Многофункциональная система контроля и сигнализации состояния охраняемого объекта
PROTECTED OBJECT STATE MONITORING AND SIGNALING MULTI-FUNCTIONAL SYSTEM

Область техники
Заявленное техническое решение относится к охранно-пожарной сигнализации, системам безопасности газо-воздушной среды и дистанционного управления силовым оборудованием и может быть использовано для:
- централизованной имущественной и пожарной охраны,
- контроля концентрации метана, кислорода, диоксида углерода, оксида углерода,
- голосовой связи и оповещения,
- контроля перемещения персонала,
- дистанционного управления силовыми устройствами (вентиляторы, фидеры, аварийное и рабочее освещение),
- на различных промышленных объектах и в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Уровень техники
Известны системы охранно-пожарной сигнализации, (см., например, RU 2110094 С1, 27.04.1998, WO 0228106 А1, 04.04.2002) содержащие органы ручного управления и соответствующие блоки регистрации данных.
Недостатками таких систем является низкая функциональная надежность.
Раскрытие изобретения
Технический результат заключается в обеспечении возможности осуществления контроля за состоянием объекта, в том числе за степенью его пожарной безопасности, на котором установлена заявленная система.
Заявленный технический результат достигается путем гибкости системы, а именно возможностью комплектования модулей системы в соответствии с потребностями заказчика.
Составные части системы подключаются к информационно-питающей линии (11) от напряжения постоянного тока от 8 до 60 В и обеспечивают связь между собой по интерфейсу CAN (ISO 11898) на скорости 28,8 кбит/с в соответствии с протоколом информационного обмена SBKField.
В состав системы входит модуль передачи данных (1), позволяющий осуществлять информационный обмен данными с внешними устройствами по интерфейсам RS-485, RS-232, CAN 2.0 А/В, USB 2/0 host, Ethernet 10/10 Base-T, а информационный обмен с верхним уровнем системы по протоколу TCP/IP по Ethernet 10/1000 ТХ (IEEE группы 802.3) или GPRS с использованием внешнего модема.
Для создания системы охранно-пожарной сигнализации, по меньшей мере, потребуется один модуль передачи данных (1), пульт пожарно-охранный (5), один модуль датчиков (12), контроллер (2) и, при необходимости, речевое устройство (7).
Усилитель линии пассивный (8) добавляются в систему для усиления и формирования сигналов в информационной линии, обеспечения требуемой нагрузочной способности, согласования параметров линии при подключении Т-образных отрезков к основной магистрали, а также при параллельном объединении отрезков линии. Усилитель линии активный (9) используется в случае, когда внутри одного сегмента расстояние между двумя адресными устройствами превышает 1200 м.
Модуль управления (3) необходим в системе для обеспечения дистанционного включения и/или отключения силового оборудования и взаимодействия с исполнительными устройствами (6), а также контроля напряжения.
Газоанализаторы (10) и речевые устройства (7) могут быть подключены как отдельные системы, так и в составе системы охранно-пожарной сигнализации.
