ФАЗОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОЛУВОЛНОВОЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ К ШУНТИРУЮЩЕЙ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

ФАЗОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ  УСТРОЙСТВО  ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОЛУВОЛНОВОЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ К ШУНТИРУЮЩЕЙ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА.
Предлагаемая полезная модель относится к электроэнергетике, в частности, к области сверхдальней передачи энергии переменным током, и может быть использовано для обеспечения совместной работы полуволновой электропередачи с шунтирующей сетью переменного тока.
Известен «Способ соединения двух синхронных многофазных сетей переменного тока и соединительные устройства для него» WO 9417579 [2]. Способ включает в себя этапы, на каждую фазу линии первой сети переменного тока: (а) соединение первого конца первой реактивности к фазовой линии первой сети переменного тока; (б) соединение первого конца второй реактивности к фазовой линии первой сети переменного тока; (в) соединение второго конца первой реактивности с первой фазой напряжения второй сети переменного тока; и (г) соединение второго конца второй реактивности со второй сети переменного тока, напряжение второй сети существенно сдвинуто по фазе по отношению к фазе напряжения первой сети. Одно из реактивных сопротивлений является индуктивным, а другое- емкостным. В процессе работы, фазовый сдвиг между первой и второй фазой напряжений передает регулируемую активную мощность от одной из сетей переменного тока в другую.
Недостатком устройства является невозможность точной регулировки перетока электроэнергии между сетями.
Наиболее близким техническим решением является «УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАСТРОЕННОЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ К СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА» SU 564679 [1], состоящее из  трансформатора связи, выполненного с переключением групп обмоток с Y/Y-12  на Y/Y-6, блока транспозиции и трансформатора поперечного регулирования с диапазоном регулирования   ± 30°.
Известное устройство позволяет обеспечить совместную работу полуволновой электропередачи и шунтирующей сети в любых режимах работы.
Недостаток данного устройства состоит в технологической сложности его использования, поскольку выполнение переключений групп обмоток трансформатора связи и изменение схемы транспозиции требуют вывода устройства из работы.
Задачей предлагаемой полезной модели является упрощение схемы связи полуволновой электропередачи с шунтирующей сетью, что позволяет повысить её технологичность использования, надежность и экономичность.
Техническим результатом предлагаемой полезной модели является повышение технологичности,   надежности и экономичности.
Технический результат достигается тем, что фазорегулирующее  устройство для подключения полуволновой электропередачи к шунтирующей сети переменного тока,     содержащее трансформатор связи  с двумя группами обмоток Y/Y, подключенный первой группой обмоток к передающему концу полуволновой передачи, характеризуется тем, что между второй обмоткой трансформатора связи и шунтирующей сетью подключен управляемый реактор.
Группы обмоток трансформатора связи могут быть подключены как Y/Y-6 или как Y/Y-12. Выбор вида подключения определяется условиями передачи электроэнергии, прежде всего длиной высоковольтной линии.
Пример подключения фазорегулирующего устройства показан на фиг. 1 (схема электрическая), где:
1 - полуволновая передача;
2 - шунтирующая сеть переменного тока;
3 - трансформатор связи;
4 - первая обмотка трансформатора связи;
5 - вторая обмотка трансформатора;
6 - управляемый реактор;
7 - станция;
8 - шина системы А (ближняя);
9 - шина системы Б (удаленная).
Устройство действует следующим образом: Первая обмотка 4 трансформатора связи 3 соединена с передающим концом полуволновой передачи 1 и с выходом станции 7. Вторая обмотка 5 трансформатора связи 3 соединена с первым концом управляемого реактора 6. Второй конец управляемого реактора 6 соединен с шиной 8 системы А (ближней) и шунтирующей сетью 2. Приемный конец полуволновой передачи 1 соединен с шиной 9 системы Б (удаленной) и шунтирующей сетью 2.
Фазорегулирующее устройство выполняет функции требуемого распределения потоков мощности между полуволновой электропередачей и шунтирующей сетью за счет изменения сопротивления управляемого реактора.
Технический результат - повышение технологичности эксплуатации происходит благодаря отсутствию коммутационных элементов.
Технический результат - повышение надежности достигается сокращением количества элементов, каждый из которых обладает ненулевой вероятностью отказа.
Технический результат - повышение экономичности достигается уменьшением потерь благодаря отсутствию коммутационных элементов.
Промышленная применимость. Заявляемое конструкторско-техническое решение может с успехом применяться при передаче электроэнергии на большие расстояния при помощи полуволновых линий электропередач.