ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ КАБЕЛЬ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 6 кВ

Полезная модель относится к кабельной отрасли электротехнической промышленности и может быть использована в горнодобывающей промышленности для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов или электроустановок к электрическим сетям с изолированной нейтралью.
Создание экскаваторного кабеля, удовлетворяющего требования потребителя остается весьма актуальным.
Известен кабель марки КГЭ с тремя основными экранированными жилами, резиновой изоляцией, жилой заземления, вспомогательной жилой, в резиновой оболочке.
Недостатками аналога является:
- наружные электропроводящие экраны не отделяются от резиновой изоляции,
- наличие разрушений вспомогательной жилы при эксплуатации;
- кабель плохо заметен при эксплуатации из-за применения оболочки темных тонов.
Разработанный кабель марки КГпЭ предназначен для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов или электроустановок к электрическим сетям с изолированной нейтралью при номинальном напряжении переменного тока номинальной частоты 50 Гц основных жил - 6 кВ, вспомогательной - 380 В.
Вид климатического исполнения - У, ХЛ и Т, категория размещения 1 при температуре окружающей среды от минус 60°С до 50°С.
Техническая характеристика:
Электрическое сопротивление изоляции основных жил кабеля, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°С, должно быть, не менее 50 МОм.
Электрическое сопротивление экранов основных жил кабеля при температуре 20°С не более 300 Ом.
Напряжение возникновения частичных разрядов экранированных основных жил должно быть не менее 9 кВ. Напряжение прекращения разрядов должно быть не менее 6 кВ.
Требования к механическим параметрам:
Кабель должен быть стойким к изгибам на угол ±π/2 рад.
Номинальное растягивающее усилие, номинальный диаметр роликов и число циклов изгиба должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.
Таблица 1
Марка кабеля
Номинальное сечение основных жил,мм<sup>2</sup>
Номинальное растягивающее усилие, Н (кгс)
Номинальный диаметр ролика, мм
Число циклов изгиба
КГпЭ
10-50
196(20)
400
4000
70-150
600
3000
Кабель должен быть стойким к воздействию механических факторов внешней среды в соответствии с группой условий эксплуатации M19 по ГОСТ 17516.1.
Требования к внешним воздействующим факторам:
Длительно допустимая температура на токопроводящих жилах кабеля должна быть 70°С.
Максимально допустимая температура окружающей среды при эксплуатации кабеля должна быть 50°С.
Минимально допустимая температура окружающей среды при эксплуатации минус 60°С.
Кабель при эксплуатации должен быть стойким к смене температуры окружающей среды от минус 60°С до плюс 50°С;
Изоляция основных жил кабеля должна быть озоностойкой в течение не менее 3 ч при концентрации озона (0,0150±0,0015) % объемных.
Кабель, предназначенный для эксплуатации в районах с тропическим климатом, должен быть стойким к поражению плесневыми грибами.
Требования к надежности:
Срок службы кабеля, в пределах которого обеспечивается наработка, должен быть не менее 3 лет.
Фактический срок службы кабеля устанавливается 5 лет при условии соблюдения правил хранения, монтажа и эксплуатации и определяется в процессе эксплуатации.
Срок службы исчисляется с момента изготовления кабеля.
Конструкция кабеля КГпЭ представлена на фиг.1.
Медные токопроводящие жилы кабеля 1 - соответствуют 5 классу гибкости.
На основные токопроводящие жилы кабеля последовательно наложены внутренний экран из электропроводящей резины 2, резиновая изоляция 3, наружный экран из электропроводящей резины 2.
Внутренний электропроводящий экран 2 отделяется от жилы без сквозных повреждений.
Наружный электропроводящий экран 2 отделяется от изоляции без ее повреждения.
В конструкции кабеля имеется жила заземления 4 и вспомогательная жила 5 с изоляцией из блоксополимера пропилена с этиленом 6.
Скрученные жилы кабеля обмотаны синтетической пленкой 7 и наложена двухслойная оболочка из резины - (внутренняя 8 и наружная оболочка светлых тонов 9).
Техническим результатом полезной модели является улучшение эксплуатационных характеристик изделия.
Основным фактором экономической эффективности является снижение затрат при разделке кабеля.
Требование электробезопасности обеспечивается электрическим сопротивлением экранов, - 300 Ом, толщиной изоляции, испытанием повышенным напряжением.
Литература:
1. Информационно-технический сборник. Изделия кабельные. Том 1, часть 2 Москва. ОАО «ВНИИКП» 2005 г.
2. ТУ 16.К73.02-88 - «Кабели силовые гибкие на напряжение 6 кВ» Технические условия. ОАО «НИКИ г.Томск» г.Томск 1988 г.