Совокупность существенных признаков для реализации указанного выше технического результата представлена в следующем виде:
Многофункциональная система контроля и сигнализации состояния охраняемого объекта, выполненная с возможностью исключения или добавления в нее компонентов системы, предназначенных для осуществления функций по обеспечению контроля за состоянием охраняемого объекта и управлению исполнительными устройствами на охраняемом объекте для осуществления функций по контролю за состоянием охраняемого объекта, при этом исключение или включение компонентов системы, а также архитектура схемы соединения указанных компонентов системы, определяется в зависимости от указанных выше функций системы и входящих в нее блоков при ее реализации на охраняемом объекте, причем компоненты системы для построения архитектуры схемы и обеспечения указанных выше функций выбираются из по меньшей мере следующего набора блоков: по меньшей мере одного модуля передачи данных (1), пульта пожарно-охранного (5), модуля датчиков (12), контроллера (2), речевых устройств (7), усилителя линии пассивного (8), усилителя линии активного (9), модуля управления (3), газоанализаторов (10), причем взаимодействие между модулем передачи данных (1), пультом пожарно-охранным (5), модулем датчиков (12), контроллером (2), речевыми устройствами (7), усилителем линии пассивным (8), усилителем линии активным (9), модулем управления (3), газоанализаторами (10) осуществляется по информационно-питающей линии (11) в соответствии с алгоритмом, обеспечивающим заданное функционирование всех элементов заявленной системы, причем данная система относится к адресным системам и имеет блочную распределенную структуру, объединенную цифровым интерфейсом CAN 2.0 А/В, где блоки являются адресными устройствами, а связь между блоками осуществляется в цифровой форме, при этом модуль передачи данных (1), выполнен с возможностью считывания состояния адресных устройств и управления адресными устройствами посредством информационно-питающей линии (11), пульт охранно-пожарный (5) предназначен для светодиодной индикации состояния охранных и пожарных зон, формирования звукового тревожного сигнала, постановки охранных зон на охрану, снятие с охраны, причем пульт представляет собой стационарный прибор непрерывного действия и работает совместно с модулем передачи данных (1), модуль датчиков (12) предназначен для контроля состояния пожарных и охранных извещателей, управления внешними слаботочными устройствами и электропитания извещателей, модуль датчиков выполнен с возможностью отправления данных в систему через информационно-питающую линию (11), контроллер (2) предназначен для считывания состояния адресных устройств, контроля состояния и управления адресными устройствами, ведения электронного журнала изменения состояния контролируемых устройств, в том числе и состояний охранных и пожарных извещателей, речевые устройства (7) предназначены для ручного включения сигнала пожарной тревоги, речевого оповещения о пожаре со световым указанием безопасного направления эвакуации, а также для полудуплексной громкоговорящей голосовой связи по каналам связи с пунктами оснащенными цифровой телефонией, при этом усилитель линии пассивный (8) добавляется в систему для усиления и формирования сигналов в информационно-питающей линии (11) и обеспечения требуемой нагрузочной способности, усилитель линии активный (9) предназначен для нормирования уровней сигналов, согласования ответвлений и удлинения информационно-питающей линии (11), модуль управления (3) обеспечивает дистанционное включение и/или отключение электрооборудования, включающего фидеры освещения, насосы, вентиляторы, а также контроль наличия напряжения, газоанализаторы (10) предназначены для непрерывного измерения довзрывоопасных концентраций метана, оксида углерода, диоксида углерода и кислорода в воздухе рабочей зоны и выдачи сигнализации при превышении установленных пороговых значений, кроме того газоанализаторы (10) выполнены с возможностью передачи событий в систему через информационно-питающую линию (11) и формирования прерывистых звуковых и световых сигналов оповещения в случае превышения концентрации метана.
Информационно-питающая линия представляет собой CAN-шину и/или беспроводной канал передачи данных.
Дополнительно содержит беспроводной модуль, выполненный с возможностью приема сигналов идентификационных радиометок по стандарту BLE (Bluetooth Low Energy) и имеет возможность передачи данных по информационно-питающей линии (11) для их обработки в соответствующем блоке, которым является и/или модуль передачи данных (1), и/или контроллер (2), и/или модуль управления (3), причем обработка указанных данных осуществляется по алгоритму, обеспечивающему заданное взаимодействие всех элементов системы.
Дополнительно содержит телеметрический модуль, выполненный с возможностью информационного обмена данными с внешними устройствами и имеет возможность передачи данных по информационно-питающей линии (11) для их обработки в соответствующем блоке, которым является и/или модуль передачи данных (1), и/или контроллер (2), и/или модуль управления (3), причем обработка указанных данных осуществляется по алгоритму, обеспечивающему заданное взаимодействие всех элементов системы.
Краткое описание чертежей
На фиг. 1 представлен один из вариантов архитектуры блок-схемы заявленной системы.
Осуществление изобретения
Заявленная многофункциональная система контроля и сигнализации состояния охраняемого объекта (далее по тексту - система), предназначена для.
- обнаружения проникновения на охраняемые объекты и пожара на них,
- контроля и санкционирования доступа,
- контроля перемещения персонала,
- двухсторонней громкоговорящей связи между объектами,
- контроля довзрывоопасных концентраций метана, оксида углерода, диоксида углерода и кислорода,
- получения информации о состоянии и значений контролируемых параметров технологического оборудования,
- оповещения и управления эвакуацией в случае пожара, аварий или превышений концентрации метана, оксида углерода, диоксида углерода и кислорода,
- сбора, обработки, хранения, передачи информаций и извещений от рассредоточенных объектов по каналам связи, визуального представления в заданном виде потребителю информации и документирования результатов о работе системы,
- для дистанционного управления работой электротехнических устройств на объектах.
