при включенном выключателе/ установлены резисторы обогрева и датчик температуры для автоматического поддержания в шкафу температуры воздуха на заданном уровне.
Шкаф высоковольтной аппаратуры и шкаф управления при отсутствии напряжения имеют двухстороннее обслуживание за счет двух противоположно расположенных дверей со специальными запорами. При наличии напряжения обслуживается только шкаф управления.
Шкаф комплектного устройства для плавки гололеда отличается от других шкафов тем« что вторые выводы главных цепей вакуумного выключателя замкнуты накоротко шиной, что обеспечивает при протекании тока короткого замыкания в течение 15 минут расплавить лед на проводах ЛЭП толщиной до 40 мм.
Предусмотрены два варианта установки комплектных устройств серии К-112.
По варианту 1 шкаф высоковольтной аппаратуры сборносварной конструкции устанавливается на металлической раме, которая опирается на железобетонные стойки двух анкерных опор воздушной линии, а шкаф управления закрепляется на одной из стоек анкерной опоры.
По варианту 2 шкаф высоковольтной аппаратуры устанавливается с помощью рамы и кронштейнов на железобетонной приставке или железобетонной стойке, на которой закрепляется шкаф управления. Шкаф высоковольтной аппаратуры подсоединяется к высоковольтным выводам комплектных трансформаторных подстанций.
Установка приставок или стоек рекомендуется в необводненных и не пучинистых грунтах.
Во всех вариантах установки для связей цепей вторичных коммутаций между шкафом управления и шкафом высоковольтной аппаратуры прокладывается контрольный кабель в трубе или  проводов в коробе.
На фиг.1 показаны варианты 1 и 2 установки комплектного устройства серии К-112.
В варианте 1 шкаф высоковольтной аппаратуры 1 расположен на металлической раме 2 двух анкерных опор, шкаф управления 3 закреплен на стойке 4 анкерной опоры и соединен со шкафом высоковольтной аппаратуры 1 жгутом проводов в коробе 5. Вверху анкерной опоры установлен разъединитель 6.
В варианте 2 шкаф высоковольтной аппаратуры 1 установлен с помощью металлической рамы 7 на железобетонной стойке 8/ на которой закреплен шкаф управления 3/ соединенный со шкафом в/в аппаратуры жгутом проводов в коробе 5. Шкаф в/в аппаратуры подсоединен к выводам комплектных трансформаторных подстанций 9.
На фиг.2 изображен шкаф высоковольтной аппаратуры 1, в котором расположен вакуумный выключатель 10/ трансформатор тока 11, трансформатор напряжения 12, изолятор проходной 13, разрядники (или ограничители перенапряжений) 14/ дверь 15/ люк монтажный 16, крышка 17 для закрытия вентиляционных отверстий.
На фиг.З показан шкаф для плавки гололеда 18/ в котором расположен вакуумный выключатель 10/ трансформатор тока 11, трансформатор напряжения 12/ изолятор проходной 13, разрядник (ограничитель перенапряжения) 14/ дверь 15/ люк монтажный 16 шина-перемычка 19.
На фиг.4 изображен шкаф управления 3/ состоящий из сборносварного корпуса 20 с двумя дверями 21/ 22, в котором на раме приборов 23 размещена аппаратура защиты и автоматики 24/ блок-замок 25/ панель управления и сигнализации 26/ резисторы обогрева 27. На фасадной двери 21 с уплотнительной прокладкой 29 расположен датчик температуры 28.
Применение комплектных устройств наружной установки серии К-112 с вакуумными выключателями нового поколения обеспечивает повышение надежности и безопасности электрических сетей в различных условиях эксплуатации оборудования.