УСТРОЙСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

УСТАНОВКА ИНДЩЩУАЛЫЮГО
Изобретение относится к устройствам водоснабжения и предназначено для водоснабжения частных домов, дачных построек и др., как от общего безнапорного водопровода, так и от открытых источников - колодцев, озер, рек, а также емкостей с привозной водой.
Водоснабжение частных домов, дачных построек и др. в местах, где отсутствует водопровод с достаточным и постоянным напором, является довольно сложной задачей, не решив которую невозможно использование например, газовых колонок горячего водоснабжения (при давлении менее 0,6 ati не работают), автоматических стиральных и посудомоечных машин и др. бытовой техники, требующей наличия водопроводной сети с гарантированным напором.
Известна система водоснабжения зданий по а. с. СССР 1153020, ЕОЗ В 1/02, 1985, содержащая байпасную линию, общий подающий трубопровод с насосом, бак-аккумулятор, соединенный с общим трубопроводом, водоразборные устройства и регулируемые клапаны. Для уменьшения расходов-воды и электрической энергии система дополнительно содержит регулятор расхода воды с дросселирующим устройством и расположенный в баке-аккумуляторе датчик уровня, связанный с клапанами, установленными на трубопроводе, соединяющем бак-аккумулятор с общей линией и на байпасной линии.
Известно также устройство содержащее насосы, всасывающий и напорные трубопроводы, воздушно-водяной бак, снабженный датчиками уровней жидкости и предохранительным клапаном, компрессор или реВОДРСНАБКЕЕШЯ
МКИ РОЗ В 1/00, 11/00
гулятор воздуха (Абрамов Н.Н., Водоснабжение, Учебник для ВУЗов, Изд. 2-ое, М., Стройиздат, 1974), а также другое устройство, отличающееся от предыдущего тем, что емкость для воды выполнена с деформируемыми стенками и снабжена грузом, установленным на емкости с возможностью вертикального перемещения по направляющим стойкам (а.с. СССР 632803, ED3 В 11/02, 1978).
Основными недостатками известных устройств являются дороговизна и избыточная сложность как в изготовлении, так и в эксплуатации, не позволяющие применять их для отдельных частных домов, дачных построек и т.п..
Предлагаемое устройство - Установка индивидуального водоснабжения УШ-1,5, обеспечивает гарантированное водоснабжение небольшого частного дома или дачного строения с напором воды в заданных пределах от 0,6 до 1,5 ati ( 6 - 15м вод. столба). Установка содержит воздушно-водяной бак-аккумулятор, всасывающий трубопровод с обратным клапаном, напорный и распределительный трубопроводы, а таюке установленные на баке-аккумуляторе электрически взаимосвязанные манометр и блок автоматического управления насосом.
На фиг.1 схематически показано предлагаемое устройство. Установка УИВ-1,5 содержит воздушно-водяной бак-аккумулятор 1 (цилиндрический стальной бак емкостью 0,15 куб.м), электрический насос S (например, КАМА-10), обратный клапан 3, установленный на соединяющем насос с баком трубопроводе, входной вентиль 4, установленный на всасывающем трубопроводе, выходной вентиль 5, установленный на напорном трубопроводе, а также электрический манометр 6, измеряющий давление в баке-агасумуляторе и электрически связанный с блоком автоматического управления насосом 7.
- 2  ,Установка присоединяется со стороны входа (вентиль 4) к имеющемуся источнику воды и включается в электрическую сеть напряжением 220 В, выход установки (вентиль 5) присоединяется к сети водоснабжения дома. После подключения к электрической сети и источнику воды установка приводится в рабочее состояние включением тумблера на блоке автоматического управления 7. Включается электрический насос 2 и происходит закачивание воды в бак-аккумулятор 1, при этом находящийся в нем воздух сжимается по мере поступления воды. Давление в бакв повышается до уровня предварительно установленного на электрическом манометре 6. Рекомендуемш верхний предел давления 1,5 ati , нижний - не ниже 0,6 ati ( при отсутствии таких потребителей, как газовая колонка, автоматическая стиральная машина и т.п. возможна установка нижнего предела давления до 0,2 ati) Как только давление в баке достигнет установленного верхнего предела 1,5 ati, блок 7 автоматически выключает насос 2 и в водопроводной сети обеспечивается напор от 1,5 до 0,6 ati. При расходовании воды давление в баке постепенно снижается и при достижении установленного нижнего предела 0,6 ati блок 7 автоматически включает насос 2 и снова закачивается вода в бак-аккумулятор 1. Напорный бак-аккумулятор емкостью 0,15 куб.м обеспечивает запас воды под давлением 0.6 - 1,5 ati в пределах 100 - 120 литров. Частота включения насоса находится в прямой зависимости от степени расхода воды. Использование устройства УИВ-1,5 с забором воды из открытых источников производится с помощью шланга с заборной головкой, снабженной обратным клапаном. Длина шланга не должна превышать 15 м, а глубина забора воды 4-6 метров. - 3