СЕКЦИЯ ВОЗДУШНО-КОНДЕНСАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ

Полезная модель относится к области энергетики, в частности, к воздушно-конденсационным установкам паровых турбин.
Известны воздушно-конденсационные установки (далее - ВКУ), состоящие из секций, в состав которых входит один или несколько вентиляторов, прокачивающих воздух через 8 теплообменных модулей (см. Мильман О.О., Федоров В.А. Воздушно-конденсационные установки, М., МЭИ, 2002 г., с.38, 39, 42).
Недостаток этих установок - неравномерная раздача пара по модулям, что снижает эффективность и надежность их работы при низких температурах охлаждающего воздуха.
Известны секции воздушно-конденсационных установок, состоящие из восьми модулей, причем в части модулей конденсирующийся пар движется сверху вниз, поступает в коллектор, разворачивается и движется снизу вверх в остальных модулях или рядах труб модулей (см. там же рис.5.32 с.113).
Основной недостаток такой схемы - недостаточная надежность работы при низких температурах охлаждающего воздуха.
Преодоление этих недостатков возможно, если каждый из модулей выполнить двухходовым по пару, при этом часть модулей должна быть включена по пару параллельно, а оставшиеся модули подключаются последовательно к группе параллельно работающих модулей.
Такая схема секции ВКУ приведена на фигуре 1. Секция состоит из паропровода подвода пара 1, теплообменных модулей 2 и 4 с нижними крышками 8, паропровода перепуска пара 3 и конденсатных коллекторов 5 ходов I и II и 6 ходов III и IV, на коллекторе 6 установлен датчик температуры 7.
Схема работает следующим образом. Пар из паропровода подвода пара 1 поступает в ход I теплообменных модулей 2, выполненных в виде двухходовых теплообменников с нижними крышками 8. Часть пара конденсируется, конденсат стекает в коллектор 5, несконденсировавшийся пар из нижней крышки 8 поступает в ход II теплообменных модулей 2, частично конденсируется, конденсат стекает в нижнюю крышку 8 и далее в коллектор 5 ходов I и II, а оставшийся пар по паропроводу перепуска 3 поступает в двухходовой теплообменный модуль 4, где процесс конденсации и движения пара протекает в ходах III и IV аналогично с теплообменными модулями 2, но конденсат стекает в коллектор 6 ходов III и IV, а остатки пара и неконденсирующихся газов удаляются из секции ВКУ. На конденсатном коллекторе 6 установлен датчик температуры 7, из-за потерь давления и большой концентрации неконденсирующихся газов температура конденсата в этой точке минимальна и является индикатором возможности образования льда в ВКУ.
Такое техническое решение увеличивает эффективность работы секции воздушно-конденсационной установки и повышает ее надежность.