АДАПТИВНЫЙ СПОСОБ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

1. Способ пожарной сигнализации, включающий в себя следующие этапы:
контроль текущего значения контролируемого фактора пожара автоматическими пожарными извещателями;
прием от автоматических пожарных извещателей сигналов, содержащих сведения о текущем значении контролируемого фактора пожара;
определение текущего значения контролируемого фактора пожара на основе принятых сведений;
сравнение текущего значения контролируемого фактора пожара с выбранными пороговыми значениями;
в случае если текущее значение контролируемого фактора пожара превышает выбранное предупредительное пороговое значение, формирование предупредительного сигнала о пожаре; а в случае, если текущее значение контролируемого фактора пожара превышает выбранное аварийное пороговое значение, формирование аварийного сигнала о пожаре;
отличающийся тем, что способ дополнительно содержит этапы:
прием технологических сигналов, содержащих данные о таких изменениях режима работы технологического оборудования, при которых нежелательные факторы технологического процесса, оказывающие на используемые пожарные извещатели воздействие аналогичное воздействию контролируемых факторов пожара, могут превысить пороговые значения;
выбор в качестве порогового значения установленного для текущего режима работы технологического оборудования порогового значения.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что способ дополнительно включает в себя следующие этапы:
запрос у персонала сигнала о правильности формирования предупредительного и/или аварийного сигнала;
прием от персонала сигнала о правильности формирования предупредительного и/или аварийного сигнала;
регистрация максимальных значений контролируемого фактора пожара для всех нормальных режимов работы оборудования, в том числе при инцидентах с ошибочным формированием предупредительного и/или аварийного сигнала;
в случае приема от персонала сигнала об ошибочном формировании предупредительного или аварийного сигнала производится переустановка аварийных и/или предупредительных пороговых значений контролируемого фактора пожара для текущего режима работы технологического оборудования, при этом величина пороговых значений устанавливается такой, что пороговые значения имеют минимально допустимые величины, но при этом величины пороговых значений выше максимальных значений контролируемого фактора пожара, ранее зарегистрированных для текущего режима работы технологического оборудования при отсутствии пожара.
3. Способ пожарной сигнализации по п.1 или 2, отличающийся тем, что автоматическое определение текущего режима работы технологического оборудования осуществляется на основе сигналов, полученных от автоматической системы управления технологическим процессом.