Современные коагулянты

В южных районах, где в период устойчивого дефицита влажности величина дефицита составляет 800 мм и более, обезвоживание осадка допускается предусматривать на площадках подсушивания путем уплотнения его под действием силы собственной массы и высушивания на открытом воздухе с последующим вывозом осадка через 1—-3 года в места складирования.

При использовании обезвоженного осадка в качестве удобрения или кормовой добавки допускается обработка промывной воды микрофильтров без применения коагулянта путем введения хлора не менее чем за 15-20 мин до поступления промывной воды на дренажные площадки обезвоживания.

Промывную воду барабанных сеток и фильтров следует направлять в отстойники промывных вод с последующим равномерным перекачиванием осветленной воды в трубопроводы перед смесителями. Для улавливания песка, выносимого при промывке фильтров и контактных осветлителей, надлежит предусматривать песколовки.

Осадок от всех отстойных сооружений надлежит направлять на обезвоживание и складирование с предварительным сгущением или без него. Осветленную воду над осадком в отстойниках перед их опорожнением в отстойниках промывных вод, в сгустителях, в накопителях и площадках обезвоживания надлежит направлять в резервуары промывных вод или подавать в трубопроводы перед смесителями, а также допускается сбрасывать ее в водоток или в водоем.

ЛИТЕРАТУРА

1. СанПиН 2.1.4.1175-02. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы.

2. СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. -М.: Стройиздат, 1985.

3. СанПиН 2.1.4.559-96. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

4. Любарский В.М. Осадки природных вод и методы их обработки. - М.: Стройиздат, 1980.

5. Николадзе Г.И, Минц Д.М., Кастальский A.A. Подготовка воды для питьевого и промышленного водоснабжения,- М.: Высшая школа, 1984.-368 с.

6. Горбачев Е.А. Проектирование очистных сооружений водопровода из поверхностных источников. - М.: Ассоциация строительных вузов, 2004.-240 с.

7. Флог Б.Н., Левченко А.П. Водоподготовка. — М.: Ассоциация строительных вузов, 2007.-

656 с.

8. Алексеев Л.С. Контроль качества воды. - М.: ИНФРА-М, 2007.-154с.

Музыченко О.В., МандрикТ.С.

СОВРЕМЕННЫЕ КОАГУЛЯНТЫ

В любой природной воде, промышленных или бытовых сточных водах, как правило содержится некоторое количество примесей, как полезных так и вредных веществ. Как правило такие вещества находятся в воде в растворенном состоянии и/или в нерастворенном виде. Нерастворимые в воде частицы подразделяют на взвеси и коллоиды. Взвеси - присутствующие в воде вещества, размер частиц которых позволяет им оседать под действием силы тяжести. Такие примеси удаляются в процессе грубой фильтрации или отстаиванием. Другое дело с коллоидами. Размер коллоидных частиц дисперсной фазы составляет 10~9-10~7 м, т.е. лежит в интервале от нанометров до долей микрометров. Эта область превосходит размер типичной малой молекулы, но меньше размера объекта, видимого в обычном оптическом микроскопе. То есть такие загрязнения невозможно удалить методом обычной фильтрации. Для того чтобы очистить воду от взвешенных в ней коллоидных частиц необходимо как то разрушить равновесие, убрать силы не дающие частицам осесть. В этом нам помогают процессы коагуляции и флокуляции.

В последнее время значительно увеличилось разнообразие примесей в природных водах со значительным сезонным колебанием их состава и цветности. Это требует больших усилий по осветлению и обесцвечиванию вод, для чего традиционно используются различные коагулянты.

В связи с этим быстро растет ассортимент коагулянтов и сопутствующих им реагентов, предлагаемых для очистки природных вод с целью улучшения качества питьевой воды. В настоящее время все более широкое распространение находят коагулянты высокой основности -гидроксохлориды алюминия.

Коагулянты - вещества (химические реагенты) способные вызывать или ускорять процесс объединения мелких взвешенных частиц в группировки (агрегаты) вследствие их сцепления при соударениях. Использование коагулянтов позволяет увеличить скорость осаждения взвешенных частиц при очистке жидкостей.

Традиционные природные коагулянты - глины, алюмосиликаты, которые состоят в основном из солей металлов алюминия, железа и др. Именно соли металлов и обладают коагулирующими (связывающими) свойствами. Первыми опытами коагулирования можно считать попытки очистки воды солевыми растворами МаС1, но одновалентный Ка обладает очень малой степенью коагуляции. Двухвалентные металлы обладают степенью коагуляции в 30 раз большей, чем одновалентные, а трехвалентный А1 - обладает степенью коагуляции в 1 ООО раз большей, чем одновалентный На.

В настоящее время ассортимент коагулянтов и сопутствующих им реагентов, предлагаемых для очистки природных вод с целью улучшения качества питьевой воды постоянно растёт.

В настоящее время практически все развитые страны имеют свои технологии получения коагулянтов на основе оксидов и гидроксидов алюминия, которые отличаются используемым сырьем, специальными добавками, катализаторами и др.

В этом аспекте актуально использование коагулянта нового поколения - оксихлорида алюминия (полиалюминийгидрохлорид) высшей категории качества с показателем основности «5/6», получивший 1 место на международном конкурсе коагулянтов, проведенном в мае-декабре 1995 г.

