ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ

УДК 696.48:338.001.36 Б01: 10.15587/2312-8372.2015.49158

экономическая эффективность использования систем горячего водоснабжения на основе солнечных коллекторов

Рассмотрен вопрос экономической эффективности использования солнечных коллекторов в системах горячего водоснабжения. Рассчитаны капитальные и текущие затраты, связанные с созданием и эксплуатацией системы горячего водоснабжения на основе солнечных коллекторов. Определена прибыль и срок окупаемости затрат при ее использовании.

ключевые слова: система горячего водоснабжения, солнечный коллектор, экономическая эффективность, срок окупаемости.

клён А. н., Ефременко в. в.

1. введение

При рассмотрении проблемы энергосбережения в жилищно-коммунальном секторе основное внимание, как правило, уделяется вопросам экономии энергоресурсов в отопительный сезон, когда их потребление максимально. В то же время и в летний период расходуются значительные энергоресурсы, в частности, на горячее водоснабжение.

В настоящее время в украинских городах нередко можно встретить практику консервации котельных на период с конца текущего и до начала нового отопительного сезона, и, как следствие, полного отключения потребителей от горячего водоснабжения в летний период времени. Жилищно-эксплуатационные организации такую меру объясняют двумя причинами. Во-первых, резким снижением потребности в теплоносителе, из-за чего эксплуатация мощных котельных становится экономически нецелесообразной. Во-вторых, необходимостью проведения продолжительных по времени ремонтных работ. Однако при детальном анализе оказывается, что такая «экономия» достаточно сомнительна [1], да к тому же имеет целый ряд существенных недостатков:

— вопрос обеспечения горячим водоснабжением полностью перекладывается на плечи потребителей. А это, в свою очередь, влечет за собой необходимость установки достаточно громоздких и дорогих нагревательных приборов, например, электрических водонагревателей;

— далеко не все потребители из-за недостаточной социальной защищенности могут позволить себе индивидуальную систему горячего водоснабжения, в результате чего им приходится нагревать большие емкости с водой на бытовой газовой плите, КПД которой в лучшем случае составляет около 40 %. А это приводит к завышенному расходу дорогостоящего газа;

— массовая установка электрических водонагревателей вызывает дополнительную нагрузку на электросеть, которая в летний период перегружена также устройствами охлаждения и кондиционирования воздуха;

— построение индивидуальных систем горячего водоснабжения нередко приводит к нерациональному использованию энергоресурсов, поскольку выбор параметров таких систем на этапе проектирования зачастую не имеет под собой достаточного теоретического обоснования, а базируется, в основном, на общих «практических советах» продавцов электронагревательных приборов. Кроме того, суточный расход горячей воды зависит от множества факторов и варьируется в широких пределах. Последнее обстоятельство также может привести к нерациональному расходу энергоресурсов на нагрев воды. Одним из вариантов решения перечисленных выше проблем является создание систем горячего водоснабжения (далее — ГВС) на основе солнечных коллекторов. Это позволит обеспечить потребителей горячей водой в летний период времени, затратив на эти цели минимум энергии.

2. Анализ литературных данных и постановка проблемы

Вопросы экономической эффективности использования солнечных коллекторов в системах горячего водоснабжения, которым посвящена данная статья, рассматриваются в работах [1-7]. Практические аспекты этого вопроса с учетом украинских реалий освещены в работах [1, 3, 5-13].

На сегодняшний день установка солнечных водонагревателей стала нормой в странах с большим количеством солнечного излучения. Только в США эксплуатируются солнечные коллекторы общей площадью более 10 млн. м2, что обеспечивает годовую экономию топлива до 1,5 млн. т. В Европе ежегодно в эксплуатацию вводится около 3 млн. м2 плоских солнечных коллекторов, что эквивалентно тепловой мощности 1,5 тыс. МВт. Мировым же лидером по производству и установке солнечных водонагревателей является Китай. Уже к 2009 году суммарные площади установленных солнечных водонагревателей в Китае выросли до 140 млн. м2. Этого достаточно для снабжения горячей водой примерно 60 млн. домохозяйств. Также очень

С

10

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ И РЕЗЕРВЫ ПРОИЗВОДСТВА — № 5/5(25], 2015, © Клён А. Н., Ефременко В. В.

