УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ, РЕАГИРУЮЩЕЕ НА СВЕТ И ЗВУК

Полезная модель относится к электротехнике и может быть 1 спользована для автоматического включения-выключения освещения в подъездах, коридорах и других помещениях не требующих постоянного освещения.
Известны многочисленные схемы управления включением ламп, основанные на физическом воздействии (выключатель) или изменении освещенности окружающей среды 1,2,3,4 .
Недостатками известных решений являются:
требуют непосредственного физического воздействия для подачи электроэнергии
на источники освещения. - Включение и отключение источников света (ламп накаливания) происходит при
изменении освещённости помещения.
Заявителю известна схема наиболее близкая по существенным признакам к заявляемой(прототип). Эта схема является автоматом управления «Ленсвет или фотореле ФР-75., в настоящее время используемая в городских осветительных установках.
Устройство срабатывает при уменьшении освещенности вечером до определенного уровня и отключает освещение при достижении выбранной величины освещенности утром.
Недостатками данной схемы являются её громоздкость и присутствие в ней только фотоэлемента, позволяющего включать освещение на весь период слабой естественной освещённости.
Задача на рещение которой направлена предлагаемая полезная модель, является обеспечение включения источника света в тёмное время суток под воздействием звукового сигнала и отключение его через определённый промежуток времени
Техническим результатом при использовании нащей модели является значительная экономия электроэнергии при освещении вспомогательных помещений, а так же увеличение удобства и увеличение комфортности.
Поставленная задача решается следующим образом:
При нормальной освещённости (в светлое время суток), анализатор освещённости собранный на фотодиоде и одном из логических элементах микросхемы запрещает работу звукового выключателя (микрофона). При снижении освещённости на выходе анализатора освещённости появляется напряжение позволяющее начать работу звуковому выключателю. После подачи звукового сигнала(хлопка, звука шагов и т.д. и т.п.) анализатор звука, собранный на микрофоне и одном из логических элементов схемы, выдаёт сигнал, обеспечивающий включение схемы управляющей лампой накаливания, собранной на тиристоре, либо другом ключевом каскаде и двух логических элементах. По истечении времени, заданного ёмкостью конденсатора, схема управления выключением лампы накаливания за счёт разряда жон;аенратш а, обесточивается и лампа гаснет. ч .f  i
Предлагаемая полезная модель поясняется структурной схемой Рис 1, где  анализатор освещённости - 1, анализатор звука - 2, схема управления питанием лампы -3.
В светлое время суток, падающий на фотодиод Vdl световой поток удерживает его в открытом состоянии, что обеспечивает наличие логического ноля на входах 1,2 D 1.1. Соответственно лампа не горит и изменение состояния D 3 не приводит к срабатыванию одновибратора, собранного наВ1.2, D1.4, СЗ и С4.
В тёмное время суток фотодиод VDI закрыт, его сопротивление велико и напряжение питания 3-18 В, через ризистор R2 уже не шунтируется фотодиодом и  поступая на входы 1 и 2 D1.1 обеспечивает наличие на них логической единицы. Теперь звуковые колебания издаваемые при разговоре или ходьбе вблизи устройства вызывают электрические колебания на входах D1.3 , усиленные на выходе D1 3 пройдя через цепочку С2, R5 поступают на вход одновибратора, на входе которого формируется импульс заряжающий конденсатор С4 и открывающий тиристор Vsl Лампа HL1 загорается. На фотодиод Vdl вновь попадает свет (теперь уже от лампы), он открывается и на входах DI.I удерживается логический ноль. Примерно через 40 секунд конденсатор С4 разряжается и тиристор Vsl закрывается, лампа HL1 гаснет Устройство возвратилась в первоначальное состояние.
Расчёт экономии электроэнергии в10-этажном, 6-ти подъездном доме
При установке лампочек в количестве 180 щт.(в каждом подъезде, на каждом этаже в карманах и перед лифтом) в месяц ЖСК платит за коммунальное освещение,не включая затрат на лифт, при условии если лампочки присутствуют на каждом этаже - 5 184 руб., в год - 62 200 руб. При установке устройства для управления освещением реагирующее на свет и звук, оплата понизится на 70 % и составит соответственно - 1 555,2 руб., и - 18 660 руб. Чистая экономия составит 43 540 руб.
Автор
У- ((Х1. г.
Ремнёв Б.М.