Расчет мощности систем обогрева трубопроводов

М.Л. Струпинский, Н.Н. Хренков

РАСЧЕТ МОЩНОСТИ СИСТЕМ ОБОГРЕВА ТРУБОПРОВОДОВ

ВВЕДЕНИЕ

Системы обогрева технологических трубопроводов широко используются в промышленности и строительстве, причем все большее распространение получает обогрев на основе кабельных нагревательных систем.

Кабельный обогрев имеет следующие достоинства:

• Относительно низкую материалоемкость и, как следствие, меньшие по сравнению с паровым обогревом капитальные затраты

• Большое разнообразие конструкций и методов кабельного обогрева позволяют создавать системы обогрева как сложных объектов с распределенной сетью трубопроводов, так и системы обогрева магистральных трубопроводов.

• Следствием небольших размеров и гибкости кабелей являются относительно небольшие затраты при монтаже кабельных систем обогрева.

• Возможность управления от автоматизированной системы позволяет с высокой точностью поддерживать заданный технологический процесс и оптимизировать эксплуатационные расходы.

Системы обогрева трубопроводов могут быть разделены на два основных класса: системы компенсации тепловых потерь и системы разогрева движущейся жидкости.

Принцип систем обогрева, предназначенных для компенсации тепловых потерь, состоит в том, что система обогрева должна компенсировать потери тепла данным трубопроводом, при условии поддержания требуемой температуры на всей длине трубопровода.

Системы разогрева предназначены для подъема температуры жидкости в процессе ее движения по трубе и для компенсации тепловых потерь, имеющих место при этом процессе.

РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ

Начальный этап проектирования любой системы обогрева связан с определением мощностных характеристик системы, т.е. с определением величины ожидаемых тепловых потерь. В то же время, в действующих строительных нормах и правилах нет прямых указаний на порядок определения и нормирования величины тепловых потерь для обогреваемых трубопроводов. Наиболее близко к данной теме подходят СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» [1] и СП 41-103-2000 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов» [2].

В СНиП отсутствуют какие-либо расчетные формулы и приводятся только таблицы рекомендуемых величин тепловых потоков для теплоизолированных трубопроводов без обогрева. Формулы, приводимые в общей части свода правил [2], позволяют рассчитывать величину тепловых потерь, но в дальнейших разделах данного документа также нет конкретных указаний по методам расчета для обогреваемых трубопроводов.

Т - Тн

а,----------—

к1,. + 2«. + к'н

1=1

где: Тв - температура жидкости или температура внутренней стенки трубы, °С

Тн - температура окружающей среды, °С 1К'вн - термическое сопротивление теплопередаче от жидкости к трубе, м °С/Вт

п

2К. - сумма термических сопротив-« лений самого трубопровода, теплоизоляционных и защитных слоев, м °С/Вт

1К'н - термическое сопротивление

теплопередаче от кожуха трубопровода к окружающей среде, м °С/Вт В свою очередь термические сопротивления определяются из соотношений:

1

р-и»н-а,

вн м вн

1 ^н

1п -

и'

вн

2 л-1 и’в|

л^н-ан

где: авн - коэффициент теплопередачи от жидкости к стенке трубы, Вт/м2-°С ан - коэффициент теплопередачи от поверхности кожуха к окружающей среде, Вт/м2-°С

1 - коэффициент теплопроводности 1- го слоя теплоизоляции, Вт/м-°С Ивн , И'вн - внутренний диаметр трубопровода или 1- го слоя, м Dн , D,н - наружный диаметр кожуха трубопровода или 1- го слоя, м Как видно из приведенных формул, термические сопротивления определяются размерами трубопровода, свойствами тепловой изоляции и условиями эксплуатации. Требуемая температура жидкости, как правило, задается. Как видно из формулы (1), величина тепловых потерь будет зависеть от того, какую температуру мы будем принимать в качестве температуры окружающей среды.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Согласно СНиП 41-03-2003 (п.п. 6.2 и 6.3), в качестве расчетной температуры окружающего воздуха следует принимать для оборудования и трубопроводов, расположенных на открытом воздухе и имеющих поверхности с положительными температурами, среднюю температуру наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92. В то же время ряд проекти-