Система относится к адресным системам и имеет блочную распределенную структуру, объединенную цифровым интерфейсом CAN 2.0А/В. Связь между блоками осуществляется в цифровой форме.
Область применения - охранно-пожарная сигнализация, контроль доступа, контроль концентрации метана, оксида углерода, диоксида углерода и кислорода, контроль перемещения персонала, голосовая связь и оповещение на различных промышленных объектах и в жилищно-коммунальном хозяйстве, дистанционное управление устройствами.
Система проектируется для конкретных объектов и принимается как законченное изделие непосредственно на объекте эксплуатации.
В состав системы могут входить следующие модули:
- модуль передачи МПСБ;
- модуль датчиков МДСБ-10;
- контроллер КСБ;
- модуль управления МУСЕ;
- объемный радиоволновый извещатель ОДСБ;
- пульт пожарно-охранный ППОСБ;
- датчик измерения температуры и влажности ТВСБ;
- устройство речевое и извещатель пожарный ручной УСРСБ;
- усилитель линии пассивный УЛСБ;
- усилитель линии активный УЛСБА;
- газоанализатор ГАСБ;
- источник бесперебойного питания ИПСБ;
- телеметрический модуль ТМСБ;
- беспроводной модуль БМСБ.
Диапазон допускаемых адресов составных частей системы, подключенных информационно-питающей линии, от 16 до 2047.
Составные части системы, подключенные к информационно-питающей линии соответствуют требованиям своих технических условий при их электропитании от напряжения постоянного тока от 8 до 60 В.
Составные части системы обеспечивают связь между собой по интерфейсу CAN (ISO 11898) на скорости 28,8 кбит/с и в соответствии с утвержденным протоколом информационного обмена SBKField.
Степень защиты составных частей системы от попадания внешних твердых предметов и от проникновения воды по ГОСТ 14254-96 соответствует IP65.
2
Составные части системы устойчивыми при воздействии гармонических колебаний (вибрации) в диапазоне частот от 1 до 35 Гц при амплитуде ускорения 5 м/с (0,5g).
Составные части системы соответствуют требованиям своих технических условий в условиях воздействия повышенной влажности воздуха не более 98% при температуре не выше 298 К (25°С), в условиях воздействия пониженной температуры среды до 243 К (минус 30°С), а также в условиях воздействия повышенной температуры среды до 343 К (70°С).
Составные части системы соответствуют требованиям своих технических условий после пребывания в нерабочем (выключенном) состоянии при пониженной предельной температуре среды 233 К (минус 40°С), а также при повышенной предельной температуре среды 358 К (85°С).
Система и его составные части устойчивы к микросекундным импульсным помехам большой энергии по НПБ 57-97 при степени жесткости испытаний 2. Критерий качества функционирования при воздействии помех -А по НПБ 57-97.
Система и его составные части устойчивы к наносекундным импульсным помехам по НПБ 57-97 при степени жесткости испытаний 2.
Система и его составные части устойчивы к электростатическим разрядам по НПБ 57-97 при степени жесткости испытаний 2.
Система и его составные части устойчивы к воздействию радиочастотного электромагнитного поля по НПБ 57-97 при степени жесткости испытаний 2.
Система и его составные части устойчивы к воздействию магнитного поля промышленной частоты по НПБ 57-97 при степени жесткости испытаний 2:
Критерий качества функционирования при воздействии помех - А по НПБ 57-97.
Индустриальные помехи, создаваемые составными частями системы, соответствуют нормам НПБ 57-97.
Система относится к восстанавливаемым, ремонтируемым изделиям.
Средняя наработка на отказ системы в условиях эксплуатации (с учетом технического обслуживания) не менее 30000 ч.
Средний полный срок службы системы в условиях эксплуатации, указанных в настоящих технических условиях, не менее 12 лет.
Критерием предельного состояния системы является экономическая нецелесообразность восстановления.
