УСТАНОВКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ
TRANSFORMER TESTING FACILITY

Предложение относится к электротехнике и используется на трансформаторных заводах. Широко известная [патент на полезную модель РФ №142928] установка для испытания трансформаторов /далее УИТ/, содержащего преобразователь частоты, выходом соединенный с выходным трехфазным трансформатором, Недостаток такого устройства состоит в большой сложности, обусловленной необходимостью использования шестифазного преобразователя. Кроме того в однофазном режиме снижается выходная мощность на 2/3.
Наиболее близким по технической сути и достигаемым результатам к первому варианту является УИТ / патент на полезную модель РФ №119544/. Недостаток таких устройств состоит в относительно низких функциональных возможностях, так, как подобная схема адаптирована только для одного режима испытаний - без использования резонанса.
Технический результат предложения - повышение надежности. Технический результат достигается за счет того, что УИТ содержит диодный мост, с дросселем, подключенным к полюсам, а к фазам моста подключены концы первичной или вторичной обмотки трансформатора.
На фиг. 1 и 2 представлены однолинейные схемы. Установка содержит сетевой выключатель 1 и преобразователь 2 преобразования трехфазного сетевого напряжения в напряжение, регулируемое по частоте и амплитуде. Преобразователь 2 выходами подключен к трансформатору 3 с обмотками 4 и 5. Обмотки 4 (фиг. 1) или 5 (фиг. 2) передназначены для соединения звездой. Диодный мост 6 подключен в концы выводов обмотки 4 (фиг. 1) или 5(фиг. 2) и в его полюса включен сглаживающий дроссель 7. К вторичным обмоткам 5 присоединен, испытуемый трансформатор 8 (или реактор) и регулируемая конденсаторная батарея 9. Установка функционирует так. Она используется для резонансных испытаний, т.е для случая когда индуктивное сопротивление испытуемого трансформатора(реактора) 8 равно сопротивлению батареи 9. В таком режиме от преобразователя 2 через трансформатор 3 протекает небольшой ток, который компенсирует потери в контуре 8-9. Т.е. преобразователь 2 является возбудителем колебаний тока в контуре 8-9 и ток в контуре может в десятки раз превышать ток преобразователя 2. В установившемся режиме через дроссель 7 протекает выпрямленный мостом 6 ток обмоток 4(фиг. 1) или 5(фиг. 2). Поэтому 8 и 9 почти не влияют на работу схемы. Резонанс в контуре 8-9 может исчезнуть, например, вследствие отключения части конденсаторов в батарее 9 (перегорание встроенных предохранителей) и т.п. В этом случае большой ток из контура 8-9 направляется в преобразователь 2, что может привести к его повреждению. Однако это не происходит из-за того, что ток в дросселе 7 не может возрости скачком. Таким образом, снижается перегрузка преобразователя 2, чем повышается надежность. Для работы в других режимах фазы моста 6 могут замыкаться перемычками.