Модуль бактерицидный закрытого типа для обеззараживания воздуха в помещении в присутствии людей

Полезная модель относится к устройствам, предназначенным для обеззараживания и очистки воздуха в помещениях в присутствии людей.
На сегодняшний момент предотвращение распространения заболеваний - основная задача процесса обеззараживания воздуха. Большинство патогенных микроорганизмов передается воздушным и воздушно-капельным путем в помещениях в присутствии людей с рециркуляцией воздуха и плохо вентилируемых помещениях.
Известны системы вентиляции и кондиционирования воздуха в железнодорожных пассажирских вагонах. Например, в основу технических решений поставлена задача создать систему вентиляции и кондиционирования воздуха железнодорожного пассажирского вагона, которая, помимо создания комфортных для пассажиров климатических условий, обеспечивала бы поступление в каждое купе эпидемиологически безопасного обеззараженного от микробов и вирусов воздуха, а также обеспечивала бы защиту кондиционера от инфицирования рециркуляционным воздухом. Так, система вентиляции икондиционирования воздуха железнодорожного пассажирского вагона, содержащая расположенный в потолочном пространстве вагона кондиционер с патрубками всасывания наружного и рециркуляционного воздуха и патрубком подачи обработанного воздуха в узел покупейной подачи воздуха, включающий центральный приточный воздуховод, расположенный в потолочном пространстве вагона по его длине и имеющий выходные отверстия для подачи воздуха в каждое купе вагона, содержит вытяжной воздуховод, расположенный в коридоре вагона по его длине, подсоединенный выходом к патрубку всасывания рециркуляционного воздуха и имеющий по меньшей мере один вход, к которому подсоединено своим выходом устройство обеззараживания воздуха от микроорганизмов и вирусов, расположенное с возможностью приема воздуха из коридора вагона и обеззараживания протекающего через него воздуха с расходом потока не меньшим расхода потока на входе патрубка всасывания рециркуляционного воздуха, при этом каждое купе через соответствующее вентиляционное отверстие сообщено с коридором (см. патент РФ №2286271, B61D 27/00, 2005 г.).
Известная система, аналогичная заявленному техническому решению, где модуль для обеззараживания присоединяется к системе кондиционирования и вентиляции. Однако, установка на транспорте не пригодна для помещений в зданиях.
Известно устройство для обеззараживания воздуха, включающий корпус цилиндрической формы, внутри которого по центру смонтирована ультрафиолетовая лампа, вентилятор, НЕРА/угольный фильтр, а также входное окно для воздуха на одном конце корпуса устройства и выходное окно для воздуха на противоположном конце (см. патент US 2006263272, к A61L 9/20, 2006).
Данное устройство позволяет получить определенный положительный эффект, однако устройство имеет низкую эффективность.
Известна полезная модель для обеззараживания воздуха в помещении, имеющая камеру обеззараживания с источником УФ излучения, входное и выходное окно, фильтр, при этом между входным окном и перед камерой обеззараживания дополнительно установлена вентиляционная камера, выполненная в виде прямоугольного параллелепипеда с размером ребра от 20 до 60 см и толщиной от 3 до 10 см, при этом во входном окне вентиляционной камеры расположен радиальный вентилятор среднего давления, производительностью от 20 до 200 м3/ч, между камерой обеззараживания и вентиляционной камерой, а также в выходном окне установлены фильтры в виде фильтрующей светоотражающей прокладки, а стенки камеры обеззараживания покрыты светоотражающими покрытиями, на противоположных гранях камеры обеззараживания смонтированы светодиоды, излучение от которых направлено друг против друга через зону обеззараживания, кроме того, камера обеззараживания выполнена в виде прямоугольного восьмигранного параллелепипеда, ширина которого от 20-60 см, а толщина от 5 до 20 см (см. патент РФ №194640, A61L 9/20,201 г.).
Данная полезная модель достигает высокую эффективность для обеззараживания воздуха в помещениях в присутствии людей, снижает количество микроорганизмов в воздушной среде.
Однако данная полезная модель обладает сложностью при монтаже и дальнейшей эксплуатации.
Технической задачей заявляемой полезной модели, является создание компактного модуля, позволяющего устанавливать на системах кондиционирования и вентиляции, без их технических изменений. Кроме того, расширению арсенала технических средств закрытого типа для обеззараживания воздуха в помещении в присутствии людей.
Техническим результатом предложенной полезной модели является надежность в процессе эксплуатации, за счет упрощения монтажа-демонтажа модуля, и важным моментом в процессе работы бактерицидный поток от ультрафиолетовых ламп, не образует озон.
Модуль бактерицидный закрытого типа для обеззараживания воздуха в помещении в присутствии людей выполнен в виде корпуса 1 прямоугольного параллелепипеда, при этом корпус 1 имеет основную 2 и съемную 3 части. В основной 2 части размещены четыре ультрафиолетовые бактерицидные лампы 4 низкого давления размещенные в отдельном цоколе 5 с кронштейном 6, в центре проходит всасывающий воздушный канал 7, через который поступает воздух из помещения (на фиг. не показан). Кроме того, в основной 2 части укреплены четыре блока 8 питания ЭПРА. Съемная 3 часть корпуса имеет четыре выходных воздушных канала 9, являясь продолжением всасывающего и блок 10 управления с цифровым дисплеем.
Корпус 1 оснащен элементами 11 для крепления модуля (фиг. 4) на горизонтальную поверхность системы кондиционирования и вентиляции.
Блок 10 управления с цифровым дисплеем 12 (фиг. 4) на котором размещены кнопка паузы 13, кнопка выбора 14, кнопка ввода 15, кнопка сброса 16 и индикаторы 17,18 работы прибора, срабатывания реле, соответственно. К корпусу подведен питающий кабель (на фиг. не показан).
Модуль предназначен для обеззараживания воздуха в помещениях III-V категорий в присутствии и отсутствии людей. Обеззараживание воздуха в помещении происходит в процессе его циркуляции через корпус 1, внутри которого размещены четыре ультрафиолетовые бактерицидные лампы 4 низкого давления. Рециркуляция воздуха обеспечивается пользователями за счет установки модуля в системах кондиционирования и вентиляции. Время непрерывной работы модуля и перерыв между включениями не регламентирован.
Корпус 1 модуля выполнен из пенополиэтилена 19, имеет теплоизоляционую прокладку 20, а внешняя обечайка 21 из металла с ЛКП. (фиг. 3)
В корпусе 1 имеются отражающие защитные каналы 22.
Ультрафиолетовые бактерицидные лампы 4 низкого давления должны быть заменены через 9000 часов их свечения, температура эксплуатации модуля +10 - +35°С при относительной влажности воздуха 80%.