Процесс комплектования приведенных ниже блоков и их подключение к информационно-питающей линии (11) осуществляется с учетом функций этих блоков, а именно, в возможности этих блоков работать в составе единой информационной сети по заданному протоколу обмена данными.
Сам процесс комплектования электронных компонентов в зависимости от потребностей и задач, поставленных перед оборудованием, а также технические приемы по подключению и отключению электронных элементов широко известны из уровня техники (см., например, RU 108611, 20.09.2011).
Модуль МПСБ (модуль передачи данных (1)) предназначен для считывания состояний адресных устройств и управления адресными устройствами с помощью команд верхнего уровня.
Модуль применяется в составе автоматизированных информационно-измерительных систем, охранной и пожарной сигнализации на объектах различных отраслей промышленности и жилищно-коммунального комплекса.
Модуль передачи данных МПСБ обеспечивает:
- информационный обмен данными с внешними устройствами (по интерфейсам RS-485, RS-232, CAN 2.0А/В, USB 2.0 host, Ethernet 10/100 Base-T).
- информационный обмен с верхним уровнем системы СБК по протоколу TCP/IP посредством интерфейсов Ethernet 10/100 ТХ (IEEE группы 802.3) и/или GPRS с использованием внешнего модема и в соответствии с утвержденным протоколом информационного обмена SBKHigh;
- информационный обмен с нижним уровнем системы СБК по интерфейсу CAN 2.0А/В (ISO 11898) на скорости 28,8 кбит/с и в соответствии с утвержденным протоколом информационного обмена SBKField.
Электропитание модуля осуществляется от напряжения постоянного тока от 8 до 60 В.
Потребляемая мощность модуля составляет не более 3 Вт (без учета потребления периферийных устройств).
Допускается подключение к модулю USB устройств с суммарным током потребления не более 2 А.
Допускается питание нижнего уровня системы СБК с суммарным током потребления не более 3 А.
Номинальные рабочие значения внешних механических воздействующих факторов по ГОСТ 17516.1-90 для группы механического исполнения М7, при этом:
- вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 5 до 100 Гц с ускорением 1g;
- ударные нагрузки с ускорением 3 g, количество ударов - 10000;
- сейсмостойкость при воздействии ускорения 3g в диапазоне частот от 5 до 15 Гц.
Вид климатического исполнения устройства типа УХЛ.3.1 по ГОСТ 15150-69 со следующими уточнениями:
- температура окружающего воздуха от минус 30 до плюс 70°С;
- относительная влажность окружающего воздуха до 98% при температуре не более +25°С без выпадения росы;
- атмосферное давление от 866 Па (650 мм рт. ст.) до 1067 Па (800 мм рт. ст.);
- атмосфера типа II по ГОСТ 15150-69;
- высота над уровнем моря не более 1000 м.
Рабочее положение модуля в пространстве - любое.
Масса модуля не превышает 0,35 кг.
Степень защищенности корпуса IP65 по ГОСТ 14254-96.
Средний срок службы составляет 12 лет.
Средняя наработка на отказ составляет не менее 30000 ч.
В состав модуля входят:
- центральный процессорный модуль;
- микроконтроллер;
- источник питания 3,3 и 5,0 В;
- драйверы интерфейсов CAN, RS-232, RS-485;
- USB hub;
- элемент питания;
- энергонезависимое ОЗУ (FRAM) с часами реального времени.
Модуль датчиков МДСБ-10 (12) предназначен для контроля состояния пожарных и охранных извещателей, управления внешними слаботочными устройствами (4) (светодиодами, контроллером электромагнитного замка) и электропитания извещателей с напряжением питания 5 и 12 В.
Модуль применяется в составе автоматизированных информационно -измерительных систем, охранной и пожарной сигнализации на объектах различных отраслей промышленности и жилищно-коммунального комплекса.
Модуль контролирует состояние десяти независимых шлейфов сигнализации. К входам 1…10 модуля могут подключаться дымовые извещатели, контактные извещатели, а также потребители с интерфейсом 1-Wire (считыватели ключей Touch Memory).
Частота опроса извещателей и тактирования исполнительных устройств составляет 10 Гц, модуль принимает решение по итогам трех последовательных выборок. При изменении состояния канала (шлейфа сигнализации) модуль незамедлительно отправляет соответствующее событие со всеми необходимыми данными в систему СБК.
