УСТАНОВКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗГОРАНИЯ РЕЗЕРВУАРОВ

Полезная модель относится к средствам пожаротушения и защиты от возгорания резервуаров, заполненных горючими веществами, в частности нефтепродуктами.
Полезная модель предназначена для обеспечения безопасной эксплуатации резервуаров на территории нефтехранилищ, перерабатывающих предприятий и топливозаправочных станций.
Для снижения предупреждения пожаров и экологической защиты резервуаров с нефтепродуктами в свободный объем резервуара можно подать газовую инертную смесь равномерно распределенными по окружности струями, параллельными поверхности крыши резервуара, при этом расход газовой инертной смеси выбирают из условия отсутствия перемешивания слоя газовой инертной смеси и слоя паров нефтепродукта. При превышении в свободном объеме резервуара заданного давления производят выброс парогазовой смеси (RU 2101055).
Известно использование для тушения возгорания в емкостях с нефтепродуктами с использованием углекислого газа (GB 626234).
Наиболее близким аналогом предлагаемой полезной модели является установка для защиты от возгорания резервуаров, заполненных нефтепродуктами, содержащая пожарные извещатели, связанные с первыми входами прибора приемно-контрольного и управления (ППКУ), систему подачи рабочего вещества, включающую трубопроводы с управляемым запорным устройством, вход управления которого связан с первым выходом (ППКУ) емкость, заполняемую рабочим веществом, связанную через управляемое запорное устройство с трубопроводами системы подачи рабочего вещества, (RU 72634U1). Применение в данной установке замкнутого контура циркуляции рабочей жидкости, распыляемой с помощью центробежных форсунок над поверхностью резервуара и блока распределительной арматуры резервуара, позволяет существенно повысить эффективность использования рабочего вещества для надежной защиты пожароопасного объекта от возгорания. Однако в ней отсутствуют средства для устранения возможности возгорания резервуаров в хранилище нефтепродуктов при возгорания одного из них и, как следствие, повышение температуры в хранилище и давлении в резервуарах.
Задача, решаемая данной полезной моделью - повышение эффективности пожаротушения в нефтехранилищах.
Получаемый технический результат заключается в сохранении безопасного уровня давления в резервуаре при возгорании в соседнем резервуаре и повышении температуры в хранилище.
2
Технический результат достигается тем, что установка для защиты от возгорания резервуаров, заполненных нефтепродуктами, содержащая пожарные извещатели, связанные с первыми входами прибора приемно-контрольного и управления (ППКУ), систему подачи рабочего вещества, включающую трубопроводы с управляемым запорным устройством, вход управления которого связан с первым выходом (ППКУ) емкость, заполняемую рабочим веществом, связанную через управляемое запорное устройство с трубопроводами системы подачи рабочего вещества, снабжена реверсивными распределительными устройствами по числу резервуаров и датчиками контроля уровня нефтепродуктов в каждом резервуаре, связанными с вторыми входами ППКУ, вторые выходы которого подключены к управляющим входами реверсивных распределительных устройств, каждое из которых установлено в трубопроводе, по которому рабочее вещество подается в соответствующий резервуар, при этом в качестве рабочего вещества использован углекислый газ CO.
На чертеже представлена схема установки для защиты от возгорания резервуаров
2
Установка для защиты от возгорания резервуаров 1.1-1.4, заполненных нефтепродуктами, содержит пожарные извещатели 2.1-2.4, связанные с первыми входами прибора 3 приемно-контрольного и управления (ППКУ), систему подачи рабочего вещества, включающую трубопроводы (не показаны) с управляемым запорным устройством 4. Вход управления последнего связан с первым выходом (ППКУ) 3. Емкость 5, заполняемая рабочим веществом, связана через управляемое запорное устройство 4 с трубопроводами системы подачи рабочего вещества. Установка снабжена реверсивными распределительными устройствами 6.1-6.4 по числу резервуаров и датчиками контроля 7.1-7.4 уровня нефтепродуктов в каждом резервуаре, связанными с вторыми входами ППКУ 3, вторые выходы которого подключены к управляющим входами реверсивных распределительных устройств, 6.1-6.4, каждое из которых установлено в трубопроводе, по которому рабочее вещество подается в соответствующий резервуар. В качестве рабочего вещества использован углекислый газ CO.
Установка работает следующим образом.
2
2
2
2
2
2
На ППКУ 3 непрерывно передаются сигналы с пожарных извещателей 2.1-2.4 и датчиков 7.1-7.4 контроля уровня нефтепродуктов в каждом резервуаре. В случае возникновения пожара, например, на резервуаре 1.2, пожарный извещатель 2.2 передает сигнал «Пожар» на ППКУ. ПИКУ осуществляет открытие управляемого запорного устройства 4 и 4-х (для данного случая) реверсивных распределительных устройств 6.1-6.4. В резервуар 1.2 CO подается для ликвидации пожара. Количество подаваемого CO фиксировано и зависит от площади зеркала резервуара. В резервуары 1.1, 1.3 и 1.4 CO подается для флегматизации паров нефтепродуктов. Количество подаваемого CO для флегматизации зависит от объема между зеркалом жидких нефтепродуктов (нефти) и крышей резервуара. Данный объем зависит прямо пропорционально от уровня зеркала нефтепродуктов (нефти) в каждом из резервуаров. Количество CO, подаваемой в каждый резервуар для флегматизации, определяется по показаниям уровня жидкости. Поэтому интервал времени между открытием и закрытием реверсивных распределительных устройств в процессе подачи CO в резервуары 1, 3 и 4 зависит от уровня жидкости в каждом резервуаре и эта зависимость установлена в блоке контроля уровня нефтепродуктов (или нефти).