СИСТЕМА ДЫМОУДАЛЕНИЯ ИЗ ПОДВАЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО МНОГОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ, ОДНОВРЕМЕННО ФУНКЦИОНИРУЮЩАЯ КАК ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ

Область применения
Полезная модель относится к системам вентиляции и дымоудаления подвальных помещений многоквартирных зданий и может быть использована при переоборудовании подвального помещения в офисное.
Уровень техники
В настоящее время в многоквартирных жилых зданиях существует потребность использовать подвальные этажи под офисные помещения, клубы и пр., где размещение жилых помещений не допускается согласно СНиП 31-01-2003. За счет подвала увеличивают полезную площадь подсобных помещений дома без использования земельных площадей.
Согласно СНиП 31-02-2001, при строительстве домов на участках, где по данным инженерно-экологических изысканий имеются выделения почвенных газов (радона, метана и др.), должны быть приняты меры по изоляции соприкасающихся с грунтом полов и стен подвалов, чтобы воспрепятствовать проникновению почвенного газа из грунта в дом, и другие меры, способствующие снижению его концентрации в соответствии с требованиями санитарных норм. Для предупреждения поступления почвенных газов бетонная плита пола подвала должна герметично прилегать к стене по периметру подвала, а область примыкания должна быть покрыта герметиком, то есть бетонная плита выполняет функцию «воздушной преграды», не допускающей проникновения почвенных газов. Однако, попытки решить указанную проблему путем герметичной заделки трещин и других отверстий в подвальных помещениях не всегда эффективны, поэтому в подвальных помещениях предусматривается устройство систем удаления таких газов - устраивается вентиляционный канал, посредством которого подвал сообщается с атмосферой. Для предупреждения поступления почвенных газов дренажный слой из гравия под бетонной плитой пола подвала также должен сообщаться с атмосферой. Таким образом, обустройство системы дымоудаления подвалов в многоквартирных домах иногда становится необходимостью не только из-за планов по использованию площади подвалов, но и чисто из-за соображений соблюдения санитарных и противопожарных норм при эксплуатации зданий. Без соблюдения норм пожарной безопасности площади подвального помещения использовать невозможно. Вентиляцию подвального помещения выполняют через специальные отверстия, расположенные в его верхней части [1]. Вентиляция эффективна только тогда, когда существует два канала: приточный и вытяжной. Обычно их располагают в противоположных сторонах подвала: приточный - у пола, вытяжной - под потолком. Окно приточной вентиляции с внешней стороны закрывают жалюзийной решеткой. Недостатком такой системы вентиляции является слабость вытяжной системы. Установка принудительной вентиляции на вытяжку под потолком подвала не дает необходимого эффекта из-за пересечения вентиляционных каналов с верхними этажами, где также поступают приточные потоки воздуха той же температуры или даже меньшей. В результате, холодный воздух с верхних этажей, поступив в общий вентиляционный канал, стремится опуститься вниз - в подвальное помещение. Т.е. при использовании принудительной вентиляции мощность тяги для вытяжки всегда недостаточна для того, чтобы поднять столб воздуха во всем вентиляционном канале от подвала до крыши. По этой причине эти системы вентиляции невозможно использовать в качестве систем дымоудаления.
Известны канальные системы Calorex [2], которые обеспечивают осушение, приточно-вытяжную вентиляцию, нагрев воздуха и рекуперацию тепла в частных и общественных бассейнах (в т.ч. расположенных в подвалах) и, благодаря энергосберегающим технологиям, максимально снижают эксплуатационные затраты. Это комплексные установки для отопления и вентиляции бассейна, а также поддержания необходимой температуры воды. Например, в модели Variheat-3 AW, кроме контура осушения, установлен теплообменник нагрева воды бассейна горячей водой из системы отопления, система утилизации тепла и водяной калорифер для нагрева воздуха. При необходимости осушители могут комплектоваться блоками приточно-вытяжной вентиляции и электрическим нагревателем воздуха.
При расположении осушителя в подвальном помещении, подача воздуха производится снизу. Также требуется установка модуля приточно-вытяжной вентиляции. Хотя приточно-вытяжная система в таком решении эффективна, сама система получается очень дорогой и энергозатратной из-за работы осушителя.
Эффективность вентиляции увеличивается, если вытяжные каналы вывести за пределы крыши. В многоквартирных домах для этого в стенах предусматривают специальные каналы, или снаружи дома устанавливают асбестоцементные или металлические трубы диаметром 10-15 см. В домах каркасной конструкции вентиляционные трубы можно спрятать внутри каркаса.
Однако, при потребности обустройства подвального помещения под офисные помещения, клубы и пр. уже построенного многоквартирного дома, особенно давней постройки, обеспечить одновременно приточный и вытяжной вентиляционный поток практически невозможно без вынесения вентиляционных труб снаружи здания. Например, вытяжная труба для эффективной вентиляции должна иметь свое окончание над кровлей здания, а отрезок ее, находящийся непосредственно в помещении, необходимо покрыть утеплителем и заизолировать.
Получить же разрешение на установку трубы над кровлей здания, да еще и с проложением труб с закреплением снаружи здания проблематично. В некоторых случаях получение такого разрешения требует согласия всех жильцов, через квартиры которых до крыши проходит вентиляционный канал. Но самый большой недостаток такой системы - ее дороговизна.
Если в многоквартирном доме более 12 этажей, то вынос вентиляции на крышу оборачивается расходами, которые очень долго не окупятся от выгоды использования дополнительной площади подвального помещения.