ISSN 222Б-3780

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ

J

широко применяются водонагреватели в Израиле, где 95 % квартир оборудованы такими системами [2].

Важно отметить, что столь широкое внедрение современных и эффективных систем горячего водоснабжения с использованием возобновляемых источников энергии стало возможным благодаря законодательной поддержке соответствующих инициатив со стороны органов государственной власти.

3. Объект, цель и задачи исследования

Объектом исследования являются системы ГВС на основе солнечных коллекторов. Целью исследования является технико-экономическое обоснование использования систем ГВС в жилищно-коммунальном секторе Украины.

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:

— рассмотреть типовые решения по созданию систем ГВС на базе солнечных коллекторов;

— рассчитать капитальные и текущие затраты, связанные с запуском и эксплуатацией систем ГВС на базе солнечных коллекторов;

— проанализировать объем энергии, вырабатываемый солнечными коллекторами различной мощности на нагрев воды;

— произвести расчет срока окупаемости затрат при использовании систем ГВС на основе солнечных коллекторов различной мощности.

4. Результаты исследования объема электроэнергии, вырабатываемой системами ГВС различного типа на нагрев воды

Системы ГВС на основе солнечных коллекторов могут быть активными или пассивными. Активные системы используют электрический насос для циркуляции жидкости через коллектор. Пассивная система не имеет насоса и полагается только на естественную циркуляцию. При построении стационарных систем ГСВ более рационально использовать активный их тип [9].

Основные элементы системы ГВС активного типа на основе солнечных коллекторов представлены на рис. 1. Принцип работы такой системы состоит в следующем. Теплоноситель при помощи станции со встроенным насосом 4 подается к солнечному коллектору 1, который может быть плоским или вакуумным (последний более эффективен в зимний период). Под действием солнечного излучения теплоноситель в коллекторе нагревается до температуры 30-90 °С, а затем передает тепловую энергию в бак-акумулятор 5, накапливающий горячую воду для конечного потребителя.

В тех случаях, когда солнечной энергии недостаточно, температуру воды на нужном уровне поддерживает электрический нагревательный элемент, который устанавливают за баком-аккумулятором. Использование дополнительного источника нагрева воды позволяет повысить эффективность солнечной установки и является незаменимым в зимний период ее эксплуатации.

В табл. 1 приведены характеристики систем ГВС на основе солнечных коллекторов вакуумного типа различной мощности, предлагаемые одним из ведущих игроков на украинском рынке возобновляемых источни-

ков энергии [3]. Некоторые из них ориентированы на построение индивидуальных систем (семьи из 3-4 человек), другие — коллективных (50-200 человек).

Рис. 1. Схема системы ГВС на основе солнечных коллекторов: 1 — солнечный коллектор; 2 — комплект креплений для коллектора;

3 — воздухоотводчик; 4 — одноконтурная солнечная станция с регулятором и насосом; 5 — бак-накопитель; 6 — расширительный бак для гелиосистемы; 7 — термостатический смеситель; 8 — соединитель для соединения коллекторов между собой; 9 — контроллер управления солнечной системой; 10 — жидкость для системы

Таблица 1

Типовые решения по созданию ГВС на основе солнечных коллекторов

Мощность системы, л/сутки (кол-во человек) Площадь коллекто-* 2 ров , м2 Стоимость оборудования, грн. ** Стоимость монтажа системы, грн.***

150 (3 чел.) 3,5 44 646 17 858

200 (4 чел.) 5,0 51 513 20 605

500 (10 чел.) 13,5 111 909 44 764

1 000 (20 чел.) 24,5 206 157 82 463

2 000 (40 чел.) 49,0 378 819 151 528

3 000 (60 чел.) 73,5 616 413 246 565

5 000 (100 чел.) 127,5 995 043 398 017

7 000 (140 чел.) 181,5 1 428 987 571 595

10 000 (200 чел.) 240,5 1 920 744 768 298

Примечание: * — для Донецкой области [3]; ** — поскольку все оборудование импортного производства, его стоимость привязана к курсу национальной валюты к доллару США, для расчетов этот курс принят по состоянию на 01.06.2015 г: ИКБ = 21 ЦАН; *** — средняя стоимость монтажа системы, включая стоимость дополнительных материалов, составляет около 40 % от стоимости оборудования [3]

Определим экономическую эффективность использования систем ГВС на основе солнечных коллекторов по сравнению с альтернативными решениями — системами нагрева воды электроэнергией или газом. Для этого необходимо рассчитать капитальные и текущие затраты, связанные с построением и эксплуатацией систем ГВС различного типа.