на правах рекламы

Показатель Климатический район

Краснодар Владимир Надым Якутск

Климатический подрайон III Б II В I Д I А

Колебания среднемесячной температуры воздуха в январе,°С От -5 до +2 От -4 до -14 От -14 до -32 От -32 и ниже

Средняя температура января, °С -1,6 -11,1 -24,5 -42,6

Температура самой холодной пятидневки, °С Тхп -19 -28 -44 -54

Температура наиболее холодных суток, °С Тхс -27 -38 -53 -59

Абсолютная минимальная температура, °С Там -36 -48 -58 -64

Средняя температура наиболее холодного периода, °С -7 -16 -30 -48

Градусосутки января по средней температуре -49,6 -344,1 -759,5 -1320,6

Градусосутки января по минимальной средней температуре Тсрх„ -155 -434 -992 -1488

ровщиков за температуру окружающего воздуха принимают самую минимальную температуру для данного региона.

Рассмотрим, какой из подходов больше соответствует реальным процессам нагрева и охлаждения.

Анализ данных СНиП «Строительная климатология» показал, что по разнице значений «температура самой хо-

лодной пятидневки» и «температура самых холодных суток» регионы различаются достаточно сильно. Общая тенденция такова: чем ниже средняя температура холодного периода, тем эта разница меньше и наоборот. Так для населенных пунктов Чукотки, Якутии, Красноярского и Хабаровского краев эта разница составляет 2^3 градуса. В Мурманской, Вологодской, Вла-

димирской и Новгородской областях эта разница достигает 10^11 градусов. Та же тенденция прослеживается и при сравнении разницы между абсолютной минимальной температурой и температурой самой холодной пятидневки. В Якутии и на Чукотке разница составляет 4^5 градусов, в то же время в центральной части России (Псковская, Владимирская, Калужская, Тверская и

Температура воздуха в январе в районе Краснодара

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

Температура воздуха в январе в районе Владимира

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

Температура воздуха в январе в районе Надыма

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

Температура воздуха в январе в районе Якутска

1 У 5 7 Н 11 1У 15 17 19 21 23 25 27 29 У1

0 -10 у -20 | -30

р

£ -40

С

I -50 -60 -70

Рис. 1. Вероятные графики температур воздуха в расчетных регионах

Ленинградская области) разница достигает 19^22 градусов.

Для проведения сравнительных расчетов мы выбрали четыре характерных климатических зоны, достаточно полно представляющих климатическое разнообразие России: район Краснодара, район Владимира, район Надыма (Тюме3 ская область) и рай он Якутска. В табл. 1 приведены климатические показатели для указанных зон, взятые из СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» [3].

Для того, чтобы понять как может изменяться температура воздуха в течение самого холодного месяца, на кото-

рый, как мы полагаем, и приходятся самая холодная пятидневка и самые холодные сутки, построим соответствующие графики. За основу принимается величина градусосуток января для данного региона, которая определяется как произведение числа дней в месяце на минимальную среднюю температуру этого месяца (см. табл. 1, нижняя строка).

ГСхм_ ^хм Тсрхм

На рис. 1 показаны предполагаемые графики изменения температуры воздуха в течение самого холодного месяца для четырех выбранных нами климатических регионов.

Абсолютная минимальная температура ниже, чем температура намых холодных суток, поэтому длительность действия такой температуры будет меньше 24 часов. Мы приняли из сопоставления температуры самых холодных суток и абсолютной минимальной, что минимальная температура может продолжаться в течение до 12 часов.

СОПОСТАВЛЕНИЕ МЕТОДИК РАСЧЕТА ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ

Температура, которую необходимо поддерживать на трубе, определяется свойствами жидкости или требованиями технологического процесса. При

Таблица 2. Тепловые потери от теплоизолированных трубопроводов с водой (Т=+5°С) при различных температурах окружающего воздуха

