КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ

Полезная модель относится к электротехническим изделиям, в частности к коробкам разветвительным соединительным клеммным и предназначена для эксплуатации в цепях переменного тока напряжением 380 В и 660 В частоты 50 и 60 Гц на ток 10 А и 25 А в условиях взрывоопасных помещений и наружных установок предприятий химической, газовой и нефтехимической промышленности.
Уровень техники
Известна электрическая распределительная шина, сущность которой заключается в том, что гибкий кабелепровод включает гибкий изолирующий пластиковый корпус постоянного поперечного сечения. Указанный корпус имеет преимущественно прямоугольную форму с тремя выемками, обращенными в одну сторону корпуса. На дне каждой выемки расположен проводник представляющий собой медный провод. К проводу по всей его длине присоединен ножевой контакт, электрически связанный с проводом и образующий двойной пружинный ножевой контакт. На противоположной стороне корпуса расположена выемка. При сгибании кабелепровода в боковом направлении выемки сжимаются, способствуя изгибу (см. пат. РФ №2107372, кл. НО 2 G 5/04, НО 1 R 25/14, НО 2 В 1/20, опубл. 20.03.1998 г.).
Недостатком данной шины является сложность конструкции и невысокая надежность.
Известны коробки с зажимами наборными КЗНС (КЗНА) производства ОАО «Завод электромонтажных изделий», Россия, г. Красноярск (см. Каталожный лист).
Недостатками данных коробок являются нижеперечисленные параметры:
-номинальный ток равен 16 А;
-номинальное напряжение постоянного тока до 400 В;
-большие габаритные размеры;
-большая масса коробок;
-степень защиты от пыли влаги IP31;
-климатическое исполнение и категория размещения -УЗ;
2
-наборные зажимы позволяют подсоединить кабель с номинальным сечением -2,5 мм;
-и то, что коробки КЗНС имеют общепромышленное исполнение и не предназначены для эксплуатации во взрывоопасных зонах, опасных по газу и пыли.
Наиболее близкими по технической сущности и достигаемому положительному эффекту и принятые авторами за прототип являются разветвительные ящики типа SRO-1/500 V, состоящие из корпуса, крышки, кабельных вводов, клеммника с токоведущими шинами, установленного внутри корпуса, и заземляющих зажимов (см. Каталожный лист. Разветвительные ящики типа SRO/ PKIMSA «CARBOAUTOMATIKA» АО 43-100 Тыхы, ул. Будовляных 168, Польша).
Недостатками данных ящиков являются низкие электрические параметры:
-номинальный ток равен 25 А и 50 А;
-номинальное напряжение 250 В и 500 В;
2
-максимальное сечение подсоединяемых жил 10 мм;
-максимальный диаметр кабеля 23 мм.
Раскрытие полезной модели
Технический результат, который может быть получен с помощью предлагаемой полезной модели, сводится к увеличению электрических
параметров, а именно номинального тока, номинального напряжения, сечения присоединяемых жил, диаметра кабеля, к повышению надежности электрического соединения проводников, устойчивости к воздействию циклических воздействий температур, взрывоопасности и пыленепроницаемости.
Сущность предлагаемой полезной модели достигается за счет коробки разветвительной соединительной, содержащей корпус с крышкой с установленными на корпусе кабельными вводами, а внутри - блоками зажимов, при этом в местах соединения корпуса с крышкой и кабельными вводами установлены прокладки, винты, причем блоки зажимов снабжены элементами от самоотвинчивания, а оболочка коробки изготовлена из трекингостойкой антистатической пластмассы.
Краткое описание чертежей.
На фиг. дана коробка разветвительная соединительная (КРС), общий вид.
Осуществление полезной модели.
Коробка разветвительная соединительная состоит из корпуса 1 с крышкой 2 с установленными на корпусе 1 кабельными вводами 3, а внутри корпуса 1 установлены блоки зажимов 4, при этом в местах соединения корпуса 1 с крышкой 2 и кабельными вводами 3 установлены прокладки 5, а крышка 2 закреплена на корпусе 1 с помощью винтов 6, при этом блоки зажимов 4 снабжены элементами (на фиг. не показаны) от самоотвинчивания, а оболочка коробки изготовлена из трекингостойкой антистатической пластмассы.
Коробка разветвительная соединительная эксплуатируется следующим образом. При монтаже коробки кабель вводится во внутрь коробки через кабельные вводы 3 и уплотняется эластичными кольцами. Жилы кабеля присоединяются к блокам контактных зажимов 4. В местах соединения корпуса 1 с крышкой 2 и кабельным вводами 3 применены прокладки 5 для защиты от пыли и влаги. Коробки предназначены для соединения и разветвления гибких или бронированных кабелей с эластомерной или термопластической оболочкой круглого или плоского сечения, а также с трубными вводами с размерами резьбы: G 1/2 -А для ВК 12 и Вк 2х12, G 3/4 -А для ВК 25, G 1 -А для ВК 30, G 1 1/2 -для ВК 40. Вид климатического исполнения коробок У1, ХЛ1, ОМ1, Т1 по ГОСТ 15150.
Коробка имеет взрывозащищенное исполнение и маркировку взрывозащиты 2 Exell T5:
-уровень взрывозащиты «2» -«электрооборудование повышенной надежности против взрыва»;
-вид взрывозащиты -защита «е» по ГОСТ Р 51330.8.99.
Уровень взрывозащиты «2» -«электрооборудование повышенной надежности против взрыва» и вид взрывозащиты защита вида «е» обеспечивается следующими мерами и средствами:
-заключением не искрящих токоведущих частей в оболочку коробки, выполненную в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.0.99, которая имеет высокую степень защиты от опасности механических повреждений;
-конструкцией электрических контактных зажимов, которые соответствуют ГОСТ 10434, ГОСТ Р 51330.0 и исключают передачу контактного давления через электроизоляционный материал и имеют элементы от самоотвинчивания;
-степенью защиты оболочки от внешних воздействий IR 54;
-ограничением нагрева наружных частей оболочки выключателя:
температура не превышает 100°С, температура нагрева внутренних частей не превышает 40°С в номинальном режиме работы;
-обеспечением надежного уплотнения кабеля вводным устройством;
-наличием на крышке маркировки взрывозащиты и предупредительной надписи «открывать, отключив от сети»;
-применением изоляционного материала премикса DMC-20-OPMA при этом минимальные пути утечки не превышают 12,5 мм (для КПб, КП12) и 16 мм (для КП24, КП48), а минимальные электрические зазоры не более 6 мм (для КП6, КП12) и 10 мм (для КП24, КП48).
Предлагаемая полезная модель по сравнению с прототипом и другими известными техническими решениями имеет следующие преимущества:
-высокую надежность электрического соединения проводников;
-увеличение электрических параметров;
-устойчивость к воздействию циклических воздействий температур;
-взрывобезопасность и пыленепроницаемость.