СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ ВЫСОТНОГО ЗДАНИЯ ИЛИ СООРУЖЕНИЯ

Изобретение относится к устройствам пожаротушения, предназначенным для защиты зданий и сооружений неограниченной этажности.
Известен внутренний противопожарный водопровод по свидетельству РФ№17436 на полезную модель, А62С 35/00, опубликованную 10.04.2001, представляющий собой вертикальный стояк, соединенный входом с питающим трубопроводом системы производственно - противопожарного водоснабжения и оснащенный пожарными кранами с вентилями по количеству этажей обслуживаемого здания, сливным краном в нижней части, запорно - пусковым устройством и электроприводом.
Недостатком данного устройства является невозможность использования высокого давления и, как следствие, ограниченная этажность применения.
От указанного недостатка свободна система пожаротушения высотного здания или сооружения по патенту РФ №2286190, А62С 35/58, опубликованному 27.10.06.
Эта система пожаротушения имеет трубообразные сосуды, заполненные огнетушащим составом под высоким давлением, которые соединены через клапаны с трубопроводами подачи огнетушащего состава(ОТС), установленными на каждом этаже, и снабжена средством подпитки для компенсации утечек ОТС.
Недостатками известной системы пожаротушения, взятой за прототип, являются:
- наличие постоянного источника высокого давления в жилом здании, что представляет собой большую опасность и для людей, и для самого сооружения;
- сложность конструкции, повышение расходов на обслуживание и недостаточная надежность системы, обусловленные использованием средств подпитки для компенсации утечек ОТС;
- большой расход огнетушащего состава, увеличивающий ущерб от тушения пожара.
Предлагаемым изобретением решается задача повышения эффективности и надежности системы и сокращения ущерба от пожаротушения.
Для достижения указанного технического результата система пожаротушении, содержащая трубопровод высокого давления (ВД), заполненный ОТС, смонтированный по всей высоте здания и имеющий входной и на каждом этаже выходной патрубки, снабженные запорно-присоединительными устройствами, дополнительно содержит емкость с ОТС и с насосом ВД, а также пожарный ствол с рукавом ВД, которые выполнены автономными и с возможностью подключения к запорно-присоединительным устройствам, входного и выходного патрубков здания и этажей, соответственно, причем запорно-присоединительное устройства выполнены в виде быстроразъемных соединений, каждое из которых снабжено обратным клапаном.
Повышение надежности заявляемой системы пожаротушения обеспечивается за счет содержания ОТС в трубопроводе при нормальном давлении, что исключает применение средств подпитки для компенсации утечек ОТС, а сокращение ущерба от пожаротушения - за счет направленного воздействия на очаг пожара минимально необходимого количества ОТС (при использовании пожарного ствола подачи тонкораспыленного ОТС), обеспечивающего ликвидацию (локализацию) очага возгорания.
Система пожаротушения высотного здания или сооружения иллюстрируется чертежами, представленными на фиг.1-2.
На фиг.1 представлена система пожаротушения.
На фиг.2 - один из вариантов расположения системы пожаротушения в здании.
Предложенная система пожаротушения высотного здания или сооружения содержит трубопровод 1 высокого давления, заполненный ОТС, хранящимся при нормальном давлении, и смонтированный по всей высоте здания, имеющий входной и на каждом этаже выходной патрубки 2 и 3, соответственно, снабженные запорно-присоединительными устройствами 4, автономные емкость 5 с ОТС и насосом ВД, рукав 6 ВД с пожарным стволом 7. Запорно-присоединительные устройства выполнены в виде быстроразъемных соединений ВД, каждое из которых снабжено обратным клапаном, исключающим утечку ОТС. Система пожаротушения рассчитана на рабочее давление до 20МПа. Автономная емкость 5 с ОТС и насос ВД смонтированы на автомобиле быстрого реагирования, например, пожарном. Рукав 6 ВД, соединяющий пожарный ствол с запорно-присоединительным устройством 4 выходного патрубка 3 на этаже здания выполнен из высокопрочного эластичного материала, рассчитанного на рабочее давление до 20МПа с четырехкратным запасом прочности, имеет внутренний диаметр до 12 мм и длину до 30 метров. Пожарный ствол 7 выполнен с возможностью подачи тонкораспыленного ОТС.
Система пожаротушения высотного здания или сооружения работает следующим образом.
При возникновении пожара автономная емкость 5 с ОТС и насосом ВД подсоединяется через запорно-присоединительное устройство к входному патрубку 2, а к выходному патрубку 3 на этаже, где произошло возгорание, через запорно-присоединительное
устройство 4 подсоединяется рукав 6 ВД с пожарным стволом 7, после чего включается насос ВД и производится тушение (локализация) очага возгорания.