\о Толщ Тепловые потери, Вт/м

сівн Dн изол Краснодар Владимир Надым Якутск

мм мм мм -19 -27 -36 -28 -38 -48 -44 - 53 -58 -54 -59 -64

10 14 20 5,3 7,1 9,1 7,3 9,5 11,7 10,9 12,8 14,0 13,1 14,2 15,4

26 32 30 6,9 9,2 11,8 9,5 12,3 15,2 14,0 16,6 18,1 17,0 18,4 19,8

50 58 40 8,4 11,3 14,4 11,6 15,1 18,6 17,2 20,4 22,1 20,8 22,6 24,3

80 89 50 9,8 13,0 16,7 13,4 17,5 21,5 19,9 23,6 25,6 24,0 26,1 28,1

100 114 60 10,3 13,7 17,5 14,1 18,4 22,1 20,9 24,8 26,9 25,3 27,4 29,6

200 219 80 13,5 18,0 23,1 18,6 24,2 29,8 27,6 32,6 35,5 33,3 36,1 38,9

Таблица 3. Тепловые потери от теплоизолированных трубопроводов с нефтью (Т=+50°С) при различных температурах окружающего воздуха

\о Толщ Тепловые потери, Вт/м

dBH Dh изол Краснодар Владимир Надым Якутск

мм мм мм -19 -27 -36 -28 -38 -48 -44 -53 -58 -54 -59 -64

10 14 20 15,3 17,1 19,0 17,3 19,5 21,7 20,8 22,8 23,9 23,0 24,1 25,3

26 32 30 19,8 22,1 24,6 22,4 25,2 28,1 26,9 29,5 31,0 29,8 31,2 32,7

50 58 40 24,3 27,1 30,2 27,4 30,9 34,5 33,0 36,2 38,0 36,6 38,3 40,1

80 89 50 28,1 31,3 35,0 31,7 35,8 39,8 38,2 41,9 43,9 42,3 44,3 46,4

100 114 60 29,5 32,9 36,8 33,3 37,6 41,9 40,2 44,0 46,2 44,5 46,6 48,7

200 219 80 38,8 43,3 48,4 43,9 49,5 55,2 52,9 58,0 60,8 58,5 61,3 64,2

перекачке воды обычно поддерживается температура от +5 до +10°С, а при перекачке нефти и подобных продуктов + 40 + 60°С. Системы обогрева устанавливаются на трубопроводах

самых разных диаметров и, резонно предположить, что чем больше диаметр трубы, тем большей тепловой инерцией обладает система и тем меньше на нее будет влиять кратков-

Таблица 4. Время остывания трубопроводов без обогрева при температуре самых холодных суток

Регион Отношение Рхс/Рхп Отношение Рам/Рхп

вода нефть вода нефть

Краснодар 1,335 1,116 1,709 1,245

Владимир 1,302 1,128 1,604 1,257

Надым 1,183 1,096 1,287 1,150

Якутск 1,085 1,047 1,169 1,097

ременное изменение температуры воздуха.

Для дальнейшего анализа мы выбрали трубопроводы нескольких габаритов, с толщиной теплоизоляции, характерной для выбранных трубопроводов.

В таблице 2 приведены номинальные значения тепловых потерь для выбранного ряда трубопроводов, для которых выполнены расчеты из условия поддержания температуры +5°С (вода). В таблице 3 приведены результаты аналогичных расчетов для того же ряда трубопроводов из условия поддержания температуры +50°С

241031, г. Брянск, бульвар Щорса, 7; телефакс: +7{4832) 58-18*26; 28-38-00;

e-mail: marketing@irmash.com; wwwirmasti.com

Таблица 5 Время остывания трубопроводов без обогрева при температуре самых холодных суток

йн Краснодар Владимир Надым Якутск

вода нефть вода нефть вода нефть вода нефть

14 6,8 мин 5,1 мин 5,0 мин 4,4 мин 3,7 мин 3,7 мин 3,3 мин 3,3 мин

32 26,7 мин 17,2 мин 19,5 мин 14,9 мин 14,3 мин 12,6 мин 12,8 мин 11,9 мин

58 1ч 10м 0ч 42м 0ч 52м 0ч 36м 0ч 38м 0ч 30м 0ч 34м 0ч 28м

89 2ч 24м 1ч 19м 1ч 45м 1ч 08м 1ч 17м 0ч 58м 1ч 09м 0ч 54м

114 3ч 43м 2ч 06м 2ч 43м 1ч 50м 1ч 59м 1ч 33м 1ч 47м 1ч 27м

219 10ч 24м 5ч 28м 7ч 36м 4ч 45м 5ч 34м 4ч 00м 5ч 00м 3ч 47м

Таблица 6

Регион Разность Тхс - Тхп Разность Там - Тхп

Краснодар 8 17

Владимир 10 20

Надым 9 14

Якутск 5 10

(нефть).