Вышеуказанные модули могут быть использованы в заявленной системе как совместно, так и отдельно. Причем их взаимодействие с соответствующими элементами системы осуществляется по каналу связи.
Контроллер КСБ (контроллер (2)) предназначен для считывания состояния адресных устройств, контроля состояния и управления адресными устройствами, ведения электронного журнала изменения состояния контролируемых устройств.
Область применения - зоны производственных помещений, рабочих мест, наружных установок на промышленных объектах и сооружений коммунальных хозяйств.
Модуль представляет собой стационарный прибор непрерывного действия и обеспечивает выполнение следующих функций:
- считывание по запросу от верхнего уровня системы по протоколу SBKLow состояний охранных и пожарных извещателей, адресных устройств, журнала событий, значений напряжения питания адресных устройств, текущей даты и времени, версии программного обеспечения, адресов и серийных номеров адресных устройств,
- детектирование наличие/отсутствия связи с остальными модулями нижнего уровня,
- проведение проверки наличия/отсутствия модулей нижнего уровня системы с периодом (5±0,5) с,
Потребляемая мощность модуля составляет не более 0,3 Вт без учета потребления периферийных устройств.
Модуль управления МУСБ (модуль управления (3)) предназначен для дистанционного включения и отключения электрооборудования (фидеры освещения, насосов, вентиляторов и т.д.), а также контроля наличия напряжения.
Область применения - зоны производственных помещений, рабочих мест, наружных установок на промышленных объектах и сооружений коммунальных хозяйств.
Модуль представляет собой стационарный прибор непрерывного действия.
Модуль обеспечивает контроль наличия напряжения переменного тока и коммутацию напряжения переменного тока.
Модуль содержит два дискретных выхода, рассчитанные на работу в цепях переменного тока с действующим напряжением в диапазоне от 0 до 265 В с активно-индуктивной нагрузкой, характеризующееся постоянной времени не превышающей 0,04 с.
Допустимый ток, коммутируемый дискретными выходами, не менее 2 А.
Модуль содержит шесть дискретных входов, рассчитанных на работу в цепях переменного тока с действующим напряжением в диапазоне от 0 до 265 В.
Порог срабатывания/отпускания дискретных входов - от 130 до 170 В.
Мощность, потребляемая по каждому дискретному входу при номинальном напряжении не более 1 Вт.
Потребляемая мощность модуля не более 0,2 Вт.
Масса модуля не более 0,25 кг.
Объемный радиоволновый извещатель ОДСБ
Извещатель охранный объемный радиоволновый типа ОДСБ предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое помещение и формирования тревожного извещения путем размыкания контактов выходного реле.
Область применения - зоны производственных помещений, рабочих мест, наружных установок на промышленных объектах и сооружений коммунальных хозяйств.
Извещатель представляет собой стационарный прибор непрерывного действия.
Извещатель обеспечивает формирование тревожного извещения при перемещении стандартной цели в зоне обнаружения.
Максимальная рабочая дальность действия извещателя не менее 10 м.
Минимальная рабочая дальность действия извещателя не более 4 м.
Верхняя граница скорости радиального перемещения стандартной цели в направлении к извещателю в зоне обнаружения, при которой извещатель выдает тревожное извещение 3 м/с.
Нижняя граница скорости радиального перемещения стандартной цели в направлении к извещателю в зоне обнаружения, при которой извещатель выдает тревожное извещение, должна быть 0,3 м/с.
Чувствительность извещателя обеспечивает выдачу тревожного оповещения при перемещении в зоне обнаружения на расстояние не более 3 м.
Время технической готовности извещателя к работе не более 15 с.
Извещатель восстанавливает нормальное состояние после выдачи тревожного оповещения в течение 10 с.
Длительность тревожного извещения не менее 2 с.
Извещатель обеспечивает выдачу тревожного извещения путем размыкания контактов реле, с коммутационной способностью не более 0,03 А при напряжении 75 В постоянного тока.
Потребляемая мощность извещателя не более 0,15 Вт.
Масса извещателя не более 0,25 кг.