В табл. 2 приведены капитальные затраты, необходимые для построения альтернативных систем горячего водоснабжения — на основе электрических и газовых водонагревателей. Капитальные затраты состоят из стоимости оборудования и его монтажа.

таблица 2

Капитальные затраты по созданию ГВС на основе электрических и газовых нагревателей

Для нагрева того же объема воды потребуется количество газа, которое определяется по формуле:

Мощность системы, л/сутки Электрические водонагреватели Газовые водонагреватели

Стоимость оборудования, грн.* Стоимость монтажа системы, грн.** Стоимость оборудования, грн.* Стоимость монтажа системы, грн.**

150 7 000 1 400 2 900 580

200 8 500 1 700 2 900 580

500 23 000 4 600 3 500 700

1 000 46 000 9 200 7 000 1 400

2 000 92 000 18 400 14 000 2 800

3 000 138 000 27 600 21 000 4 200

5 000 230 000 46 000 35 000 7 000

7 000 322 000 64 400 49 000 9 800

10 000 460 000 92 000 70 000 14 000

примечание: * — поскольку все оборудование импортного производства, его стоимость привязана к курсу национальной валюты по отношению к доллару США, для расчетов этот курс принят по состоянию на 01.06.2015 г: 1 USD = 21 UAH; ** — средняя стоимость монтажа системы водонагревателей принята равной 20 % от стоимости оборудования

Подбор электрических водонагревателей производился на основе необходимой вместимости накопительного бака. Несколько затруднительным оказался выбор газовых водонагревателей, поскольку вода в них, в отличие от солнечных и электрических устройств, нагревается не постепенно, в накопительном баке, а сразу, за короткий промежуток времени по запросу потребителей. При этом количество горячей воды, необходимой одновременно, может быть как малым, так и достаточно большим. Поэтому было принято решение, что условием выбора газовых водонагревателей является возможность разогрева заданного количества воды в течение времени, не превышающего 1 часа.

Для расчета текущих затрат необходимо определить количество тепла, расходуемое на нагрев воды одного и того же объема, системами ГВС различного типа. Количество тепловой энергии, необходимое для нагрева нужного количества воды, определяется по формуле [4]:

W = CV (T - T2),

где С — удельная теплоемкость, для воды С = = 4,19 кДж/(кг  К);У — объем нагреваемой воды, кг; 1 м3 воды соответствует 1000 кг; Т - Т2 — температурная разность воды до и после нагрева.

При нагреве воды с 11 до 55 градусов (средние значения за год) эта разность будет составлять 44 °С.

Тогда с учетом исходных данных нагрев одного кубометра воды потребует W = 4,19 1000 44 = 184,36 МДж.

Переводим в киловатт-часы: 184,36 МДж : 3,6 = = 51,21 кВт  ч.

Для газового нагревателя среднее значение КПД Пгаз = 85 %, а для электрического — пэл = 95 %. Тогда расход электрической энергии на нагрев 1 м3 воды составит:

0газ = W/(СгПгаз ),

где Сг — удельная теплота сгорания природного газа. Согласно ГОСТ 5542-87, должна составлять не менее 31,8 МДж/м3.

Тогда согласно (3):

184,36 = =6,82 м-

В соответствии с вышеприведенными расчетами в табл. 3 приведены затраты энергии различного типа на нагрев заданного объема воды. При этом объем вырабатываемой энергии системами ГВС на основе солнечных коллекторов различной мощности приведены для Донецкого региона по данным [3]. В табл. 3 указаны эквиваленты электроэнергии объема газа, необходимого на выработку той же тепловой мощности в кВт  ч.

Для расчета электроэнергии, необходимой для нагрева воды, стоимость 1 кВт  час электроэнергии принята равной 125,45 коп. Это соответствует предельному уровню тарифов для юридических лиц-потребителей электроэнергии 1 класса напряжения, установленного Национальной комиссией по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) [5]. При расчете расходов за газ использовалось значение 7,92 грн/м3 [6], также установленное НКРЭКУ для юридических лиц.

