УСТРОЙСТВО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ СИЛОВЫХ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТОЯКАХ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ

Полезная модель относится к противопожарной технике, в частности к устройствам противопожарной защиты силовых и осветительных проводок в вертикальных стояках многоэтажных зданий и может быть использована для локализации пожара и предупреждения возможности распространения пожара в кабельных каналах в вертикальных стояках многоэтажных зданий.
Уровень техники
Известно пожаробезопасное устройство для прокладки кабелей, содержащее металлический, сплошной лоток и размещенное в нем по всей длине гибкое полотно из огнестойкого материала, например базальтовой ткани. Поперечный размер полотна соответствует размеру, необходимому для плотного охвата кабелей, с образованием нахлеста продольными краями, и полотна в верхней части кабелей. При этом полотно может быть прикреплено к днищу лотка, например клеем, а поперечный размер полотна предпочтительнее выполнять соответствующим размеру, необходимому для охвата предельного по вместимости в лотке количества кабелей. Полотно со стороны, предназначенной для контакта с кабелями, может быть выполнено с подкладкой из теплоизоляционного и жаростойкого материала, например базальтового волокна (см. пат. РФ №2168342, кл. А 62 С 3/16).
Недостатком данного устройства является невысокая пожаробезопасность.
Известно устройство для предотвращения распространения пожара по электрическому кабелю, содержащее механизм перерезания кабеля, огнепреграждающий пояс и противопожарную перегородку. Неподвижный
подвижный ножи механизма перерезания устанавливают относительно кабеля. При загорании кабеля пламя поджигает гибкую нить, перекинутую через систему блоков, которая перегорает и освобождает ударник. Ударник под действием пружины наносит удар по пороховому заряду. Под действием пороховых газов нож движется вниз и перерубает горящий кабель. При этом выступ отбрасывает горящую часть кабеля вниз, а плоскость подвижного ножа перекрывает доступ огня к негорящему кабелю со стороны огнепреграждающего пояса. Так происходит локализация негорящей части кабеля от огня (см. пат. РФ №2034585, кл. А 62 С 3/16).
Недостатком данного устройства является невысокая герметичность и противопожарные свойства.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому положительному эффекту и принятое автором за прототип является устройство противопожарной защиты силовых и осветительных электропроводок в вертикальных стояках многоэтажных зданий, состоящее из негорючих труб, внутри которых проложены силовые и осветительные электропроводки и электрические кабели (см. СНиП 3.05.06-85. М.: ГПЦПП, 1996. - 56 с.).
Недостатком данного устройства является невысокая противопожарная безопасность.
Раскрытие полезной модели
Технический результат, который может быть достигнут с помощью предлагаемой полезной модели сводится к высокой надежной противопожарной безопасности многоэтажных зданий за счет установки устройства противопожарной защиты, упрощению и удешевлению конструкции.
Технический результат достигается с помощью устройства противопожарной защиты силовых и осветительных электропроводок в
вертикальных стояках многоэтажных зданий, состоящее из негорючих труб, внутри которых проложены силовые и осветительные электропроводки и электрические кабели, при этом оно дополнительно снабжено заградительной перегородкой с резким сухим песком и установленной на межэтажном перекрытии, причем вокруг негорючих труб установлены негорючие гильзы в месте прохождения сквозь межэтажные перекрытия, при этом верхняя открытая часть негорючих гильз снабжена замком, а между силовыми и осветительными электропроводками и электрическими кабелями установлены и закреплены полосы из диэлектрика, причем негорючие трубы имеют межтрубный разрыв расстоянием 500-600 мм, проходящий сквозь сухой резкий песок с возможностью прохождения через последний силовых и осветительных электропроводок и электрических кабелей.
Краткое описание чертежей
На фиг дано устройство противопожарной защиты силовых и осветительных электропроводок в вертикальных стояках многоэтажных зданий, общий вид.
Осуществление полезной модели
Устройство противопожарной защиты силовых и осветительных электропроводок в вертикальных стояках многоэтажных зданий включает стену здания 1 с межэтажными перекрытиями 2, на которых устанавливают заградительные перегородки 3, при этом сквозь межэтажные перекрытия 2 и заградительные перегородки 3 проложены негорючие трубы 4 с негорючими гильзами 5, последние установлены вокруг негорючих труб 4 в месте прохождения сквозь межэтажные перекрытия 2 и, через которые затем прокладывают силовые и осветительные электропроводки 6 и электрические кабели 7, причем между силовыми осветительными электропроводками 6 и электрическими кабелями 7 установлены полосы 8 из стекломатериала или
любого другого диэлектрика с помощью крепления 9, а на верхнюю открытую часть негорючих гильз 5 устанавливают замок 10 из шамотной глины с асбестом или другого негорючего непересыхающего материала, затем в заградительную перегородку 3 насыпают сухой резкий песок 11, при этом негорючие трубы 4 имеют межтрубный разрыв 12 расстоянием 500-600 мм, проходящий сквозь сухой резкий песок 11.
Устройство противопожарной защиты силовых и осветительных электропроводок в вертикальных стояках многоэтажных зданий работает следующим образом.
При возгорании силовых и осветительных электропроводок 6 и электрических кабелей 7 пламя по электропроводке 6 и электрическому кабелю 7 поднимается внутри негорючей трубы 4 с негорючими гильзами 5, при этом полосы 8 из стекломатериала или другого диэлектрика с креплением 9 противодействуют возгоранию, но если пламя все-таки пройдет через межэтажное перекрытие 2 и попадет в межтрубный разрыв 12, расстояние которого 500-600 мм, причем межтрубный разрыв 12 заполнен резким сухим песком 11 и отгорожен заградительной перегородкой 3, то резкий сухой песок 11 погасит любое по интенсивности пламя.
Предлагаемая полезная модель по сравнению с прототипом и другими известными техническими решениями имеет следующие преимущества:
- высокую эффективность и надежность предупреждения возможности распространения пожара по силовым и осветительным электропроводкам и электрическим кабелям;
- технологичность конструкции при ее простоте;
- невысокие затраты на изготовление устройства;
- удобство при монтаже;
- улучшение экологической обстановки окружающей среды.