Запорное устройство для пожарных соединительных головок

Настоящая полезная модель относится к области противопожарной безопасности, в частности к дополнительной защите пожарного рукава при размещении ее в пожарном шкафу внутреннего пожарного водопровода.
Из существующего уровня техники известен пожарный шкаф, предназначенный для размещения и сохранности пожарного рукава, закрываемый при помощи встроенного замка и ключа, расположенного на дверке пожарного шкафа [по ГОСТ Р 51844-2009]. Недостатками встроенного замка являются недостаточная безопасность и сохранность пожарного рукава и ствола внутри пожарного шкафа вследствие легкодоступности к ключу, открывающему встроенный замок пожарного шкафа.
Наиболее близким к заявленному техническому решению является установленная на дверке пожарного шкафа внутреннего пожарного водопровода охранная сигнализация с выводом на пульт дистанционного наблюдения к диспетчеру службы быстрого реагирования. [https://www.tinko.ru/files/library/5-6-02.pdf]. Недостатком данного технического решения является недостаточное быстродействие, выражаемое в нехватке времени для задержания злоумышленника службой быстрого реагирования на месте преступления.
Техническим результатом полезной модели является повышение надежности хранения пожарного рукава и пожарного ствола, размещаемого в пожарном шкафу.
Технический результат достигается тем, что полезная модель представляет собой запорное устройство для пожарных соединительных головок, включающее металлическую трубу, разделенную на две половины вдоль длины трубы, которые соединены с одного конца шарнирным сварным соединением, обеспечивающим соединение двух деталей-полутруб и состоящим из кронштейна, двух шарниров и штифта, при этом в каждой из полутруб выполнено сквозное профилированное отверстие, которые расположены симметрично относительно друг друга, для обеспечения возможности установки устройства на месте соединения пожарного рукава и ствола, тогда, когда последние будут сведены до смыкания друг с другом, а с противоположной стороны относительно шарнирного соединения полутрубы фиксированы замком под ключ.
В результате применения запорного устройства для пожарных соединительных головок в зданиях и сооружениях, где предусмотрен внутренний пожарный водопровод, стало возможным на предприятиях промышленного назначения (заводы, цеха, организации, торговые комплексы, склады и т.д.), в зданиях общественного и административно-бытового назначения (школы, детские сады, жилые многоквартирные дома, и т.д.) обеспечивать сохранность и надежное присоединение пожарного рукава и пожарного ствола в соответствии с требованиями СП 1013130-2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний пожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», что также влияет на снижение фактора величины пожарных рисков при тушении пожара и избежание предписаний, связанных с не несоблюдением противопожарного режима от Государственного пожарного надзора.
Сущность полезной модели поясняется Фигурой, на которой изображено запорное устройство, включающее в себя: металлическую трубу, разделенную на две половины вдоль длины трубы, которая соединена с одного конца шарнирным сварным соединением (см. Фигура). На фигуре обозначены: 1 - металлическая труба; 2 - сквозное отверстие; 3 - кронштейн; 4 - шарнир; 5 - шарнир; 6 - штифт.
Работает полезная модель следующим образом: запорное устройство устанавливается на месте соединения двух соединительных головок пожарного рукава и ствола [ГОСТ Р 53279-20091 только тогда, когда соединительные головки будут сведены до смыкания друг с другом, что необходимо для полного соединения двух деталей (полутруб) запорного устройства и фиксации при помощи замыкающего соединения.
Таким образом, предлагаемое техническое решение является простым в эксплуатации и позволяет повысить надежность хранения пожарного рукава и ствола в пожарном шкафу.