Для каждого региона расчеты выполнены для трех значений температуры:

1. для самой холодной пятидневки (Тхп) с обеспеченностью 0,92;

2. для самых холодных суток (Тхс) с обеспеченностью 0,98;

3. для абсолютной минимальной температуры (Там).

В таблицах показаны диаметры труб, толщины стенок и наиболее характерные для соответствующих труб толщины тепловой изоляции. В расчетах мы полагали, что тепловая изоляция выполнена из минеральной ваты, имеющей следующие характеристики: Плотность, кг/м3 - 50 Коэффициент теплопроводности, Вт/ м.°С - 0,05

Теплоемкость, Дж/кг.°С - 1200 Отношения между средними значениями потерь: холодных суток к холодной пятидневке (Рхс/Рхп) и минимальной температуры к холодной пятидневке (Рам/Рхп) приведены ниже (табл. 4). Для нефтяных трубопроводов величины этих отношений значительно ниже из-за большей разницы между поддерживаемой температурой и температурой окружающей среды. Реальная мощность систем обогрева всегда принимается с запасом по отношению к номинальным значениям тепловых потерь. В случае использования саморегулирующихся кабелей коэффициент запаса равен 1,2 за счет большей динамичности характеристик кабелей данного типа. При использовании резистивных кабелей коэффициент запаса принимается на уровне 1,3 - 1,36.

Если монтаж теплоизоляции выполнен качественно, а опоры и фитинги надежно теплоизолированы, то имеющегося запаса мощности может хватить для поддержания заданных температур

на нефтяных трубопроводах при любых эксплуатационных условиях. В отношении трубопроводов с водой требуется учитывать возможность остывания при наступлении холодных суток и минимальной температуры.

ТЕПЛОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ОБОГРЕВАЕМЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Для принятия решения о том, какое значение температуры следует принимать при расчетах величины тепловых потерь, рассмотрим ход изменения температуры трубопровода при наступлении после дней холодной пятидневки самых холодных суток или абсолютной минимальной температуры.

Поскольку мощность системы мы определяли по температуре самой холодной пятидневки, то при соответствующих температурах окружающего воздуха на трубопроводе будет поддерживаться заданная температура (+5 или +50 °С) за счет системы обогрева и соответствующей системы управления обогревом. При снижении температуры до

Таблица 7 Время остывания обогреваемых трубопроводов с водой от +5 до +1 °С при температуре самых холодных суток и абсолютной минимальной

йн Краснодар Владимир Надым Якутск

-27 -36 -38 -48 -53 -58 -59 -64

14 0ч 34м 0ч 13м 0ч 25м 0ч 11м 0ч 30м 0ч 17м 1ч 17м 0ч 25м

32 2ч 19м 0ч 53м 1ч 43м 0ч 44м 1ч 53м 1ч 05м 5ч 40м 1ч 43м

58 5ч 55м 2ч 20м 4ч 26м 1ч 57м 5ч 00м 2ч 54м 14ч 09м 4ч 29м

89 12ч 30м 4ч 49м 9ч 00м 3ч 38м 10ч 15м 5ч 56м 27ч 18м 9ч 00м

114 19ч 24м 7ч 28м 14ч 00м 6ч 10м 15ч 48м 9ч 10м 46ч 18м 14ч 18м

219 53ч 21м 20ч 46м 39ч 00м 17ч 20м 45ч 25м 26ч 00м 130ч 00м 40ч 05м

Таблица 8

цированной формулой Шухова:

Регион Расчетная температура при Тхс Расчетная температура при Там

вода нефть вода нефть

Краснодар 9 42 18 57

Владимир 11 40 21 60

Надым 10 41 15 54

Якутск 6 45 11 50

Остывание обогреваемых трубопроводов при Тхс

Рис. 2а

диаметр трубопровода , мм

Остывание обогреваемых трубопроводов при Там

Рис. 2Ь

диаметр трубопровода

уровня самых холодных суток, а тем более до минимальной, следует ожидать охлаждения трубопровода из-за увеличившихся тепловых потерь, не полностью компенсируемых системой обогрева. Однако каждая подобная система (жидкость + труба + теплоизоляция) обладает тепловой инерцией и для охлаждения до критической темпе-