таблица 3

Энергопотребление систем ГВС различной мощности и типа

Мощность системы, л/сутки Электроэнергия, кВт • ч Газ, м3 Энергия гелиосистемы

Выработанное системой тепло Затраты на дополнительный нагрев

эквивалент э/эн, кВт • ч эквивалент 3 газа, м эквивалент э/эн, кВт • ч эквивалент газа, м3

150 2 878,3 364,2 1 770 224 1 108,3 140,2

200 3 837,7 485,6 2 659 336,4 1 178,7 149,1

500 9 594,2 1 214,0 7 071 894,7 2 523,2 319,3

1 000 19 188,4 2 427,9 13 208 1 671,2 5 980,4 756,7

2 000 38 376,8 4 855,8 26 484 3 351 11 892,8 1 504,8

3 000 57 565,2 7 283,8 41 338 5 230,5 16 227,2 2 053,2

5 000 95 942,0 12 139,6 67 901 8 591,6 28 041,0 3 548

7 000 134 318,8 16 995,4 94 187 11 917,5 40 131,8 5 077,9

10 000 191 884,0 24 279,2 134 635 17 035,4 57 249,0 7 243,8

0зл = W / пэл = 51,21/0,95 = 53,9 кВт  ч.

Соответствующие затраты на энергоносители представлены в табл. 4.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ И РЕЗЕРВЫ ПРОИЗВОДСТВА — № 5/5(25], 2015

ISSN 222Б-3780

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Таблица 4

Стоимость эксплуатации систем ГВС различной мощности и типа

Мощность системы, л/сутки Затраты на электроэнергию, грн. Затраты на газ, грн. Затраты на эксплуатацию гелиосистемы

Экономия за счет выработанного системой тепла, грн. Затраты на дополнительный нагрев, грн.

э/эн, кВт • ч 3 газа, м3 э/эн, кВт • ч 3 газа, м3

150 3610,8 2884,4 2220,5 1773,8 1390,3 1110,6

200 4814,4 3845,8 3335,7 2664,6 1478,7 1181,2

500 12035,9 9614,6 8870,6 7086,0 3165,4 2528,6

1 000 24071,8 19229,1 16569,4 13236,0 7502,4 5993,1

2 000 48143,7 38458,3 33224,2 26540,2 14919,5 11918,0

3 000 72215,5 57687,4 51858,5 41425,7 20357,0 16261,6

5 000 120359,2 96145,6 85181,8 68045,1 35177,4 28100,5

7 000 168502,9 134603,9 118157,6 94386,9 50345,3 40217,0

10 000 240718,5 192291,3 168899,6 134920,8 71818,9 57370,5

Результаты исследования экономической эффективности использования систем ГВС на основе солнечных коллекторов (по сравнению с системами на альтернативных видах энергии — электричестве и газе) представлены в табл. 5.

Таблица 5

Основные технико-экономические показатели использования систем ГВС различной мощности на основе солнечных коллекторов по сравнению с электрическими и газовыми водонагревательными системами

Мощность системы, л/сутки Разность капитальных затрат, грн. по сравнению с Годовая экономия (разность текущих затрат), грн. по сравнению с Срок окупаемости, лет по сравнению с

электр. нагревателями газ. нагревателями электр. нагревателями газ. нагревателями электр. нагре-вате-лями газ. нагре-вате-лями

150 54104,4 59024,4 2220,5 1773,8 24,4 33,3

200 61918,2 68638,2 3335,7 2664,6 18,6 25,8

500 129072,6 152472,6 8870,6 7086,0 14,6 21,5

1 000 233419,8 280219,8 16569,4 13236,0 14,1 21,2

2 000 419946,6 513546,6 33224,2 26540,2 12,6 19,3

3 000 697378,2 837778,2 51858,5 41425,7 13,4 20,2

5 000 1117060 1351060 85181,8 68045,1 13,1 19,9

7 000 1614182 1941782 118157,6 94386,9 13,7 20,6

10 000 2137042 2605042 168899,6 134920,8 12,7 19,3

Срок окупаемости ГВС различной мощности на основе солнечных коллекторов по сравнению с электрическими и газовыми водонагревательными системами рассчитывался как отношение разностей соответствующих капитальных затрат к текущим.