Пульт охранно-пожарный ППОСБ (5) Пульт охранно-пожарный предназначен для светодиодной индикации состояния охранных и пожарных зон, формирования звукового тревожного сигнала, постановки охранных зон на охрану, снятие с охраны.
Область применения - зоны производственных помещений, рабочих мест, наружных установок на промышленных объектах и сооружений коммунальных хозяйств.
Пульт представляет собой стационарный прибор непрерывного действия и работает совместно с модулем МПСБ.
Пульт обеспечивает выполнение следующих функций:
- обеспечение шестью каналами управления системой;
- формирование с помощью шести светодиодов световых сигналов оповещения по команде системы в следующих режимах: включен, редкое мигание, частое мигание и выключен.
- формирование звуковых сигналов оповещения по команде системы СБК частотой (2±0,5) кГц в следующих режимах: включен, редкий периодический сигнал, частый периодический сигнал и выключен.
Потребляемая мощность пульта не более:
- в дежурном режиме - 0,1 Вт;
- в режиме светового оповещения - 0,3 Вт;
- в режиме светового и звукового оповещения - 0,6 Вт.
Масса пульта не более 0,25 кг.
Датчик измерения температуры и влажности ТВСБ предназначен для преобразования температуры и влажности окружающей среды в цифровой сигнал.
Область применения - зоны производственных помещений, рабочих мест, наружных установок на промышленных объектах и сооружений коммунальных хозяйств.
Датчик представляет собой стационарный прибор непрерывного действия.
Диапазон измерения температуры - от минус 30 до плюс 70°С.
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения температуры не более 1°С.
Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерения температуры от изменения температуры окружающей среды не более 3°С.
Диапазон измерения влажности от 0 до 100%.
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения влажности не более 8%.
Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерения влажности от изменений температуры окружающей среды - не более 10% от основной абсолютной погрешности.
Потребляемая мощность датчика не более 0,02 Вт.
Масса датчика не более 0,25 кг.
Устройство двухсторонней громкоговорящей связи и ручного пожарного извещения УСРСБ (7) предназначен для ручного включения сигнала пожарной тревоги, речевого оповещения о пожаре со световым указанием безопасного направления эвакуации, а также для полудуплексной громкоговорящей голосовой связи по каналам связи с пунктами, оснащенными цифровой телефонией.
Область применения - зоны производственных помещений, рабочих мест, наружных установок на промышленных объектах и сооружений коммунальных хозяйств.
Модуль представляет собой стационарный прибор непрерывного действия.
Модуль должен обеспечивает выполнение следующих функций:
- включение/отключение сигнала пожарной тревоги при одновременном нажатии кнопок "Вызов ДП" и "Вызов РДП";
- передача извещений и информации о состоянии модуля по запросу верхнего уровня СБК;
- речевое оповещение о пожаре;
- световое указание безопасного направления эвакуации;
- полудуплексная громкоговорящая голосовая связь по каналам связи с пунктами оснащенными цифровой телефонией.
Уровень звукового давления, развиваемый модулем на расстоянии (1,00±0,05) м при речевом оповещение о пожаре, не менее 90 дБ.
Разборчивость речи на расстоянии (1,00±0,05) в условиях тишины не хуже класса качества передачи речи II по ГОСТ Р 51061-97.
Потребляемая мощность модуля не более 0,1 Вт в дежурном режиме и не более 1,0 Вт во время разговора и речевого оповещения.
Масса модуля не более 0,5 кг.
Усилитель линии пассивный УЛСБ (8) предназначен для нормирования уровней сигналов и согласования ответвлений информационной линии нижнего уровня системы СБК.
Область применения - зоны производственных помещений, рабочих мест, наружных установок на промышленных объектах и сооружений коммунальных хозяйств.
Усилитель представляет собой стационарный прибор непрерывного действия.
Усилитель обеспечивает выполнение следующих функций:
- согласование ответвлений информационной линии;
- ретрансляция кадров CAN2.0 версии А и В на скорости 28,8 кб/с между шинами CAN1 и CAN2;
- нормирование по уровню ретранслируемых кадров.
Допустимый длительный ток между контактами PWR и GND шин CAN1 и CAN2 не менее 3 А.
Вносимая задержка распространения сигнала не более 35 не.
Потребляемая мощность усилителя не более 0,25 Вт.
Масса усилителя не более 0,25 кг.
