КАБЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Полезная модель относится к кабельной технике, а именно к кабелям управления с пластмассовой изоляцией и оболочкой, предназначенных для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных электротехнических установках при переменном напряжении до 380 В частотой до 200 кГц и постоянном напряжении до 500 В при температуре окружающей среды от минус 30°С до плюс 50°С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре плюс 35°С.
Известны кабели управления марки КУПВ, имеющие медные токопроводящие жилы, пластмассовую изоляцию, расположенную поверх скрученных изолированных жил обмотку из полимерной ленты, наложенную с перекрытием, и оболочку из поливинилхлоридного пластиката ("Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката ГОСТ 18404.3-78).
Однако такие кабели не удовлетворяют требованиям по не распространению горения, дымовыделению при горении и тлении, а также по огнестойкости.
Поставленная задача заключалась в разработке конструкций кабелей управления, не распространяющих горения при прокладке кабеля в пучках, с низким дымовыделением при горении и тлении, а также огнестойкого.
Технический результат заключается в повышении показателей пожарной безопасности кабеля.
макс.
Технический результат достигается тем, что в кабеле управления, содержащем, по меньшей мере, две скрученные в пары изолированные токопроводящие медные жилы с пластмассовой изоляцией, расположенную поверх скрученных в сердечник пар изолированных жил обмотку из полимерной ленты и пластмассовую наружную оболочку, пластмассовая изоляция выполнена из полимерной композиции на основе полиолефина, не содержащей галогенов, с кислородным индексом не менее 30, и наружная оболочка выполнена из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с кислородным индексом не менее 35 и максимальной оптической плотностью дыма при горении и тлении (Д), не более 150.
Кабель может также содержать поверх обмотки сердечника экран в виде оплетки из медных проволок с коэффициентом поверхностной плотности оплетки не менее 70%.
Кабель может также содержать между каждой токопроводящей жилой и изоляцией термический барьер в виде обмотки, по меньшей мере, из одного слоя слюдосодержащей ленты толщиной не менее 0,1 мм, наложенной с перекрытием не менее 40%.
Полезная модель поясняется чертежом (Фиг.1), на котором показан кабель управления в разрезе.
макс.
Кабель управления содержит медные токопроводящие жилы 1, изоляцию 2 из полимерной композиции на основе полиолефина, не содержащей галогенов, изолированные жилы скручены в пары, пары скручены в сердечник, поверх которого наложена обмотка 3 из полимерной ленты и наружную оболочку 4, выполненную из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с кислородным индексом не менее 35 и максимальной оптической плотностью дыма при горении и тлении (Д), не более 150.
Кабель управления может также содержать поверх обмотки сердечника экран 5 в виде оплетки из медных проволок с поверхностной плотностью экрана не менее 70%.
Кабель управления может также содержать поверх каждой токопроводящей жилы термический барьер 6 в виде обмотки, по меньшей мере, из одного слоя слюдосодержащей ленты толщиной не менее 0,1 мм, наложенной с перекрытием не менее 40%.
Далее приводятся сведения, подтверждающие возможность осуществления полезной модели.
В качестве материала изоляции 2 кабеля может быть использована экструдируемая полимерная композиция на основе полиолефина, не содержащая галогенов, с кислородным индексом не менее 30 марки Винтес 1110.
макс.
В качестве материала наружной 4 оболочки кабеля может быть использован экструдируемый поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности, с кислородным индексом не менее 35 и максимальной оптической плотностью дыма при горении и тлении (Д), не более 150 марки Лоусгран ППО 20-35Т.
В качестве материала термического барьера 6 кабеля может быть использована слюдосодержащая лента марки Элмикатекс 54509.
Примененная для изготовления предлагаемого кабеля полимерная композиция, не содержащая галогенов, поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности, слюдосодержащая лента выпускаются промышленно.
Токопроводящие жилы 1 изготавливают из медной проволоки, традиционной для электрических кабелей, скрутку элементов кабеля производят на обычном крутильном оборудовании.
Наложение обмотки 3 в виде ленты из полимерной пленки, а также термического барьера 6 из следосодержащей ленты осуществляют на обмоточном оборудовании, традиционно применяемом в кабельной промышленности.
Изоляцию 2 и наружную оболочку 4 накладывают на экструзионном оборудовании.
Наложение экрана 5 из медной проволоки осуществляют на оплеточном оборудовании, традиционно применяемом в кабельной промышленности.
Образцы предлагаемых кабелей, были испытаны на нераспространение горения при расположении пучком по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005, на дымообразование при горении и тлении по ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005, а также на огнестойкость по МЭК 60331-23-2003.
Результаты приведены в таблице.
Характеристики кабелей
Наименование характеристики
Технические требования
Кабельное изделие
Известный кабель
Предлагаемый кабель
по пп.1 и 2
по п.3
Соответствие кабелей требованиям пожарной безопасности:
- нераспространение горения по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005, категория А
Длина обугленной части не более 2,5 м
3,5 м Не соответствует
1,1 м Соответствует
1,0 м Соответствует
- дымовыделение при горении и тлении по ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005, сохранение светопроницаемости, %
Сохранение светопроницаемости не менее 50%
5% Не соответствует
59% Соответствует
55% Соответствует
- огнестойкость по ГОСТ Р МЭК 60331-23-2003
Сохранение работоспособности в условиях воздействия открытого пламени не менее 180 мин.
Требование не предъявляется (сохранение работоспособности при воздействии пламени не более 2 мин.)
Требование не предъявляется (сохранение работоспособности при воздействии пламени не более 15 мин.)
180 мин. Соответствует