Оксихлорид алюминия отличается тем, что алюминий в нем содержится не в виде ионов (как у сульфата алюминия), а в виде аквагидроксокомплексов, имеющих достаточно высокий заряд и молекулярную массу. Благодаря своей большой удельной поверхности гидрокомплексы и продукты их гидролиза способны захватить, адсорбировать на себе и удалить из очищаемой воды большое количество растворенных в воде примесей.

Разработка технологии производства и применения оксихлорида алюминия для очистки питьевой воды в городах России проводилась в рамках межрегиональной экологической программы на основании приказа: коагулянт оксихлорид аллюминия - малоопасное соединение 3 класса опасности, лимитирующий показатель вредности - санитарно-токсикологический, ПДК - 0.5 мг/л (по алюминию).

Гарантированные показатели качества очистки воды и технико-экономические преимущества использования оксихлорида алюминия: - вызывает высокоэффективную коагуляцию коллоидно-диспергированных частиц и органических веществ из воды, в результате которой образуется быстро выпадающий и хорошо отфильтрованный флок; - снижение содержания хлорорганических соединений; - обеспечение содержания остаточного алюминия менее 0,2 мг/л; - расход реагента в пределах 0,3 — 3,0 мг А1/литр воды; - стабильность процесса коагуляции, в т.ч. при низких температурах воды; - при введении в воду практически не снижает щелочность и рН обрабатываемой воды, как в сравнении с традиционно используемыми коагулянтами, что способствует: уменьшению скорости коррозии металлов в системах водоснабжения и теплоснабжения, за счет исключения образования агрессивной углекислоты; возможность отказа от использования щелочных агентов; - в сравнении с традиционными коагулянтами в 10 раз сокращает количество введенных в воду анионов; - просто применяемый и хранящийся раствор, который перед дозировкой легко разбавляется до нужной степени; - переход на новый реагент в условиях действующих станций, как правило, не требует реконструкции существующего реагентного хозяйства, значительно облегчает работу обслуживающего персонала; - разрешен для применения в системах питьевого и горячего водоснабжения.

С целью определения эффективности применения коагулянта, возможно проведение лабораторного анализа в соответствии с ГОСТ Р 51642-2000 «Коагулянты для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования и метод определения эффективности».

Однако, споры о токсичности используемых коагулянтов не утихают. Алюминий является веществом второй категории токсичности. Так, например, используемый кое-где сернокислый алюминий имеет ряд серьезных недостатков, проигнорировать которые сегодня, в начале 21-го века невозможно От него уже давно отказались все передовые страну мира. Америка, Англия, Германия. Франция, Италия, Испания, Япония используют для очистку питьевой воды и сточных вод промышленных предприятий полигидроксохлориды.

Если бы в неочищенной воде все взвешенные твердые частицы были достаточно велики, чтобы их можно было легко удалить с помощью известных методов очистки, то обработка химическими коагулянтами не требовалась бы. Однако большая Часть взвешенного вещества состоит из очень мелких, чрезвычайно дисперсных твердых частиц, в Значительной степени коллоидных. Ввиду малого размера они не поддаются осаждению, флотации или фильтрации, и их приходится предварительно подвергать коагуляции.

Современные органические коагулянты и флокуля^ты - синтетические полимеры (п ол и электролиты), используемые для механической очистки воды от взвешенных и коллоидных частиц.

Прежде коагуляция производилась с использованием неорганических коагулянтов, таких как сульфат алюминия и хлорид железа (до появления в 60-х Годах синтетических органических полимеров). Вначале полимеры использовались как добавка к неорганическим коагулянтам для более интенсивного образования хлопьев. Сегодня эти полимеры применяются как основные коагулянты, полностью или частично заменяя неорганические.

Современные полимерные коагулянты оказались более экономичными в широком диапазоне процессов, включая осаждение, флотацию и фильтрацию. данных процессов полимерные

коагулянты доказали свою способность стабильно обеспечивать качество очищенной воды, соответствующее установленным стандартам, при оптимальной надежности, эффективности и экономичности.

ЛИТЕРАТУРА

1. ЕА. Горбачев. Проектирование очистных сооружений водопровода из поверхностных источников.- М.: Ассоциация строительных вузов, 2004.-240 с.

2. Флог Б.Н., Левченко А.П. Водоподготовка. - М.: Ассоциация строительных вузов, 2007.-

656 с.

3. Алексеев Л.С. Контроль качества воды. - М.: ИНФРА-М, 2007.-154с.

4. Николадзе Г.И, Минц Д М., Кастальский A.A. Подготовка воды для питьевого и промышленного водоснабжения,- М.: Высшая школа, 1984.-368 с,

Попова Т.Ю., Шерстюк С.О

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Краткая характеристика воздействия ВХС в зоне Деятельности Амурского БВУ по территориям субъектов РФ:

На территории Приморского края неблагоприятное воздействие ВХС на окружающую среду в основном происходит в паводковый период в случае выпадения значительных осадков. В 2004 году наблюдался период маловодья. В связи с этим сброс вод!,1 с водохранилищ, оказывающий существенное влияния на территории расположенные в нижних бьефах гидроузлов и русловые процессы, не производился. В верхних бьефах гидроузлов неблагоприятных воздействий на окружающую среду связанных с заболачиванием территорий и Переработкой берегов водохранилищ не отмечено. Таким образом, в 2004 году водохозяйственные системы Приморского края не оказали негативного воздействия на окружающую среду.

В Хабаровском крае в течение последних 20 лет в протоке Казакевичева, являющейся пограничной с КНР, образовалось более 20 островов. Протока постепенно отмирает, на нескольких ее