Усилитель линии активный УЛСБ-А (9) предназначен для нормирования уровней сигналов, согласования ответвлений и удлинения информационной линии нижнего уровня системы СБК, гальванической развязки сегментов линии.
Область применения - зоны производственных помещений, рабочих мест, наружных установок на промышленных объектах и сооружений коммунальных хозяйств.
Усилитель представляет собой стационарный прибор непрерывного действия.
Усилитель обеспечивает выполнение следующих функций:
- ретрансляция кадров CAN2.0 версии А и В на скорости 28,8 кб/с между шинами CAN1 и CAN2;
- нормирование по уровню ретранслируемых кадров;
- автоматическую маршрутизация кадров.
Вносимая задержка ретрансляции кадра усилителем не более 15 мс.
Потребляемая мощность усилителя не более 0,25 Вт.
Изоляция между гальванически развязанными электрическими цепями CAN1 и CAN2 при температуре окружающего воздуха (20±5)°С и относительной влажности от 45 до 80% выдерживает в течение 1 минуты испытательное напряжение переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц с действующим значением напряжения 2,5 кВ.
Электрическое сопротивление изоляции между гальванически развязанными электрическими цепями САШ и CAN2 при напряжении постоянного тока 500 В не менее 100 МОм при температуре (20±5)°С и относительной влажности от 45 до 80%.
Масса усилителя не более 0,25 кг.
Газоанализатор ГАСБ (10) предназначен для непрерывного измерения довзрывоопасных концентраций метана, оксида углерода, диоксида углерода и кислорода в воздухе рабочей зоны и выдачи сигнализации при превышении установленных пороговых значений.
Область применения - невзрывоопасные и взрывоопасных зоны производственных помещений, рабочих мест, наружных установок на промышленных объектах и сооружений коммунальных хозяйств.
Газоанализатор представляет собой стационарный прибор непрерывного действия.
Принцип действия газоанализатора - оптический.
Газоанализатор обеспечивает выполнение следующих функций:
- непрерывное измерение и цифровую индикацию концентрации метана;
- передачу событий в систему СБК о превышении концентрации метана порога ВНИМАНИЕ (0,5% об.);
- передачу событий в систему СБК и формирования прерывистых звуковых и световых сигналов оповещения в случае превышения концентрации метана порога ТРЕВОГА (1,0% об.).
Диапазон измерения концентрации от 0 до 2,5% об.
д
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности газоанализатора (Δ) не более 0,1 % об.
Предел времени установления показаний газоанализатора не более 60 с.
Предел времени прогрева газоанализатора не более 60 с.
Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности от изменения атмосферного давления в диапазоне от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.) не более 0,2% об или ±30% от показаний, что больше.
Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности от изменения относительной влажности в диапазоне от 20 до 90% не более 0,2% об или ±15% от показаний, что больше.
Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности от изменения температуры окружающей среды в диапазоне от минус 25 до плюс 55°С должен быть не более 0,4% об или ±20% от показаний, что больше.
Потребляемая мощность газоанализатора не более 0,25 Вт.
Источник бесперебойного питания ИПСБ предназначен для обеспечения бесперебойного питания системы, средств связи, телекоммуникационного оборудования и других потребителей, требующих бесперебойного питания с напряжением 24, 36 или 48 В.
Источник применяется в составе автоматизированных информационно - измерительных систем, охранной и пожарной сигнализации на объектах различных отраслей промышленности и жилищно-коммунального комплекса.
Источник рассчитан на круглосуточный режим работы в закрытых помещениях. Условия эксплуатации должны соответствовать техническим характеристикам указанным в таблице, при условии отсутствия в воздухе агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и пр.) и токопроводящей пыли.
Источник представляет собой импульсный блок питания. Конструктивно источник состоит из ИПСБ-АС и ИПСБ-DC выполненные в корпусах для крепления на DIN рейку.
На лицевой панели ИПСБ-АС расположены светодиодный индикатор наличия промежуточного напряжения и сетевой плавкий предохранитель.
На лицевой панели ИПСБ-DC расположены светодиодные индикаторы наличия промежуточного и выходного напряжений, работы микроконтроллера и режима работы АКБ.
