АГРЕГАТИРОВАННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР С ДУБЛИРОВАННЫМ ПРИВОДОМ

Полезная модель относится к вентиляторостроению и может быть использована в системах терморегулирования.
Известен вентилятор, описанный в а.с. СССР №28582 по кл. F 04 D 25/06. 1968 г.
Известный вентилятор содержит кожух, установленное в нем на неподвижной оси рабочее колесо, имеющее диск с лопатками, и электропривод.
Недостатком известного вентилятора является то. что ею эксплуатационные возможности ограничены, т.к. при отсутствии электроснабжения вентилятор становится неработоспособным.
Известен вентилятор с дублированным электроприводом.. описанный в н. РФ №2150031 "Дублированный электровентилятор" по кл. F 04 D 25/08, з. 12.10.98, оп. 27.05.2000.
Известный вентилятор содержит корпус, соосно установленные в нем и обращенные друг к другу валами основной и резервный электродвигатели, а также рабочее колесо. установленное на подшипниках, размещенных между торцами электродвигателей, при этом в пространстве между электродвигателями установлены центробежные муфты, причем одна из ведущих полумуфт центробежных муфты установлена на валу основною, а другая - на валу резервного электродвигателя, обе ведущие полумуфты установлены неподвижно относительно рабочего колеса.
Недостатком известного вентилятора являются ограниченные эксплуатационные возможности - при отсутствии источника электрическою тока или выходе ею из строя вентилятор становится неработоспособным.
Задачей заявляемого техническою решения является расширение эксплуатационных возможностей вентилятора.
Поставленная задача решается тем. что в агрегатированном вентиляторе с дублированным приводом, содержащим корпус вентилятора, основной и резервный приводы, причем основной привод выполнен электрическим, а также рабочее колесо со стационарными лопатками, связанное через редуктор с обоими приводами. СОГЛАСНО ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ, имеются два съемных патрубка: всасывающий - круглого сечения и напорный - переменной формы сечения, корпус вентилятора выполнен сварным из листовой стали, резервный привод является ручным и выполнен в виде рукоятки, а редуктор включает корпус и шестереночный механизм из двух ведущих шестерен - для электрического и ручного приводов - и одной ведомой шестерни, закрепленной на оси
рабочего колеса, при этом ведущая шестерня ручного привода соединена с его рукояткой, а электрический привод связан с источником тока через кнопочный пускатель. Оснащение вентилятора съемными патрубками разного сечения, обеспечивающими адаптации к существующим вентиляционным системам, в совокупности с выполнением корпуса сварным из листовой стали, применением в качестве резервного ручного привода, при выполнении редуктора в виде шестеренчатого механизма, передающего крутящий момент от обоих приводов, позволяет использовать вентилятор как при отключенном посредством кнопочного пускателя электроприводе так и прекращении питания по другим причинам, создавая более широкие эксплуатационные возможности. В сравнении с прототипом заявляемый агрегатированный вентилятор обладает новизной, отличаясь от него наличием двух съемных патрубков: всасывающего и напорного с разной формой сечения, выполнением корпуса сварным из листовой стали, выполнением резервного привода ручным в виде рукоятки, а редуктора - шестеренчатым, обеспечивающим связь рабочего колеса с обоими приводами, а также наличием кнопочного пускателя для отключения от сети питания, обеспечивающими в совокупности достижение заданного результата.
Заявляемый агрегатированный вентилятор с дублированным приводом может найти широкое применение в вентиляционных системах объектов, где существует опасность для жизни человека при прекращении подачи воздуха в результате прекращения электропитания, в вентиляционных системах объектов с неустойчивым электропитанием, а так же в системах терморегулирования, поэтому соответствует критерию "промышленная применимость". Полезная модель иллюстрируется чертежами, где показаны на:
- фиг.1 - виды вентилятора сбоку и спереди;
- фиг.2 - принципиальная схема питания вентилятора. Агрегатированный вентилятор с дублированным приводом содержит корпус 1 вентилятора, изготовленный из листовой стали путем сварки, основной и резервный приводы 2 и 3, причем основной привод 2 выполнен электрическим (электродвигатель), а также рабочее колесо 4 со стационарными лопатками 5, связанное через редуктор 6 с обоими приводами 2 и 3. Резервный привод 3 является ручным и выполнен в виде рукоятки. Редуктор 6 включает корпус 7, прикрепленный к корпусу 1, и шестереночный механизм из двух ведущих шестерен 8 и 9 - для электрического и ручного приводов - и одной ведомой шестерни 10, закрепленной на оси рабочего колеса 4. Ведущая шестерня 8 ручного привода 3 выполнена конической и соединена с его рукояткой, а электрический привод 2 связан с источником тока 11 через кнопочный пускатель 12. Для адаптации к
существующим вентиляционным системам вентилятор оснащен двумя съемными патрубками: всасывающим 13 - круглого сечения и напорным 14 - переменной формы сечения (с прямоугольной на круглую). Патрубок 13 размещен соосно корпусу 1, а напорный патрубок 14 присоединен к корпусу 1 тангенциально. Оба патрубка 13, 14 присоединены к корпусу 1 с помощью крепежа. Для установки корпуса 1 на опорную конструкцию служит станина 15.
Агрегатированный вентилятор работает следующим образом.
В режиме использования электрического привода включение вентилятора производится с помощью кнопочного пускателя 12. Ведущая шестерня 8 входит в зацепление с ведомой шестерней 10 и рабочее колесо 4 начинает вращаться, создавая разрежение во внутренней полости рабочего колеса 4, что приводит к всасыванию воздуха через патрубок 13. При движении к периферии внутри рабочего колеса за счет центробежных сил давление воздуха повышается и он выходит наружу через патрубок 14.
Одновременно возможна работа только от одного привода. При необходимости перехода на ручной привод 3 отключают вентилятор от источника 11 тока посредством кнопочного пускателя 12 и вращают рукоятку 3. При этом происходит автоматическое зацепление ведущей шестерни 9 привода от рукоятки 3 с ведомой шестерней 10 рабочего колеса и оно начинает вращаться - далее работа происходит аналогичным образом. В сравнении с прототипом заявляемый агрегатированный вентилятор с дублированным приводом имеет более широкие эксплуатационные возможности.