УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В КОТЕЛЬНОЙ

Устройство для измерения расхода теплоносителя в котельной.
Полезная модель относится к теплоэнергетики,а более конкретно к измерению выработки и расхода пара в централизованной системе теплоснабжения потребителей.
Известно,что точность измерения расхода пара значительно уступает точности измерения расхода жидкости,но практически во всех действующих в насшоящее время паровых котельных,измерение выработанного количества и расхода пара выполняют на паропроводе.
Известно устройство по способу пароснабжения промышленных предприятий, содержащее паровой котел5) соединенный паропроводом с промышленным потребителем,и магистраль непрерывной продувки котла,соединяющая барабан котла с паропроводом.(1)
Указанная систему пароснабжения промышленных потребителей обеспечивает более полное использование тепла продувочной воды,но только на тех предприятиях,ga которых не требуется высокой чистоты пара,что ограничивает широкое использование известного технического решеЕшя на теппоэнергетических предприятиях.
Известно также устройство по способу градуировки и поверки газового расходомера,содержащее источник текучей среды,многоступенчатый паровой котел,между которыми установлен образцовый,а на выходе парового котла размещены газовый расходомер,датчики измерения температуры,давления и сборник текучей среды.(2)
Указанная система измерения повышает точность градуировки и поверки газового расходомера на стенде,но использовать указанную систему в условиях выработки пара в котлах котельной практически невозможно,т,к.сброс продувочной воды .достигает более 10 к поступающей в паровой котел питающей воды.
кл.МЖ QOIF 25/00 F24D I/Ш
вой энергии,путем измерения расхода продувочной воды и отзиовных параметров воды и пара на его входе и выходе.
Технический результат достигается тем,что в устройстве для измерения расхода теплоносителя в котельной, содержащем расходомер,установленный на трубопровода питательной воды,в зоне входа в паровой котел,датчики измерения давления и температуры,установленные на паропроводе в зоне выхода из котла и магистраль продувочной воды,дополнительно установлены,датчик измерения температуры в зоне входа в паровой котел и расходомер на магистрали продувочной воды,при этом расходомеры,датчики температуры и давления связаны с электронным блоком,а магистраль продувочной воды соединена с теплообменником предварительного подогревания воды,поступающей из сети,
на фигД Изображена принципиальная схема устройства для измерения расхода теплоносителя в котельной.
Устройство для измерения расхода теплоносителя в котельной,содержит расходомер I и датчик температуры 2,установленные на трубопроводе 3,входа воды в паровой котел 4.На выходе из котла 4,на паропроводе 5,подводящего теплоноситель к потребителю пара б,установлены датчики измерения температуры 7,давлешя 8 и на магистрали конденсата 9,установлен датчик измерения темературы 10.
Трубопровод продувочной воды II,снабжен расходомером 12,при этом трубопровод II соединен с теплообменником 13,в который поступает по трубопроводу14 сетевая вода,Выходы трубопроводов,конденсата II и сетевой воды 14 введены в расходную емкость 15,выход которой посредством последовательно соединенных,насоса 16,экономайзера 17, фипьтра 18,технологической запорной аппаратуры и регулятора 19 соединен с входо1а расходомера I,Расходомеры I и 12,датчики температуры 2,7,10,датчик давления 8 связаны с электронным блоком 20,включающий промежуточный преобразователь,микропроцессорное измерительное устройство и принтор
Сетевая вода поступает no трубопроводу 14 в теплообменник 13, где отбирает тепло от поступающей по трубопроводу II,продувочной воды,причем продувочная вода после теплообмена сбрасывается в басейн охлаждающей воды.Далее сетевая вода заполняет расходную емкость 15,в которую также сливается по трубопроводу 9 конденсат от потребителей б.Из емкости 15,вода откачивается насосом 16 и пройдя экономайзер 17,фильтр 18,регулятор расхода воды 19,технологические запорные вентили,через расходомер I по трубопроводу 3 заполняет паровой котел 4,где вырабатывается пар,который по трубопроводу 5 поступает к потребителю б,при этом производят спедзшщие измерения:
-расходомером I измеряют кояичество подогретой сетевой воды,поступающей в паровой;: ко те л 4;
-термодатчкком 2измеряют температуру сетевой воды;
-расходомером IH измеряют количество выведеной из котла 4 воды;
-термодатчики 7-и 12 измеряют соответственно температуру пара и конденсата;
- датчик 8 измеряет давление пара на выходе из котла 4.
Все метрологические сигналы с расходомеров I,IH,датчиков i,7,8, 10 поступают в электронный блок 20,где поступающая.информация обрабатывается и регистрир ется на принтере.
Таким образом, точный Зчет расхода прод вочной воды,использование её тепла,а также учет количества поступающей для питания котла воды при измерении её температуры,измерение давления и температуры пара обеспечивает высокую точность измерения количества выработанного пара и тепловой энергии,т.к.точность прямого измерения расхода низкотемпературного теплоносителя в паровой фазе уступает в пределах от 5 до 10 точности измерения расхода жидкости,т.е.воды.
4-ФОРМУЛА. ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ.
I, Устройство для измерения расхода теплоносителя в котельной,содержащее расходомер установленный на трубопроводе питательной воды,в зоне входа в паровой котел, датчики измерения давления и температуры,установленные на паропроводе в зоне выхода из котла и магистраль продувочной воды,отличающееся тем,что,дополнительно установлены, датчик измерения температуры,в зоне входа в паровой котел и расходомер на магистрали продувочной воды, при этом расходомеры,датчики температуры и давления связаны с электронным блоком.
2. Устройство по пД,отличающееся тем,что магистраль продувочной воды соединена с теплообменником предварительного подогревания поступающей из сети питающей котел воды,
Информация:
1.Авт.св. СССР №11588 5,кл.МПК F24D 1/Оа, 1983г.
2.Авт.св. СССР гИ113680,кл.ШК GQtF 25/00,l982r.
Авторы: .Х М.а.Акиньшин
А.И.Перфилов В.И.Таршиков М.П.Ященко