Новые подходы к энергетическому обследованию угольных предприятий

© Б.А. Грядущий, В.И. Мялковский, Н.А. Чсхлатый, 2007

УДК 658.26:622.272.8

Б.А. Грядущий, В.И. Мялковский, Н.А. Чехлатый

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Семинар № 22

Низкая эффективность программ энергосбережения во многом связана с нерациональным подходом к энергетическому обследованию предприятия. В НИИГМ имени М. М. Федорова накоплен значительный опыт проведения энергетических обследований шахт, обогатительных фабрик и заводов угольного машиностроения. Но его основе, а также по поручению Минуглепрома Украины, институтом разработана и утверждена в Госстандарте Украины инструкция «Энергобаланс угольных предприятий. Аудит энергопотребления». Создание указанной инструкции обусловлено отсутствием в отрасли нормативного документа, устанавливающего порядок и методы проведения энергетических обследований угольных предприятий. Инструкция призвана обеспечить реализацию отраслевой программы энергосбережения и предусматривает участие работников предприятий при изыскании возможностей в разработке и реализации мероприятий, направленных на решение проблем снижения непроизводительных ТЭР. Целевая направленность инструкции определяется необходимостью решения задач, связанных с низкой энергоэффективностью угольных предприятий, и как следствие, - с высокими издержками на свое энергообеспечение и необхо-

димостью устойчивого энергоснабжения.

Специфика энергопотребления угольных предприятий с точки зрения особенностей проведения энергообследования определяется следующими основными составляющими: электропотребление , теплопотребление, пневмопотребление, потребление природного газа и других видов топлива и водопользование, канализация сливов, очистка сточных вод. В соответствии с этим в состав команды энергоаудиторов входят специалисты, проводящие обработку полученной в результате энергообследования информации, ее анализ и оформление отчета, и специалисты-аудиторы, которых подбирают в зависимости от состава энергохозяйства обследуемого предприятия (вентиляторных, подъемных, компрессорных, водоотливных и котельных установок и т.п.).

Энергоаудит предполагает следующие этапы:

- получение и анализ общих данных о предприятии;

- составление и анализ фактического баланса ТЭР на предприятии;

- распределение первичных видов энергии (энергоносителей) по потребителям;

- распределение преобразованных видов энергии (энергоносителей) по

потребителям. В случае отсутствия приборного учёта энергоносителей потребление их на выполнение ]-го технологического процесса рассчитывается по формуле:

I

5 ] = ^ Кз1' Бн1 ' II ,

1 =1

где Бт - номинальный расход сжатого воздуха (тепловой энергии) рассматриваемым оборудованием; ] -номер технологического процесса или участка; 1 - номер оборудования, которое используется в технологическом процессе или участке: I - количество единиц оборудования, которое используется в ]-му технологическом процессе; - длительность работы

рассматриваемого оборудования в течение года, ч; Кз! - коэффициент загрузки по мощности електропривода рассматриваемого оборудования.

- составление и анализ графиков потребления ТЭР предприятием;

- определение удельного расхода ТЭР предприятием.

По данным о помесячной производительности предприятия и помесячном потреблении электроэнергии вычисляется удельный расход электроэнергии на единицу произведенной продукции за каждый месяц последнего календарного года. Методом наименьших квадратов находится эмпирическая зависимость удельного расхода электроэнергии от производительности предприятия вида

ш = аХ + вх + с,

где х - месячная производительность предприятия; а, в, с - эмпирические коэффициенты.

Вычисляется также среднее за год значение удельного расхода электроэнергии Шгод= Агод/Хгод,

где Arofl - потребление TЭP предприятием за год; хгод - количество произведенной предприятием продукции за год.

- расчёт нормативного баланса TЭP на предприятии;

- определение потерь и непроизводительных расходов TЭP.

По данным о фактическом (A<^), минимально (Amin) необходимом и нормативном (AH) потреблении энергии и энергоносителей технологическими процессами, отдельными энергоёмкими установками и административными подразделениями вычисляются:

а) полная потеря энергии (энергоносителя) AnOTH в каждом из рассмотренных технологических процессов, установок и административных подразделений:

Aполн = Aф - Amin

б) устранимая потеря энергии (энергоносителя) AyCTp в каждом из рассмотренных технологических процессов, установок и административных подразделений:

Ayстp = Aф - AH

в) стоимость полных Сполн и устранимых Сустр потерь энергии (энергоносителей):

Сполн = Ц  AnOTH грн/год,

Сустр = Ц * Ayстp фнАс^

где Ц - цена единицы энергии (энергоносителя) с учётом НДС и экологической надбавки.

- определение возможностей энергосбережения на предприятии;

- оформление отчета.

Aнализ результатов энергетического обследования, проведенного HИИГM имени M.M. Федорова, показал, что практически на каждой шахте имеется потенциал энергосбережения, выявить который воз-

можно при проведении тщательного энергетического обследования с использованием соответствующих измерительных средств. Так разработанные институтом для шахт «ЮжноДонбасская №1», «Терновская»,

«Красноармейская-Западная №1» и др. организационные и технические мероприятия позволяют сократить затраты на оплату электроэнергии и энергоносителей по шахте в среднем на 1-2 млн. грн. в год. ШИЗ

— Коротко об авторах-----------------------------------------------------------------

Грядущий Борис Абрамович - доктор технических наук, профессор, председатель правления,

Мялковский Валентин Иосифович - зам. директора,

Чехлатый Николай Александрович - зав. отделом,

НИИГМ имени М.М. Федорова, г. Донецк,

Доклад рекомендован к опубликованию семинаром № 22 симпозиума «Неделя горняка-2007». Рецензент д-р техн. наук, проф. А.В. Ляхомский.

---------------------------------- ДИССЕРТАЦИИ

ТЕКУЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТАХ ДИССЕРТАЦИЙ ПО ГОРНОМУ ДЕЛУ И СМЕЖНЫМ ВОПРОСАМ

Автор Название работы Специальность Ученая степень

ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

БОГОМАЗОВ Александр Александрович Обоснование параметров жесткой армировки вертикальных стволов с учетом температурных климатических воздействий 25.00.22 к.т.н.

КОМИССАРОВ Максим Сергеевич Разработка системы мониторинга загрязнения почв тяжелыми металлами на территории Подмосковного угольного бассейна 25.00.36 к.т.н.

МИНЕНКО Александр Анатольевич Совершенствование методики оценки загрязнения почв Горнопромышленного региона тяжелыми металлами 25.00.36 к.т.н.