По этой причине эти системы вентиляции использовать в качестве систем дымоудаления очень дорого и не эффективно.
Наиболее близким решением является система дымоудаления, описанная в СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Требования к исполнению систем противодымной защиты и отдельных ее элементов изложены в СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
Система противодымной защиты, в зависимости от объемно-планировочного решения и этажности здания, может включать в себя систему дымоудаления из помещений и (или) коридоров при пожаре, систему удаления дыма и газов после пожара, системы обеспечения незадымляемости лестничных клеток, систему подпора воздуха в шахты лифтов, лестнично-лифтовые, лестничные и лифтовые холлы.
В системах вытяжной противодымной вентиляции, в соответствии со СНиП 41-1-2003, устанавливаются специальные вентиляторы, надежно работающие не менее двух часов при перемещении газовоздушных смесей с температурой до 400°С.
В общем случае система дымоудаления включает (см. [3]) в себя вытяжную вентиляционную систему с этажными клапанами в шахте (ах) дымоудаления, которые автоматически открываются от средств обнаружения пожара при пожаре; приточную вентиляционную систему подпора воздуха в шахтах лифтов, которые при обнаружении пожара опускаются на 1 этаж, двери их открываются (далее они обслуживают только пожарных по особому алгоритму).
Для установки в системах дымоудаления сегодня используются простые клапаны [3] дымоудаления, которые пригодны только для отвода дыма и теплого воздуха. Кроме того, применяются и универсальные противопожарные клапаны. Их можно использовать не только в системах дымоудаления, но и в общеобменной вентиляции, перекрывая проемы в местах прохода воздуховодов через междуэтажные перекрытия, стены и перегородки (огнезадерживающие клапаны). Вопросы, связанные с назначением, областью применения и требуемыми характеристиками клапанов дымоудаления, а также со способами управления ими при пожаре, достаточно подробно рассмотрены в СНиП 2.04.05-91*, СНиП 2.01.02-89, СНиП 21.01-97*.
Следует отметить, что в общем случае дымовые клапаны выполняют следующие функции:
- обеспечение удаления дыма из помещений с очагом пожара или смежных с ним помещений на этаже, где возник пожар;
- снижение подсоса воздуха в канал дымоудаления на других этажах здания до требуемого уровня;
- обеспечение подачи воздуха в защищаемые от задымления помещения (незадымляемые лестничные клетки, тамбур-шлюзы и т.д.).
Недостатком данной системы дымоудаления является ее работоспособность в пределах всех этажей, кроме подвального помещения. В подвальном помещении эта система не работает.
Технический результат: обеспечивается простота обустройства системы дымоудаления подвального помещения и ее эффективность без значительных энергозатрат; возможность одновременной работы системы в подвальном помещении в качестве вентиляционной и системы дымоудаления.
Реализация полезной модели
Заявленный технический результат достигается за счет того, что система дымоудаления подвального помещения многоквартирного многоэтажного здания, выполненная на основе приточных и вытяжного вентиляционных каналов, и содержащая устройство для принудительной вентиляции, причем в качестве приточного канала используется проем в наружной стене подвального этажа, отличающаяся тем, что вытяжной канал оснащен клапаном дымоудаления и выведен в общий стояк системы дымоудаления здания.
Краткое описание чертежей
На Фиг. показана конструктивная схема системы вентиляции подвального помещения многоквартирного здания, где 1 - здание, 2 - пространство помещений на этажах здания, 3 - чердачное помещение, 4 - подвальное помещение, 5 - межэтажные перекрытия, 6 - шахта системы дымоудаления здания, 7 - выводной патрубок, 8 - электромотор системы дымоудаления, вращающий вытяжной вентилятор при включении системы пожарной сигнализации, 9 - притяжной патрубок, 10 - вентилятор притяжной системы дымоудаления, нагнетающий воздух в шахту лифта, 11 - клапан дымоудаления в подвале, 12 - клапан дымоудаления на этажах здания, 13 - шахта лифта, 14 - приточный проем, 15 - дымовой и/или пожарный датчик, 16 - вытяжной канал подвального помещения, 17 - клапан дымоудаления в подвальном помещении при лифтовой шахте, 18 - очаг дыма.
Осуществление полезной модели
Система дымоудаления подвального помещения многоквартирного здания (см. Фиг.) может быть реализована с использованием специальных отверстий с вытяжным (16) вентиляционным каналом. Вытяжной канал (16) выведен в общий стояк (6) системы дымоудаления здания (1).
Технический результат реализуется за счет того, что при срабатывании датчика (15), реагирующего на дым или огонь, включается электромотор (8) системы дымоудаления, вращающий вытяжной вентилятор. При этом открывается клапан дымоудаления (16) в подвале.
Простота системы основана на формировании клапана (16), и его врезке в канал дымоудаления (6).
Поскольку общая система дымоудаления зданий давно доказала свою эффективность, то заявленная система, основанная на принципе работы этой известной системы также будет эффективна.
Следует заметить, что если клапан (16) будет всегда открытым, то он будет служить вытяжным вентиляционным каналом, если прямо на него поставить вытяжной вентилятор. Тем самым, заявленная система может одновременно функционировать и как система дымоудаления и как вентиляционная система подвального помещения здания.
Источники информации:
1. http://mypapir.ru/tisje/123.html
2. http://www.osush.ru/rub_2_5_5_2_2.htm
3. http://www.opasnosti.net/index.php?/los/catalog/security/newpagel75/