ШЛЮЗ-КОНЦЕНТРАТОР МНОГОПОРТОВЫЙ ДЛЯ СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Область техники
Полезная модель относится к средствам связи, используемым на электрических подстанциях, и предназначена для подключения счетчиков электрической энергии к сетям передачи данных автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии.
Уровень техники
Наиболее близким по технической сущности аналогом является преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 (RS-422) ADAM 4502, (www.advantech.com.), имеющий интерфейс 10/100Base-T(X) Ethernet, интерфейсы RS-232, RS-485 (до 4 шт.), управляющий микроконтроллер.
Существенные признаки прототипа, совпадающие с заявляемой полезной моделью следующие:
- Наличие интерфейса Ethernet;
- Наличие микроконтроллера;
- Наличие интерфейсов RS-485 для подключения счетчиков электрической энергии. Недостатками известного технического решения является:
- Недостаточное количество интерфейсов RS-485 для подключения большого количества счетчиков электрической энергии;
- Отсутствие коммутационного поля необходимого для подключения большого количества интерфейсных кабелей;
- Отсутствие защиты от воздействий окружающей среды (пыль, механические удары) и вандализма;
- Использование для питания устройства источников с напряжение 24 В (DC) постоянного тока, что требует применения внешнего блока питания 220 В переменного тока для преобразования в напряжение 24 В DC;
- Трудность выполнения восстановления активного оборудования замещением, т.к. необходимо выполнять отключение и перемонтаж внешних интерфейсных кабелей.
Раскрытие полезной модели
Технический результат, проявляющийся при использовании предлагаемой полезной модели, заключается в следующем:
- Наличие коммутационных полей для монтажа большого количества интерфейсных кабелей,
- Возможность восстановления активного оборудования замещением без перемонтажа интерфейсных кабелей,
- Обеспечение защиты активного оборудования и коммутационных полей от воздействия окружающей среды и вандализма,
- Обеспечение возможности подключения большого количества счетчиков электрической энергии за счет наличия 28 гальванически изолированных портов RS-485,
- Использование распространенного сети питания 220 В переменного тока.
Существенные признаки заявляемой полезной модели следующие:
- Шлюз концентратор содержит корпус, основной блок активного оборудования, дополнительный блок активного оборудования, модули подключения, блок питания, блок предохранителей, индикаторную лампу, выключатель, розетку для подключения инструмента.
- Модули подключения подключены к блокам активного оборудования, блоки активного оборудования подключены к блоку питания через блок предохранителей, блок питания и розетка подключены к выключателю, индикаторная лампа подключена к блоку предохранителей.
Технический результат, который может быть получен при осуществлении предлагаемой полезной модели, достигается следующим образом. Шлюз-концентратор выполняется в металлическом ударопрочном корпусе, содержащем основной блок активного оборудования и, при необходимости, дополнительный блок. Блоки активного оборудования осуществляют преобразование форматов представления данных, получаемых от счетчиков электрической энергии и передачу информации в сеть системы коммерческого учета электрической энергии. Для подключения интерфейсных кабелей счетчиков внутри шлюза-концентратора организуется коммутационное поле, состоящее из модулей подключения. Для подключения питания блоков активного оборудования в составе шлюза-концентратора предусматривается блок питания 220В AC / 24В DC и блок предохранителей.
Сущность полезной модели поясняется чертежом (см. Фиг.1). Блок активного оборудования (основной) выполняется в виде модульного устройства, оснащенного группами интерфейсов RS-485, RS-232. Группы интерфейсов RS-485, RS-232 соединяются групповым шлейфом с модулем подключения RS-485, RS-232. Модуль подключения RS-485, RS-232 предназначен для подключения жил интерфейсных кабелей интерфейсов RS-485, RS-232. Интерфейс Ethernet блока активного оборудования (основного) соединяется с модулем подключения Ethernet. При необходимости расширения количества портов RS-485 в шлюз-концентратор может быть установлен комплект расширения, в состав которого входит блок активного оборудования (дополнительный), модуль подключения RS-485, RS-232 (дополнительный), модуль подключения Ethernet (дополнительный). Дополнительные модули подключения соединяются интерфейсными шлейфами с дополнительным модулем активного оборудования аналогично связям оборудования основного комплекта. Подключение питания 220В переменного тока производится через выключатель. От выключателя напряжения питания подается на блок питания и розетку для подключения инструмента. Подключение питания блоков активного оборудования основного и дополнительного производится к блоку питания через блок предохранителей. Контроль наличия напряжения питания осуществляется по состоянию индикаторной лампы, подключенной к блоку предохранителей.