ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ

2
3
1. Термоэлектрическая система климат-контроля ограниченного воздушного объема, состоящая из блока управления и термоэлектрического агрегата, содержащего основание с термоизолирующей прокладкой с одним или несколькими сквозными отверстиями для установки одной или нескольких термоэлектрических сборок, каждая из которых содержит термоэлектрическую батарею, подключенную к коммутатору-переключателю блока управления и установленную между стянутыми друг с другом наружным радиатором-теплообменником с окружающей средой и внутренним радиатором-теплообменником с ограниченным воздушным объемом, при этом наружный радиатор непосредственно прижат к пластине термоэлектрической батареи, внутренний радиатор прижат к ее другой пластине через теплопроводник, а на радиаторах установлены вентиляторы постоянного тока, присоединенные через ключ блока управления к источнику питания термоэлектрической батареи, отличающаяся тем, что в зависимости от необходимой мощности нагрева-охлаждения агрегат содержит одну или несколько однотипных базовых термоэлектрических сборок, оптимизированных по максимальному соотношению вырабатываемой сборкой холодильной мощности к занимаемой радиаторами площади основания, при этом сборка содержит термоэлектрическую батарею с контактной поверхностью пластин размером 40×40 мм и максимальной холодопроизводительностью 50-65 Вт, пару одинаковых радиаторов с теплорассеивающей поверхностью не менее 1200 см, с длиной и шириной контактных поверхностей в пределах от 65 до 80 мм, а также два вентилятора с расходом 0,8-1,2 м/мин.
2. Термоэлектрическая система климат-контроля по п.1, отличающаяся тем, что минусовые клеммы обоих вентиляторов базовой сборки через ключ блока управления соединены с минусовой клеммой его источника питания, плюсовая клемма вентилятора внутреннего радиатора подключена к плюсовой клемме источника питания, а плюсовая клемма вентилятора наружного радиатора соединена с выходной клеммой коммутатора, на которой при работе агрегата в режиме нагревания устанавливается отрицательная полярность напряжения питания термоэлектрической батареи.
3. Термоэлектрическая система климат-контроля по п.1, отличающаяся тем, что теплопроводник между внутренним радиатором и пластиной термоэлектрической батареи выполнен длиной, на 1-5 мм превышающей сумму толщин основания и термоизолирующей прокладки, а в зазоре между контактной поверхностью наружного радиатора и основанием установлена дополнительная термоизолирующая прокладка.