СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ПУНКТА РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА
FIRE PROTECTION SYSTEM OF GAS REDUCTION POINT

Изобретение относится к области газовой промышленности и может быть использовано при эксплуатации пунктов редуцирования газа (далее - ПРГ), расположенных на линейной части магистральных газопроводов.
На фиг. 1 показана технологическая схема ПРГ. Для поддержания заданной температуры внутри отсеков 1 и 2 ПРГ применяется работающий с постоянной тепловой отдачей газовый огневой подогреватель 3 (далее - ОП) с инфракрасной горелкой 17 [1]. Необходимая температура внутри отсеков поддерживается посредством изменения количества поступаемого в ПРГ холодного воздуха и отводимого из ПРГ теплого воздуха. Датчик температуры 4 через систему тяг 5 изменяет положение заслонки 6. При повышении температуры внутри ПРГ заслонка 6 открывается, увеличивая отток теплого воздуха через дефлектор 7 и приток холодного воздуха через воздухозаборник 8, при понижении температуры соответственно заслонка 6 прикрывается вплоть до полного закрытия уменьшая приток холодного воздуха и отток теплого воздуха. В случае отказа датчика температуры 4 возможен перегрев ОП с оплавлением его корпуса и возникновением пожароопасной ситуации.
Недостатком существующей технологической схемы является отсутствие противопожарной защиты ПРГ.
Ранее данный недостаток в условиях линейной части магистральных газопроводов не устранялся, сведения о технических решениях в известных источниках из области техники отсутствуют.
Задача изобретения - повышение надежности работы ПРГ в условиях отсутствия источников электроснабжения.
Технический результат - исключение возможности перегрева ОП с оплавлением его корпуса с целью обеспечения противопожарной защиты ПРГ.
Поставленная задача решается, а технический результат достигается путем использования системы, оснащенной клапаном отсечным нормально закрытым, термозапорным клапаном с плавкой вставкой для сброса управляющего давления с пневмопривода клапана отсечного при повышении допустимой температуры в отсеке, регулятором давления и дросселем для поддержания клапана отсечного в открытом состоянии в нормальном режиме работы и обеспечения сброса управляющего давления при расплавлении плавкой вставки в термозапорном клапане при превышении допустимой температуры в отсеке. Для решения данной проблемы на входной газопровод 9 устанавливают клапан пневмоприводной отсечной нормально закрытый 10. Для открытия клапана 10 вручную производят открытие крана шарового 11, далее регулятором 12 через дроссель 13 подается управляющее давление 0,6 МПа на пневмопривод клапана 10, который в свою очередь открывается и находится в открытом состоянии в нормальном режиме работы, после чего кран 11 закрывают. Также управляющее давление 0,6 МПа поступает на вход термозапорного клапана 14, где удерживается плавкой вставкой 15. Клапан 14 соединяют со свечным трубопроводом 16.
Принцип работы системы противопожарной защиты заключается в следующем. При повышении температуры в отсеке 1 ПРГ от +80°С до +100°С происходит расплавление плавкой вставки 15 клапана 14 и сброс управляющего давления газа через свечной трубопровод 16, после чего происходит закрытие клапана 10. Перекрытие потока газа клапаном 10 приводит к прекращению подачи газа на ПРГ, погасанию горелки 17 и останову работы ОП 3 и ПРГ. Дроссель 13 служит ограничителем расхода газа через регулятор 12 за счет своего малого проходного сечения, что позволяет сбросить управляющее давление до атмосферного после расплавления плавкой вставки 15.
Таким образом при возникновении перегрева ОП и предпосылке к возникновению пожара в ПРГ данная система позволит перекрыть подачу газа на ПРГ и выполнить сброс остаточного давления из ПРГ на свечной трубопровод в автономном режиме, используя энергию давления транспортируемого газа при отсутствии источников электроснабжения.
Заявленные существенные отличительные признаки являются нам неизвестными из патентной и научно-технической информации и в соответствии с этим являются "Новыми".
Заявленная система успешно прошла испытания при эксплуатации автоматических редуцирующих пунктов Нюксенского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта». В связи с этим заявленное нами устройство соответствует критерию "Промышленная применимость".
Список источников:
1. Руководство по монтажу, наладке, эксплуатации и техническому обслуживанию автоматического редуцирующего пункта РП-10. АЯД 2.959.012 РЭ.