Источник с помощью нормально-замкнутых контактов реле обеспечивает обобщенную сигнализацию об отсутствие связи с системой СБК, неисправности источника, отсутствие сети, неисправности аккумулятора и отсутствие выходного напряжения. Настройка обобщенной сигнализации выполняется программно.
Телеметрический модуль ТМСБ обеспечивает информационный обмен данными с внешними устройствами по следующим интерфейсам:
- RS-485 - 1 интерфейс;
- RS-232 - 2 интерфейса;
- CAN 2.0 А/В - 1 интерфейс;
- USB 2.0 host - 3 интерфейса;
- Ethernet 10/100 Base-T - 2 интерфейса;
- 3G/GPRS - 1 интерфейс.
Электропитание модуля осуществляется от напряжения постоянного тока от 8 до 60 В.
Потребляемая мощность модуля составляет не более 3 Вт (без учета потребления периферийных устройств).
Допускается подключение к модулю USB устройств с суммарным током потребления не более 2 А.
Номинальные рабочие значения внешних механических воздействующих факторов по ГОСТ 17516.1-90 для группы механического исполнения М7, при этом:
- вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 5 до 100 Гц с ускорением 1g;
- ударные нагрузки с ускорением 3 g, количество ударов - 10000;
- сейсмостойкость при воздействии ускорения 3 g в диапазоне частот от 5 до 15 Гц.
Вид климатического исполнения устройства типа УХЛ.3.1 по ГОСТ 15150-69 со следующими уточнениями:
- температура окружающего воздуха от минус 10 до плюс 55°С;
- относительная влажность окружающего воздуха до 98% при температуре не более +25°С без выпадения росы;
- атмосферное давление от 866 Па (650 мм рт. ст.) до 1067 Па (800 мм рт. ст.)
- атмосфера типа II по ГОСТ 15150-69;
- высота над уровнем моря не более 1000 м.
Рабочее положение модуля в пространстве - любое.
Масса модуля не превышает 0,5 кг.
Беспроводной модуль БМСБ Беспроводной модуль обеспечивает прием сигналов идентификационных радиометок по стандарту BLE (Bluetooth Low Energy).
БМСБ оснащен встроенным приемником сигналов Bluetooth 4.0, который позволяет регистрировать сигналы активных радиометок, поддерживающих стандарт BLE (он же iBeacon).
БМСБ дает возможность идентифицировать человека (при должной организации выдачи и учета радиометок), который находился рядом с устройством, контролировать перемещения сотрудников по объекту в тех случаях, когда объемный датчик не расположен в месте установки устройства, фиксировать факт появления незарегистрированной в системе радиометки.
Интерфейсы подключения - CAN А/В
Стандарт передачи данных - Bluetooth 4.0
Рабочая частота приемника - BLE 2.4 ГГц
Радиус действия приемника - BLE не менее 10 м
Диапазон воспроизводимых частот - от 200 до 5000 Гц (с разбросом частотной характеристики не более 16 дБ)
Напряжение питания - от 8 до 60 В
Потребляемая мощность - не более 0,1 Вт в дежурном режиме (до 1 Вт при воспроизведении речи)
Размеры - 90×115×55 мм
Масса - не более 0,35 кг
Диапазон рабочих температур - от -30 до +70 град. С.
Степень защиты оболочки (IP) - IP65
Архитектура системы охранно-пожарной сигнализации может быть изменена в зависимости от требований охраняемого объекта и, как правило, включает функциональные блоки, обеспечивающие:
- управление и контроль силового оборудования;
- пожарную сигнализацию и оповещение;
- охранную сигнализацию;
- контроль газовоздушной среды и затопления.
Кроме того, взаимодействие между модулем передачи МПСБ, модулем датчиков МДСБ, модулем датчиков МДСБ, контроллером КСБ, модулем управления МУСБ, пультом пожарно-охранным ППОСБ, речевым устройством и извещателем пожарным, усилителем линии пассивным УЛСБ, усилителем линии активным УЛСБА, газоанализатором ГАСБ, источником бесперебойного питания ИПСБ, телеметрическим модулем ТМСБ, беспроводным модулем БМСБ осуществляется по информационно-питающей линии в соответствии с алгоритмом, обеспечивающим заданное функционирование всех элементов заявленной системы.