ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

Полезная модель относится к электротехнике и может быть использована в конструкциях трансформаторных подстанций.
Известна трансформаторная подстанция (ТП) (Рекламный каталог фирмы «ENSTO SEKKO», Финляндия, 2000 г.), содержащая опору, силовой трансформатор, предохранитель-выключатель-разъединитель низкого напряжения, установленные на кронштейнах.
Такие ТП имеют кронштейн для установки трансформатора, закрепленный на опоре, и кронштейн для крепления предохранителя-выключателя-разъединителя, который также закреплен на опоре сбоку. Предохранитель-выключатель-разъединитель имеет защитные противогололедные кожухи, но на некоторых частях все равно образуется гололед, что создает дополнительные сложности при оперировании и обслуживании, ухудшающие эксплуатационные свойства и в целом снижающие надежность ТП.
Задачей настоящей полезной модели является создание ТП с улучшенными эксплуатационными свойствами, а именно, более эффективной защитой от гололеда предохранителя-выключателя-разъединителя.
Решение этой задачи достигается тем, что в ТП, содержащей опору, силовой трансформатор, предохранитель-выключатель-разъединитель низкого напряжения, установленные на кронштейнах, кронштейн для крепления предохранителя-выключателя-разъединителя закреплен на кронштейне силового трансформатора под днищем последнего. Как вариант, кронштейн для крепления предохранителя-выключателя-разъединителя может быть выполнен заодно с кронштейном силового трансформатора.
На фиг. изображена ТП столбового типа.
ТП содержит опору 1, силовой трансформатор 2, установленный на кронштейне 3, который закреплен на опоре 1, предохранитель-выключатель-разъединитель 4, закрепленный на кронштейне 5, который, в свою очередь закреплен на кронштейне
3 под днищем силового трансформатора 2. Кронштейн 5 может крепиться к кронштейну 3 болтовым соединением, сваркой или быть выполнен как единое целое с последним.
Предлагаемая ТП работает так же, как и известные, при этом предохранитель-выключатель-разъединитель более эффективно защищен от атмосферных осадков днищем силового трансформатора. Нет образования гололеда, нет дополнительных сложностей при оперировании и обслуживании. Из этого следует, что у таких ТП более высокая надежность, и они удобнее в обслуживании.
В настоящее время на ЗАО «3ЭТО» разработаны чертежи ТП по заявленному решению, изготовлен и испытан образец такой подстанции. Получены положительные результаты испытаний.