СИСТЕМА ПОЛУЧЕНИЯ ДОБАВОЧНОЙ ВОДЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Полезная модель относится к области теплоснабжения и может быть использована в теплоэнергетике для получения обессоленной воды.
Известна система получения добавочной воды, содержащая испаритель кипящего типа, подключенный по питательной воде к источнику умягченной воды (Стерман Л.С., Испарители, М., Машгиз, 1956, с.12).
Однако установлено, что такая система мало экономична, требует значительных затрат тепла.
Наиболее близкая по технической сущности и достигаемому техническому результату к заявляемому техническому решению является система получения добавочной воды по а.с. 994419, содержащая, многоступенчатый испаритель мгновенного вскипания со ступенями расширения, сообщенными по пару с регенеративными подогревателями многоступенчатого испарителя и содержащего по меньшей мере одну степень расширения, сообщенной по пару с теплообменником, имеющим патрубки для подвода и отвода охлаждающей воды система также снабжена трубопроводом подвода подпиточной воды, сетевым насосом, трубопроводом обратной сетевой воды.
В такой установке в степенях расширения многоступенчатого испарителя мгновенного вскипания происходит вскипания (расширение) прямой сетевой воды с генерацией пара, который поступает в регенеративные теплообменники, конденсируясь нагревает в них воду поступающую из обратной сетевой магистрали перед подачей ее в основную.
Расход прямой сетевой воды через многоступенчатый испаритель регулируется специальным регулирующим органом, установленным между местами подключения отводящего и питательного трубопровода на прямой магистрали теплосети.
Однако эта система, принятая за прототип имеет и недостатки. Во-первых, значительные затраты электроэнергии, связанные с необходимостью повышения давления обратной сетевой, прокачиваемой через регенеративные подогреватели испарителя, до давления в магистрали прямой сетевой воды (от 2 атм. до 6 атм. и выше). Во-вторых, необходимостью укрепления конструкции регенеративных подогревателей (трубные доски, водяные камеры и т.д.), что удорожает систему. В третьих, зависимость производительности системы от режимов работы теплосети, особенно, в летне-весенний график, что потребует наличие резерва водоподготовительного оборудования, а также сложность регулирования потоков через испаритель.
Все эти недостатки в совокупности приводят к малой эффективности системы.
Заявляемая полезная модель направлена на решение задачи, связанной с повышением эффективности работы системы получения добавочной воды. Эта задача решается в известной системе, в которой подводящий патрубок теплообменника по меньшей мере одной из ступеней многоступенчатого испарителя мгновенного вскипания с которым он сообщен по пару подключен к обратному трубопроводу сетевой воды от потребителя, а отводящий патрубок этого же теплообменника подключен к всасывающему участку трубопровода обратной сетевой воды сетевого насоса, причем участок трубопровода между местами подключения подводящего и отводящего трубопроводов снабжен дросселем, а паровое пространство теплообменника сообщено дополнительно с паровым пространством подогревателя установленного на трубопроводе подпитки теплосети.
Требуемый технический результат по повышению эффективности системы получения добавочной воды, достигается за счет снижения энергозатрат, связанной со снижением потребляемой электроэнергии насосом из-за снижения сопротивления и количества прокачиваемой воды через теплообменник, а также снижением металлоемкости регенеративных теплообменников, а, следовательно их стоимости, кроме того система менее зависит от режима работы теплосети т.к. ее производительность связана только с температурой обратной сетевой воды не зависима от температуры прямой сетевой воды по сравнению с прототипом.
Новизна заявляемой полезной модели подтверждается наличием отличительных признаков.
Перечень фигур чертежей.
Фиг.1. - Система получения добавочной воды на предприятиях теплоснабжения.
Система получения добавочной воды на предприятии теплоснабжения состоит из многоступенчатого испарителя мгновенного вскипания 1, ступеней расширения (испарения) 2, регенеративных подогревателей 3, где осуществляется подогрев циркуляционной воды 1, теплообменника 4, сообщенного подводящим патрубком, подключенным трубопроводом 6 к обратной магистрали и отводящим патрубком, подключенным трубопроводом 5 к всасывающего трубопроводу сетевого насоса 14, дросселя 7, установленного между местами подключения 5 и 6, трубопровода подпитки теплосети 8, подогревателя 9, паровое пространство которого сообщено трубопроводом 10 с паровым пространством 4, трубопровода продувочной воды 11, трубопроводом дистиллята (обессоленной воды) 12, трубопровода питательной воды 13 испарителя, насоса дистиллятного 17, циркуляционного насоса 16, который осуществляет циркуляцию испаряемой воды по трубопроводу 19, подогревателя циркуляционной воды 18, магистраль прямой сетевой воды снабжена подогревателем 16 и потребителем тепла 15. Подогреватели 18, 16, 9 снабжены дренажными трубопроводами и баками для сбора конденсата (на фиг.1 не показаны).
Система получения добавочной воды на предприятиях теплоснабжения работает следующим образом. Питательная вода испарителя мгновенного
вскипания 1 через 13 поступает в ступень расширения 2, где смешивается с циркуляционной водой, откуда насосом 16 через 19 прокачивается через регенеративные подогреватели 3, последовательно подключенные друг за другом. В регенеративных подогревателях 3 осуществляется ступенчатый подогрев циркуляционной воды паром ступеней расширителя 2, который образуется при вскипании (расширении) циркуляционной воды, которая последовательно проходит все ступени расширения 2. Вскипания воды происходит из-за ступенчатого давления в 2. При вскипании образуется пар, который пройдя систему паросепарации в 2 поступает в 3 и конденсируется на поверхностях нагрева регенеративных подогревателей 3. Окончательный подогрев циркводы осуществляется до 90°-100°С в 18 и далее с такой температурой она поступает в первую по ходу воды ступень расширения, где вскипает, затем последовательно проходит остальные ступени расширения 2. В последней по ходу циркводы ступени расширения цирквода пополняется подпиточной водой как было указано выше. Конденсат пара (дистиллят) каскадно перетекает через регенеративные подогреватели 3 и собирается на днище теплообменника 4 откуда насосом 17 направляется потребителю на предприятие. Солесодержание циркуляционной воды регулируется продувкой 11.
Теплообменник 4 по охлаждающей воде подключен трубопроводами 5 и 6 с обратной сетевой магистралью, причем 5 подключен к всасывающему трубопроводу сетевого насоса 14, а 6 к трубопроводу от потребителя 15. Для обеспечения требуемого расхода охлаждающей воды (обратной сетевой) между местами включения 5 и 6 установлен регулирующий орган 7 (дроссель). Паровое пространство теплообменника 4 паропроводом 10 соединено с подогревателем 9, что позволяет уменьшить расход обратной сетевой воды на охлаждение 4.
Использование предлагаемой полезной модели Системы получения добавочной воды на предприятиях теплоснабжения по сравнению с прототипом позволяет повысить эффективность получения добавочной воды, снизить энергозатраты, повысить надежность ее работы.