5. Обсуждение результатов исследования экономической эффективности использования систем горячего водоснабжения на основе солнечных коллекторов

1. Мировой опыт показывает, что производство солнечных систем развито с высоким качеством изготовления. В мире насчитывается более 100 компаний по производству солнечных водонагревателей и ежегодные производственные мощности достигают 750 тыс. м2. Технические инновации, повышенная производительность, длительный срок службы, простота использования и ряд других делает системы горячего водоснабжения на основе солнечных коллекторов достаточно привлекательными.

2. Результаты исследования показали, что срок окупаемости затрат систем ГВС различной мощности на основе солнечных коллекторов по сравнению с электрическими и газовыми водонагревательными системами меньше в системах с большей мощностью.

3. Максимальный экономический эффект имеют системы ГВС мощностью 2000 и 10000 л/сутки. Минимальный экономический эффект имеют системы ГВС мощностью 150 и 200 л/сутки. Поэтому можно утверждать, что максимальная экономическая привлекательность проекта обеспечивается при использовании системы горячего водоснабжения на основе солнечных коллекторов с минимальной мощностью 2000 л/сутки.

6. Выводы

1. Произведен расчет капитальных и текущих затрат, связанных с созданием и эксплуатацией систем ГВС на основе солнечных коллекторов. Установлено, что использование подобных систем экономически эффективно. Несмотря на большие капитальные затраты по сравнению с системами электрического и газового подогрева воды, они окупаются, в среднем, в течение 13-25 лет.

2. Наименьший срок окупаемости имеют системы ГВС на солнечных коллекторах относительно большой мощности, рассчитанные на обеспечение горячей водой 100-200 человек и более. Это позволяет рекомендовать внедрение таких систем в многоквартирных домах.

3. Одним из важнейших моментов внедрения систем ГВС на основе солнечных коллекторов является не только их экономическая эффективность, но и возможность значительно снизить потребление газа в жилищно-коммунальном секторе. Данное обстоятельство играет важнейшую роль в вопросе обеспечения энергетической независимости Украины.

Литература

1. Доспехова, Е. Есть ли польза от отключения горячей воды? [Электронный ресурс] / Елена Доспехова // Деловая столица. — 12.09.2014. — Режим доступа: \www/URL: http:// www.dsnews.ua/society/iz-za-otklyucheniya-goryachey-vody-uvelichivaetsya-rashod-gaza-11092014211800

2. Экскурс по мировым тенденциям использования солнечных водонагревательных установок [Электронный ресурс] // Новi енергетичш системи. — Режим доступа: \www/URL: http://progress21.com.ua/ru/solar-collectors/Solar-collectors-in-the-world

3. Группа компаний «Атмосфера» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: \www/URL: http://atmosfera.ua

4. Южный, С. Стоимость нагрева воды [Электронный ресурс] / Сергей Южный // Альтернативная энергетика и информация. — Режим доступа: \www/URL: http://altinfoyg.ru/ index.php/rashot/ekras/snv.html

5. Щодо встановлення на червень 2015 року роздрiбних тарифiв на електроенергш з урахуванням граничних рiвнiв тарифiв при поступовому переходi до формування единих роздрiбних тарифiв для споживачiв на територи Украши [Електронний ресурс]: Постанова НКРЕКП вщ 26.02.2015 № 1619. — Режим доступу: \www/URL: http://www.nerc.gov.ua/7id-15849

6. Про встановлення граничного рiвня щни на природний газ для промислових споживачiв та шших суб'ектiв господа-рювання [Електронний ресурс]: Постанова НКРЕКП вщ 30.06.2015 № 1886. — Режим доступу: \www/URL: http:// www.nerc.gov.ua/index.php7id-16459

7. Расчет солнечного коллектора [Электронный ресурс] // Новi енергетичш системи. — Режим доступа: \www/URL: http://progress21.com.ua/ru/economical-calculation-of-systems

8. Монтаж солнечных коллекторов [Электронный ресурс] // Компания «Thermo Group». — Режим доступа: \www/URL: http:// thermo-group.com.ua/service/montazh-solnechnyh-kollektorov

9. Солнечный водонагреватель [Электронный ресурс] // Вики-педия. — 31.06.2015. — Режим доступа: \www/URL: https:// ru.wikipedia.org/wiki/Солнечный_водонагреватель

10. Интернет-магазин «Розетка» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: \www/URL: http://rozetka.com.ua

