Чугунный секционный радиатор с направляющей

Полезная модель относится к технике отопления и может быть использована в системах водяного отопления для нагревания внутреннего воздуха помещений в холодный период года, в том числе храмах, в зале богослужения.
К основным элементам систем водяного отопления относят отопительные (нагревательные) приборы [1, 2]. Одним из выпускаемых отечественных отопительных приборов являются чугунные секционные радиаторы. Они широко применяются для отопления зданий и сооружений.
Достоинствами чугунных радиаторов являются [1]
высокая коррозионная стойкость, что определяет большой срок эксплуатации;
выдерживают высокие рабочие давления (рассчитаны на избыточное давление до 0,9 МПа);
относительная простота изменения тепловой мощности отопительного прибора (путем изменения количества секций);
отлаженность технологии изготовления и др.
Наиболее распространены чугунные радиаторы МС-140, МС-90, М-90 с двумя колонками по глубине (фиг. 1) [1, 2].
Общий вид чугунных радиаторов приведен на фиг. 2.
Позиции на фиг. 2 обозначают
1 - пробки с резьбой; 2 - чугунная секция; 3 - ниппель с двухсторонней резьбой для соединения секций; 4 - прокладка для уплотнения секций; 5 - прокладка для пробки
Монтажная высота - расстояние между центрами ниппельных отверстий радиаторов может составлять h=500 мм, полная высота Н=582-588 мм, строительная глубина b=140 мм и строительная длина секции l=98-108 мм. От числа собранных в радиаторе секций зависит общая длина L радиатора. По монтажной высоте радиаторы подразделяют на высокие - h=1000 мм, средние - h=500 мм, низкие - h=300 мм. Наиболее широко применяют средние радиаторы (фиг. 2).
Чугунные радиаторы монтируют под оконными проемами, а также возможна открытая установка радиатора, например, в угловых комнатах при наличии двух наружных стен при отсутствии на одной из них оконного проема. Также открытая установка типовых радиаторов возможна в залах богослужения, в которых от сгорания свечей выделяется много сажи, копоти и др. аэрозолей.
Предлагаемой полезной моделью решается задача отклонения нагретого воздушного конвективного потока, загрязненного дымом, сажей, копотью, влагой, пылью и другими вредностями от поверхностей стены и элементов убранства в зале богослужения над отопительным прибором. Это позволяет сохранить историко-культурное наследие в зале богослужения и обеспечить комфортные климатические условия для прихожан.
Для достижения указанного технического результата сверху чугунного секционного радиатора на расстоянии 15 см установлена горизонтальная направляющая конвективного теплового потока с внутренней вогнутой поверхностью размером соответствующим двум глубинам радиатора, закрепленная стойками к секциям по краям отопительного прибора, обеспечивающая отклонение теплого потока под углом 30 градусов от вертикали стены в сторону помещения.
Крепление горизонтальной направляющей к поверхности чугунного радиатора осуществляется четырьмя металлическими стойками (стержнями), связанными при помощи двух хомутов, расположенных у крайних секций радиатора. Другими концами стойки закреплены при помощи резьбовых соединений с направляющей конвективного теплового потока.
Схема секционного радиатора с установленной горизонтальной направляющей конвективного теплового потока с внутренней вогнутой поверхностью представлена на фиг. 3.
Позиции на фиг. 3 обозначают
1 - чугунный секционный радиатор; 2 - горизонтальная направляющая конвективного потока с внутренней вогнутой поверхностью; 3 - стойки; 4 - хомут.
Чугунный секционный радиатор с направляющей работает следующим образом.
Разработанное устройство обеспечивает большее отклонение воздушной восходящей загрязненной конвективной струи от внутренней поверхности стены в сторону помещения более 40 см. Этого расстояния достаточно, чтобы загрязнения в воздушном конвективном потоке не сорбировались на поверхности стены и элементах убранства в зале богослужения. При этом температура на внутренней поверхности наружной стены остается выше температуры точки росы.
В результате максимально нагретый конвективный поток подхватывает подтекающий загрязненный воздух и уносит его вверх к местам удаления систем вентиляции и кондиционирования воздуха, на уровне 120 см, температура выравнивается и соответствует температуре внутреннего воздуха в зале богослужения.
Таким образом, применение горизонтальной направляющей конвективного теплового потока с внутренней вогнутой поверхностью размером, соответствующим двум глубинам радиатора, закрепленная стойками к секциям по краям отопительного прибора, обеспечивает устойчивое отклонение загрязненного потока под углом 30° от внутренней поверхности стен и убранства зала, сохраняя историко-культурное наследие и снижая реставрационные затраты.
Источники информации
1. Тихомиров К.А., Сергеенко Э.С. Теплотехника, теплоснабжение, отопление и вентиляция. - М.: Стройиздат, 1991. - 480 с.
2. Крупное Б.А., Шарафадинов Н.С., Крупнов Д.Б. Руководство по проектированию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. - Москва-Вена, 2006. - 216 с.