Эффективность применения компрессионных пен при тушении пожаров

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПРЕССИОННЫХ ПЕН ПРИ

ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ

О.Н. Белорожев, старший преподаватель, И.В. Багажков, старший преподаватель, к.х.н., Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России,

г. Иваново

Установки тушения с генерированием пены компрессионным способом применяются для тушения пожаров классов А и В по ГОСТ 27331-87, для тушения розливов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, в том числе на поверхностях сложной формы, в многоуровневых зонах. Их применение приводит к минимальным потерям имущества и ускоряют процесс тушения.

Совсем недавно, начиная с 2005 года, в области установок пенного тушения произошли кардинальные изменения в виде появления компрессионной пены. Новое слово в области пожаротушения связано с интересными свойствами полученного объекта. В отличие от обычной пены, мы получаем однородную структуру без остаточной жидкой фазы водного раствора пенообразователя -налицо экономия дорогостоящего компонента. Последствия - образование достаточно плотного барьера на пути поступления кислорода воздуха в очаг горения и эффективное экранирование тепловой энергии, способной распространяться в пространстве. Наряду с вышеперечисленными свойствами получаем повышенную прочность и однородность полученной структуры, низкую электропроводимость, поскольку количество жидкой фазы в образовавшейся структуре минимально.

Особенностью компрессионной пены является вспенивание основного вещества из пенообразователя и воды сжатым воздухом, за счет чего расход огнетушащего вещества многократно уменьшается. Во время тушения пожара сжатый воздух подаётся из баллонов или воздушного компрессора.

Компрессионная пена есть нескольких типов. Так, сырая пена отличается соотношением воды и воздуха в пределах 1:5, сухая - 1:20. Особенностью компрессионной пены является высокая плотность сцепления пузырьков между собой. Благодаря этому пенное покрытие отличается плотностью и устойчивостью, надёжно обволакивая горящую поверхность и препятствуя доступу воздуха.

Отличительной характеристикой технологии «КАТ18К» является преобразование 1 капли воды в 5-15 пузырьков компрессионной пены. Ввиду того, что площадь каждого пузырька значительно увеличена в размерах, увеличивается теплообмен между пеной и горящей поверхностью. Это способствует значительному ускорению охлаждения горящего участка. Часть пены, которая соприкасается с огнем, переходит в парообразное, а затем в жидкое состояние благодаря содержанию смачивающих веществ в составе пены.

Низкая теплопроводность компрессионной пены позволяет эффективно защищать межэтажные перегородки, что сводит до минимума риск обрушения или деформации перекрытий здания в результате интенсивного горения.

Отличающими характеристиками технологии «КАТ18К» являются:

1. резкое снижение высоты пламени и температуры в очаге возгорания;

2. снижение расхода воды для тушения пожара.

За счет уменьшения расхода воды в процессе тушения, вторичный ущерб, вследствие попадания влаги на предметы, также значительно сокращается. Применение компрессионной пены предупреждает также возможное продолжение тления и возгорания. Для доставки установок «КАТ1БК» не требуются тяжелая пожарная техника, поэтому сокращается время прибытия более манёвренных и лёгких автомобилей, которые будут осуществлять тушение пожара. Это также служит одной из причин использования технологии ввиду уменьшения эксплуатационных затрат.

Многофункциональная пожарная автоцистерна с системой NATISK впервые была использована в Ивановской пожарно-спасательной академии в 2014 году. В дальнейшем она активно использовалась при проведении практических занятий и проведении пожарно-тактических учений в учебном центре академии. Проведенные испытания в ФГБОУ ВО ИПСА ГПС МЧС России в учебном центре академии при использовании АЦ-1,0-40-ЫАТ^К(33106) показали, что при тушении розлива моторного масла в металлическом поддоне площадью 10 м2 наблюдаем быстрое блокирование интенсивного горения, хорошую укрывающую способность разлитого горящего масла, последующее прилипание пены к металлической поверхности с образованием плотной пленки. При подаче компрессионной пены сократилось время тушения более чем в два раза, по сравнению с временем тушения при использовании ГПС-600. Появилась возможность осуществлять подачу пены с большего расстояния от очага возгорания, чем с ГПС-600. Как следствие, - меньшее облучение пожарного от теплового излучения горящего масла. При анализе экономической составляющей, так же можем наблюдать определенные изменения, связанные с рентабельностью понесенных затрат.

Обосновывая экономическую эффективность применения установки пожаротушения «КАТ1БК», нами были произведены расчеты потребности сил и средств, при тушении условного пожара (розлива ГЖ). Результаты расчета приведены в таблице.

Стоимость пенообразователя общего назначения марки ПО-6ТС для получения пены средней кратности составит 57200 руб./т; стоимость пенообразователя марки Натиск НСК для получения компрессионной пены составит 109000 руб./т. При сравнении двух пенообразователей можем наблюдать значительную разницу в цене, однако, при подсчете полученной пены с учетом расхода и интенсивности подачи огнетушащих веществ, имеем ощутимый экономический эффект при применении компрессионной пены. Несмотря на ощутимую разницу в цене пенообразователя, с установкой пожаротушения <^АТОК» на АЦ-1,0-40-ЫАТ18К (33106) можно сделать вывод, что использование данной автоцистерны позволит значительно уменьшить расходы пожарных подразделений при тушении пожаров.

Таблица

Результаты расчетов потребности сил и средств при тушении условного пожара

Тушение пожара с Тушение пожара с

Показатели применением пены применением

средней кратности компрессионной пены

Площадь пожара 300 300

Интенсивность подачи огнетушащих веществ 0,05 0,028

Требуемый расход на тушение пожара Qтр (л/с) 15 8,4

Фактический расход на тушение пожара Qф (л/с):

- по раствору 18 9

- по пенообразователю 1,08 0,27

- по воде 16,92 8,73

Объем пенообразователя, л. 648 162

Экономические затраты по пенообразователю 37065,6 руб. 17658,0 руб.

Список использованной литературы

1. Повзик Я.С. Справочник руководителя тушения пожара. - М.: ЗАО «Спецтехника», 2000. - 367 с.

2. Руководство по тушению нефти и нефтепродуктов в резервуарах и резервуарных парках. - М.: ГУГПС-ВНИИПО-МИПБ, 1999.

3. Теребнев В.В., Подгрушный А.В. Пожарная тактика. Основы тушения пожара - Екатеринбург: «Издательство «Калан»», 2008. - 512 с.

4. http://www.specialauto.ru/ (СпецАвтоТехника).