11. Клён, А. Н. Экономическая эффективность использования сетевых солнечных электростанций в частных домовладениях [Текст] / А. Н. Клён, В. В. Ефременко // Технологический аудит и резервы производства. — 2015. — № 3/1(23). — С. 8-13. doi:10.15587/2312-8372.2015.42789

12. Березюк, А. М. Дослщження практичного застосування i ефективност використання вщновлювальних джерел енер-ri'i у будiвництвi [Текст] / А. М. Березюк, К. Б. Джарев, Р. Б. Пашрник, А. О. Скокова, О. М. Кузьменко // Вюник Придншровсько! державно'i академи будiвництва та архь тектури. — 2013. — № 8. — С. 28-32.

13. Возняк, О. Т. Економiчна доцшьшсть використання дискретно! орiентацii цiлорiчних гелiосистем [Текст] / О. Т. Возняк, О. С. Дацько, С. П. Шаповал // Комунальне господарство мют. — 2008. — № 84. — С. 162-167.

EK0H0Mi4HA ЕФЕКТИВШСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ НА OCHOBi СОНЯЧНИХ КOЛЕКТOРiB

Розглянуто питания екоиомiчиоi ефективиост використання сонячних колекторiв у системах гарячого водопостачання. Розраховаш каштальш та поточиi витрати, пов'язаиi зi ство-реииям та експлуатацiею системи гарячого водопостачання на основi сонячних колекторiв. Визиачеиий прибуток та термш окупиостi витрат при ii використанш.

Ключовi слова: система гарячого водопостачання, сонячний колектор, економiчна ефективиiсть, термш окупность

Клён Андрей Николаевич, кандидат технических наук, старший преподаватель, кафедра подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору дования, автомобилей и автомобильного хозяйства, Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, Краматорск, Украина, e-mail: it-market@rambler.ru.

Ефременко Виктория Викторовна, кандидат наук по государственному управлению, доцент, кафедра экономики и менеджмента, Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, Краматорск, Украина, e-mail: devyatka85@mail.ru.

Кльон Андрт Миколайович, кандидат технгчних наук, старший викладач, кафедра тдйомно-транспортних, буЫвельних, дорожтх машин i обладнання, автомобШв i автомобшьного господарства, Донбаська нащональна академ1я будiвництва i архтектури, Краматорськ, Украта.

€фременко Вiкторiя Вiкторiвна, кандидат наук з державного управлтня, доцент, кафедра економжи i менеджменту, Донбаська нащональна академ1я будiвництва i архтектури, Краматорськ, Украта.

Klyon Andrij, Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture, Kramatorsk, Ukraine, e-mail: it-market@rambler.ru. Efremenko Viktoria, Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture, Kramatorsk, Ukraine, e-mail: devyatka85@mail.ru

УДК 336:33.012.61-022.51 001: 10.15587/2312-8372.2015.52192

калмиков о. в. формування мехашзму

управлшня фшансовою безпекою малих шдприемств

Проаналiзовано стан розробленостi проблеми формування мехатзму управлтня фтансовою безпекою малих шдприемств (далi МП); визначено поняття «фтансова безпека МП», сформу-льовано И мету I завдання; визначено способи виявлення й оцтки рiвня загроз фтансовш безпеЦ МП та п критерИ;розроблено алгоритм функцюнування мехатзму управлтня фтансовою безпекою та логхчно-структурну схему проведення структурного аналiзу фтбезпеки МП.

клпчов1 слова: фтансова безпека, мехатзм управлтня, малi тдприемства, загрози фтансовш безпещ.

1. Вступ

Осиовиим принципом виживаиия малих i середшх шдприемств у риикових умовах сьогодш е забезпе-чеиия його безперервиого розвитку иа шиовацшиих засадах [1]. Це иадае можливкть йому зб1льшувати власиу коикуреитоспроможшсть, але за умов ураху-

ваиия коректио побудоваиого мехашзму управлшня фшансовою безпекою.

Важлив1 складов! мехашзму управлшня фшансовою безпекою тдприемства — це система критерпв оцшки р1вия фшансово! безпеки тдприемства та шформацшно-аналиичне забезпечеиия його фшансово! безпеки. Роз-виток, стабшьшсть i сталкть е важливими характерис-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ И РЕЗЕРВЫ ПРОИЗВОДСТВА — № 5/5(25], 2015, © Калмиков О. В.