Тост^П

Мж.Срж+Мт.Срт+2Ми.Сри | . R

где: тост - время остывания, сек Тнач - температура жидкости в начале периода остывания, °С Ткон - допустимая в процессе охлаждения температура жидкости: для воды это +1°С, а для нефти +40°С Тн - температура окружающей среды, °С Мж , Мт , Ми - масса: жидкости, трубы и тепловой изоляции на длине 1 м, кг Срж , Срт , Сри - теплоемкость: жидкости, трубы и тепловой изоляции, Дж/кг °С R - суммарное термическое сопротивление трубопровода по отношению к окружающему воздуху, м °С/Вт Приведенная выше зависимость применима только для трубопроводов, не оснащенных обогревом. Время остывания трубопровода от начальной до критической температуры (для воды от +5 до +1 и для нефти от +50 до + 40 °С) при отсутствии обогрева и при температуре воздуха, равной температуре самых холодных суток, показано в табл. 5.

При наличии обогрева причиной остывания является разница между температурой, на которую рассчитан обогрев, и более низкой температурой окружающего воздуха. Разница расчетных температур показана в табл. 6.

Время охлаждения обогреваемого трубопровода при отсутствии течения жидкости может быть определено по соотношению из [4]:

>1 - (Тнач - Тн)Д '

Тост^П

ратуры может потребоваться время, превышающее длительность суток. Рассмотрим зависимость степени охлаждения выбранных нами трубо-провоиов в каждом регионе при стартовых температурах +5 и +50°. Остывание трубопровода при отсутствии течения может быть описано зависимостью, которая является модифи-

Р1 - (Ткон - Тн)Д

М .С +М .С + —М .с

ж рж т рт 2 и ри

R

где: Р1 - линейная мощность обогрева, Вт/м, остальные переменные как в формуле (3).

При наличии обогрева можно также воспользоваться формулой (3), при этом следует вместо значения Тн подставить вели-

кон

Таблица 9 Сравнение величины тепловых потерь, определенных по разным методикам 1 колонка: Трасч - Тхп; 2 колонка: Тзад -Там

Dh Краснодар Владимир Надым Якутск

+18 -г- -19 6 -3 • 1 • 5 + +21 г-28 +5 г -48 +15 г -44 8 -5 • 1 • 5 + +11 г-54 +5 г -64

14 8,2 9,1 10,9 11,7 13,1 14,0 14,4 15,4

32 10,6 11,8 14,0 15,2 16,9 18,1 18,6 19,8

58 13,0 14,4 17,2 18,6 20,7 22,1 22,9 24,3

89 15,0 16,7 19,9 21,5 24,0 25,6 26,4 28,1

114 15,8 17,5 21,0 22,7 25,3 26,9 27,8 29,6

219 20,9 23,1 27,6 29,8 33,3 35,5 36,6 38,9

чину, определяемую разностью стартовой температуры Тнач и одной из величин, приведенных в табл. 6.

Так для Краснодара эта разность для холодных суток будет равна 5-8= -3°С. Аналогично для Владимира это будет -5°С, для Надыма -4°С, а для Якутска 0°С.

Если брать в расчет абсолютную минимальную температуру, то из этих же соображений получим расчетную температуру Тн для расчета времени охлаждения обогреваемых водяных трубопроводов по

формуле (3): Краснодар -12°С, Владимир -15°С, Надым -9°С, Якутск -5°С. Результаты расчетов, выполненных согласно изложенной методики, в приложении к обогреваемым трубопроводам, заполненным водой, приведены в табл. 7 и на рис. 2. В расчетах мощность обогрева принималась равной тем значениям, которые получены для самой холодной пятидневки (см. табл. 2).

Как видно из таблицы и графиков, трубы малых диаметров (10 - 50 мм) остывают

достаточно быстро. И только трубопроводы диаметром 120 - 150 мм и более обладают достаточной тепловой инерцией. На графиках рис. 2 горизонтальные красные линии проведены на уровне 24 часов для холодных суток (рис. 2а) и 12 часов для абсолютного минимума температуры (рис. 2б).

