СХЕМА 10(6) кВ "ОДНА РАБОЧАЯ СЕКЦИОНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ШИН С ВЫПОЛНЕНИЕМ ВВОДОВ ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ РАЗВИЛКУ ИЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ"

Топология схемы подключения источников питания (силовых трансформаторов) к распредустройству 10(6) кВ, состоящая из, по меньшей мере, двух источников питания (силовых трансформаторов), цепей вводов питания, выполненных через развилки из выключателей, и РУ НН, содержащего, по меньшей мере, две секции, отличающаяся от схемы 10(6)-1 (работа трансформаторов по схеме «неявного резерва») тем, что требуемая надежность электроснабжения подключенных к РУ НН электроприемников достигается не за счет соединения двух и более секций секционными выключателями, а за счет того, что питание этих секций, выполненное с помощью развилок из вводных выключателей, предусматривается от независимых взаимно резервирующих источников питания (силовых трансформаторов); при этом АВР выполняется между вводными выключателями каждой секции.