МЕХАНОУПРАВЛЯЕМЫЙ ШУНТИРУЮЩИЙ РЕАКТОР
MECHANICALLY-CONTROLLED SHUNT REACTOR

Изобретение относится к электротехнике и используется в электроэнергетических системах.
На настоящем уровне техники широко известна и применяема схема управляемого шунтирующего реактора (далее УШР), содержащая O-образные магнитопроводы, расположенные в ряд, основания которых соединены ярмовыми перемычками, три сетевые обмотки, размещенные так, что каждая из них охватывает боковые вертикальные участки двух соседних O-образных магнитопроводов. Кроме того, такой УШР содержит обмотку подмагничивания, присоединенную к возбудителю. Недостаток такого устройства состоит в большой сложности, обусловленной необходимостью наличия независимой обмотки подмагничивания и возбудителя с большим форсировочным запасом, увеличенным потерям энергии [1].
Технический результат изобретения - повышение надежности, упрощение, снижение потерь.
Технический результат достигается за счет того, что между верхними ярмами O-образных магнитопроводов размещены подвижные перемычки, выполненные из постоянных магнитов с горизонтальным направлением магнитного поля, и подвижные перемычки снабжены сервомеханизмом, обеспечивающим их перемещение в вертикальном направлении.
На чертеже приведена схема конструкции трехфазного варианта УШР. Четыре O-образных магнитопровода 1…4 соединены нижними ярмовыми перемычками 5, 6, 7. Соседние вертикальные участки O-образных магнитопровода 1…4 охвачены сетевыми обмотками 8, 9, 10, выполненными известным образом. Верхние ярмовые перемычки 11,12,13 подвижны и выполнены из постоянных магнитов. Они связаны штангами 14, 15, 16 с сервоприводом 17. Последний может быть гидравлическим или электромеханическим на базе шаговых электродвигателей. Аналогично может быть выполнен и однофазный УШР.
УШР работает следующим образом.
УШР является плавно регулируемой трехфазной индуктивностью и подключается к высоковольтным линиям электропередач и сетям. Изменяя постоянный уровень подмагничивания, изменяют индуктивность УШР, а следовательно, и реактивную мощность, потребляемую им из сети. Уровень подмагничивания изменяется в зависимости от вертикального положения магнитных верхних ярем 11, 12, 13. Так, например, если магниты 11, 12, 13 удалены из пространства между O-образными магнитопроводами 1…4, подмагничивание полностью отсутствует и индуктивность обмоток 8, 9, 10 максимальна, потребление реактивного тока из сети минимально. Перемещение магнитов осуществляется сервоприводом 17 через штанги 14-16. В данном случае отсутствуют расходы энергии на подмагничивание. Кроме того, из-за отсутствия обмотки подмагничивания упрощается изготовление, сокращается длина витка сетевой обмотки 8, 9, 10, а следовательно, и потери энергии в ней.
Источники информации
1. Управляемые подмагничиванием шунтирующие реакторы. Дмитриев М.В. и др. / Под ред. проф. Евдокунина Г.А. С. Петербург, Изд. дом «Родная Ладога», 2013, стр. 79, рис. 3.3.