СИСТЕМА РЕГЕНЕРАЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА В ЭКСПЛУАТИРУЕМОМ МАСЛОНАПОЛНЕННОМ ТРАНСФОРМАТОРЕ

Полезная модель относится к устройствам очистки трансформаторных масел и может быть использовано в промышленной электроэнергетике при модернизации систем регенерации масла в трансформаторах.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является система регенерации трансформаторного масла в эксплуатируемом маслонаполненном трансформаторе, к масляному баку которого подсоединен масляный расширитель, соединенный через запорный клапан с адсорбером, выход которого соединен с масляным баком (http://deko-vacuum.narod.ru/Rasde13.htm, Рис.5. Технологическая схема регенерации трансформаторного масла крупнопористым адсорбентом непосредственно в оборудовании).
Основным недостатком известного устройства является то, что регенерацию осуществляют независимо от эксплуатационных характеристик трансформаторного масла, что существенно ухудшает свойства адсорбента и требует частую его замену, останавливая работу трансформатора.
Задачей, на решение которой направлена предлагаемая полезная модель, является увеличение межрегенерационного срока службы масла без останова трансформаторов на период замены адсорбента.
Техническая задача решается тем, что система регенерации трансформаторного масла в эксплуатируемом маслонаполненном трансформаторе, к масляному баку которого подсоединен масляный расширитель, соединенный через запорный клапан с адсорбером, выход которого соединен с масляным баком, согласно предлагаемой полезной модели, снабжена блоком оперативного контроля температуры трансформаторного масла, вход которого соединен с датчиком температуры, установленным в масляной зоне масляного расширителя, а выход - с запорным клапаном, при этом адсорбер заполнен смешанным адсорбентом, состоящим из синтетического цеолита и оксида алюминия, причем синтетический цеолит расположен между двумя равными слоями оксида алюминия.
Сущность полезной модели поясняется чертежом, на котором представлена предлагаемая система регенерации трансформаторного масла в эксплуатируемом маслонаполненном трансформаторе.
На чертеже циркуляционный маслонасос, фильтр тонкой очистки трансформаторного масла, расходомер, манометр, трубопроводная арматура условно не показаны.
Система регенерации трансформаторного масла в эксплуатируемом маслонаполненном трансформаторе содержит масляный бак 1 трансформатора, к которому подсоединен масляный расширитель 2, соединенный через запорный клапан 3 с адсорбером 4, выход которого соединен с масляным баком 1.
2
3
Отличием предлагаемой системы регенерации трансформаторного масла является то, что она снабжена блоком 5 оперативного контроля температуры трансформаторного масла, вход которого соединен с датчиком 6 температуры, установленным в масляной зоне масляного расширителя 2, а выход - с запорным клапаном 3. Адсорбер 4, в котором происходит очистка трансформаторного масла от воды, кислых продуктов, смолистых веществ и низкомолекулярных газов, заполнен смешанным адсорбентом, состоящим из синтетического цеолита NaA и оксида алюминия AlO, причем синтетический цеолит расположен между двумя равными слоями оксида алюминия.
Датчик 6 температуры, выполнен в виде, например, термометра сопротивления типа ТСН с цифровым выходом, а запорный клапан 3 выполнен в виде, например, клапана марки ARMA.
Система регенерации трансформаторного масла в эксплуатируемом маслонаполненном трансформаторе работает следующим образом.
На диэлектрические характеристики трансформаторного масла существенно влияет его температура, повышение которой по любым причинам может служить сигналом о предаварийной ситуации в трансформаторе безотносительно к состоянию его изоляционного масла.
В рабочем состоянии маслонаполненного трансформатора температура трансформаторного масла не должна превышать 90°C. Превышение данной температуры указывает на неудовлетворительное состояние трансформаторного масла и необходимость его регенерации.
Система регенерации трансформаторного масла включается автоматически по сигналу с датчика 6 о достижении температуры 90°C, поступающему в блок 5 оперативного контроля температуры трансформаторного масла, сигнал с которого который открывает запорный клапан 3.
2
3
При открытии запорного клапана 3 трансформаторное масло поступает в адсорбер 4, заполненный оксидом алюминия AlO и синтетическим цеолитом NaA, в котором происходит очистка трансформаторного масла от воды, кислых продуктов, смолистых веществ и низкомолекулярных газов. Из адсорбера 5 очищенное трансформаторное масло поступает в нижнюю часть масляного бака 1 трансформатора, что позволяет производить полную осушку масла в результате циркуляции трансформаторного масла в указанном контуре. При снижении температуры трансформаторного масла до 75°C система работает в обратном направлении до закрытия запорного клапана 3.
Использование предлагаемой системы непрерывной регенерации трансформаторного масла в эксплуатируемом маслонаполненном трансформаторе позволит увеличить межрегенерационный срок службы масла в трансформаторах без останова трансформаторов, увеличить межкассетный период службы адсорбентов в целом за счет контролирования своевременной подачи трансформаторного масла в адсорбер, в зависимости от ухудшения его эксплуатационных характеристик.