Система газового пожаротушения Novec 1230

СИСТЕМА ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ NOVEC 1230

М.Ю. Котова, студент Государственный авиационный технический университет, г. Уфа

Коуее 1230 - суперсовременная разработка в области тушения веществ и материалов газовыми составами. Безопасное для человека газовое огнетушащее вещество без цвета и запаха предназначено для тушения горючих жидкостей, газов, электрооборудования, а также произведений искусства. Внешне вещество похоже на обычную воду и имеет все ее противопожарные свойства, но фактически является сухим веществом.

Коуее 1230 - фторсодержащий кетон, химическая формула -СР3СР3С(0)СР(СР3)2. Из её особенностей нужно отметить чувствительность — система начинает тушить пожар, когда реакция горения только-только началась и пламени фактически ещё нет. Эта жидкость обладает всеми противопожарными свойствами воды и, будучи вылитой (разбрызганной) на очаг пожара, также эффективно подавляет пламя. В процессе распыления новое вещество обращается в пар, а в виде жидкости хранится под давлением в баллонах автоматической противопожарной системы. Новая система занимает существенно меньше места, чем конкурирующие противопожарные комплексы с баллонами, накачанными инертными газами.

Огнетушащее вещество, находящееся в модулях в жидком состоянии под давлением газа-вытеснителя (азота), течет по трубопроводам к насадкам-распылителям, из которых распыляется в газообразном состоянии, быстро и эффективно заполняя защищаемое помещение. Огнетушащий механизм основан на 70% на эффекте охлаждения - абсорбции тепла, и на 30% происходит за счет химической реакции ингибирования пламени. Система широко используется по всему миру и благодаря его экологическим свойствам получило признание во многих странах как огнетушащее средство для серверных и аналогичных помещений с электронным оборудованием. К^ес 1230 применяется при всех классах пожаров и используется как вещество, полностью заполняющее помещение. Оно не коррозийное, не проводит электричества и не оставляет после себя никаких остатков, а потому не может стать причиной коротких замыканий.

Физические свойства вещества при его движении по трубопроводу близки к хладонам, следовательно, трубная разводка, спроектированная для хладо-нов, может быть использована и в данной системе.

Самым важным параметром с точки зрения тушения пожара является ог-нетушащая концентрация: чем она меньше, тем эффективнее применение газового огнетушащего состава. Огнетушащая концентрация для К^ес 1230 составляет 3,42%, а, к примеру, применение Хладона-227Еа требует огнетушащей концентрации в 7,2%.

Использование К^ес 1230 для защиты помещений с электронным и электротехническим оборудованием гарантирует безопасное применение даже при наличии в помещении оборудования с рабочим напряжением до 48 кВ.

Приведем сравнительную таблицу ГОТВ.

Таблица 1

Сравнительные факторы различных ГОТВ

Газовое ог-нетушащее вещество Рабочая концентрация КОЛЕЬ Запас безопасности Потенциал глобального потепления Время существования в атмосфере

Хладон-1301 5 % 5 % 0 % 7 140 65 лет

Хладон-227ea 7,2 % 9 % 25 % 3 220 29 лет

Хладон-125 9,8 % 7,5 % - 23 % 3 500 34,2 года

Инерген 36,5 % 43 % 18 % - -

СО2 34,9 % 5 % - 85 % 1 -

Кауес™ 1230 4,2 % 10 % 138 % 1 3-5 дней

Главные достоинства огнетушащего состава К^ес 1230:

- высокая огнетушащая способность (тушение пожаров класса А за 10 с);

- безопасен для людей;

- экологически чистый, химически нейтральный состав;

- не проводит электричество;

- возможность использования существующих старых трубопроводов, смонтированных для систем с применением хладонов;

- легкость транспортировки (в виде жидкости, без давления), не опасный груз;

- низкое давление в системе пожаротушения(24,8 бар - против 200-300 бар у инергена и 65 бар у хладона),

- нет специальных ограничений по сбросным вентиляционным отверстиям при выпуске системы;

- легкость заправки (возможна на месте);

- идеальный состав для морских систем;

- в мире уже установлено свыше 2000 систем.

Эти достоинства присущи (по отдельности) многим из известных систем газового пожаротушения. Однако К^ес 1230 - единственный на сегодняшний день состав, который объединяет все эти достоинства. Этот уникальный состав стал той инновацией, которая, со временем, призвана изменить существующие сегодня концепции газового пожаротушения.

Список использованной литературы:

1. sfitex.primexpo.ru (15.03.2011);

2. mera-nnov.ru (15.03.2011);

3. www.membrana.ru (15.03.2011);

4. www.secuteck.ru (15.03.2011);

5. www.plamya-ei.ru (15.03.2011);

6. www.novec1230.ru (15.03.2011);

7. www.mgpspetsavtomatika.ru (15.03.2011).