Графики наглядно показывают, что чем сильнее температуры холодных суток и абсолютная минимальная отличаются от температуры холодной пятидневки, тем

W Е L D I N

о ,0 W о

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ПО СВАРКЕ, РЕЗКЕ И РОДСТВЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

INTERNATIONAL

WELDING

EXHIBITION

+7 812 321 2631/2722 www.welding.lenexpo.ru

на правах рекламы

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ

СИБИРСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

^ КОНКУРЕНТНЫЕ ЦЕНЫ

/ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ СКЛАДСКОГО НАЛИЧИЯ / КАЧЕСТВО ВЕДУЩИХ КАБЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ / ОТМОТКА п

/ ДОСТАВКА ПО РФ [¡¡¡Г

г /' Томск: (3822) 43-55-03

\ Новосибирск (383) 2-105-398 Красноярск: (3912) 99-63-31 Кемерово: (3842) 64-28-32 . Новокузнецк: (3843) 45-64-94

634062, г. Томск, а/я 5060 *

E-mail: scable tam@maii.ru ш URL: http://www.sc3ble-i4J Ж

значительнее степень возможного охлаждения трубопровода. Как следует из наших расчетов, в большинстве регионов России выполнять расчеты по температуре холодной пятидневки следует только для трубопроводов диаметром 120 - 150 мм и более. В районах со стабильной температурой холодного периода (Якутия, Чукотка, Красноярский край) эта рекомендация справедлива и для трубопроводов диаметром 100 мм.

ВЫБОР РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Чтобы предотвратить промерзание труб малого диаметра, возможны следующие решения:

1. мощность обогрева рассчитывать по абсолютной минимальной температуре,

2. задавать поддержание более высокой, чем +5°С, температуры из условий Трасч = Ткон +

Трасч = Ткон +

Исходя из этого условия, следует рассчитывать мощность системы обогрева, принимая температуру окружающей среды как при самой холодной пятидневке, а температуру трубопровода, согласно значений, показанных в таблице 8.

Данный прием позволяет на 7^14 % снизить мощность системы обогрева водяных трубопроводов по сравнению с расчетом по абсолютной минимальной температуре. Разность тем больше, чем сильнее минимальная температура отличается от температуры холодной пятидневки (см. табл.9).

Выше было показано, что для нефти допустимо охлаждение на 10°С. Поэтому для обогреваемых трубопроводов, заполненных нефтью складывается иная ситуация. Расчетная температура, определенная из условий (4) показана в табл. 8. Как видно из таблицы в целом ряде случаев, отмеченных курсивом и жирным шриф-

том, расчетная температура оказывается в допустимых границах. Это означает, что согласно формуле (4), температура в нефтяных трубопроводах в этом регионе не опустится ниже критической ни при каких температурах окружающего воздуха. Для остальных регионов мощности обогрева нефтяных трубопроводов, рассчитанной по температуре самой холодной пятидневки, недостаточно для трубопроводов малых диаметров. И для них, как и для водяных, мощность обогрева может рассчитываться по температуре холодной пятидневки, если температуру трубы принимать согласно значений, приведенных в табл. 8.

Мощность системы обогрева нефтяных трубопроводов этот прием позволяет снизить на 10^13 % по сравнению с расчетом по абсолютной минимальной температуре.

Приведенные выше расчетные данные и рассуждения позволяют сформулировать следующие рекомендации:

1. Расчет номинальной мощности систем обогрева по температуре самой холодной пятидневки рекомендуется выполнять:

• для трубопроводов диаметром 120 - 150 мм и более;

• для трубопроводов любых размеров, в

случае протекания жидкостей, для которых допустимая степень охлаждения равна или превосходит разность между абсолютной минимальной температурой и температурой самой холодной пятидневки;

• при условии задания такой величины поддерживаемой температуры, чтобы разность между поддерживаемой и минимально допустимой для данной жидкости температурой была бы равна или превосходила разность между абсолютной минимальной и температурой самой холодной пятидневки;

2. Если ни одно из условий пункта 1 не выполняется, систему обогрева следует рассчитывать по абсолютной минимальной температуре.

ЛИТЕРАТУРА

1. СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»

2. СП 41-103-2000 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов»

3. СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

4. ГОСТ Р МЭК 62086-1-2005 «Нагреватели сетевые электрические резистивные. Требования по проектированию, установке и обслуживанию»