Дистанционный контроль работы выключателя сетевого пункта АВР

На начальном этапе исследований (через 47 дней воздействия) не обнаружено заметных различий прироста живой массы между опытными и контрольными животными.

В период наблюдений до 147 дней прирост живой массы в опытных группах опережал контрольные показатели на 2,4.. .4,3 %, среднесуточный привес телят во всех опытных группах был достоверно выше контрольного показателя: во второй группе на 29,07 %, в третьей — на 21,09 %.

Среднесуточный привес за последний период наблюдений (147-175 дни) был самым высоким у телят, подвергавшихся УФ и СВЧ-облучению, и превышал контрольные показатели на 33,72.41,97 %. Прирост живой массы в этих группах увеличился на 5,6 %.

Наблюдение за поведением животных проводили каждый месяц в утреннее и вечернее время по методике В.И. Великжанина [5]. Были выделены формы поведения по направлениям физиологической деятельности: кормовая активность, двигательная активность, состояние относительного бездействия. По результатам наблюдений определяли индексы поведения, отражающие количество проявлений конкретного акта и основных форм поведения.

При анализе данных этологических наблюдений отмечено разнообразное влияние изучаемых факторов на характер изменения этологических показателей животных, однако все они находились в пределах физиологической нормы. В целом отмечена тенденция к повышению общей активности опытных животных в вечернее время за счет повышения главным образом их кормовой и двигательной активности на 1,4.14,6 %.

Результаты санитарно-бактериологических исследований воздуха показали, что бактериальная осемененность воздуха в клетках с опытными животными составила в среднем: в феврале -141 354,1 тыс/м3, в апреле — 97 262,1 тыс/м3, что ниже контрольных показателей соответственно на 18,6 и 16,6 %. Полученные данные свидетельствуют о значительной бактерицидной активности применяемых источников электромагнитных излучений в сочетании с рециркуляцией воздуха в зоне облучения.

Таким образом, экспериментальные данные показали, положительное влияние УФО и СВЧ-излучения на прирост живой массы телят и микроклимат помещения, а перспективность применения облучателей-рециркуляторов в технологиях животноводства.

Список литературы

1. Чурмасов, А.В. Биологическая роль оптических излучений (адаптивные процессы в организме животных — экологические, физиологические, хронобиологические аспекты) / А.В. Чурмасов, Б.Н. Орлов. — Н. Новгород: НГСХА, 1998. — 319 с.

2. Кожевникова, Н.Ф. Применение оптического излучения в животноводстве / Н.Ф. Кожевникова, Л.К. Алферова [и др.]. — М.: Россельхозиздат, 1987. — 88 с.

3. Орлов, Б.Н. Диплом на открытие № 230 (рег. № 273) / Б.Н. Орлов [и др.]. — М., 2003.

4. Юрков, В.М. Влияние света на резистентность и продуктивность животных / В.М. Юрков. — М.: Росагро-промиздат, 1991. — 192 с.

5. Великжанин, В.И. Поведение сельскохозяйственных животных в условиях промышленного животноводства / В.И. Великжанин // Групповое поведение животных. — М., 1977. — С. 40-42.

УДК 621.311.4:658.012.011.56

Л.Д. Суров, канд. техн. наук, доцент И.Н. Фомин, инженер

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский государственный агроинженерный университет»

ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СЕТЕВОГО ПУНКТА АВР

В условно-замкнутой кольцевой сети (рис. 1) при устойчивых коротких замыканиях (к. з.) в точках К1-К6 произойдут как успешные, так и неуспешные включения выключателя Q5 сетевого пункта автоматического включения резерва (АВР).

Информацию о результатах включений выключателя Q5 пункта АВР одностороннего действия получают на подстанции при помощи структурной схемы, изображенной на рис. 2.

32

При к. з. в точке К1 произойдет отключение выключателей Q2 и Q3. Ток к. з. вызовет на выходе ТТ1 сигнал, достаточный для срабатывания ДТКЗ2, поэтому на его выходе появится сигнал (рис. 3). Этот сигнал запомнится элементом «Память 3» и поступит на вход элемента «Задержка 4», с выхода которого сигнал появится через время, равное времени выдержки включения выключателя Q5. Выходной сигнал элемента 4 поступит на вход элемента

Рис. 1. Схема условно-замкнутой кольцевой сети:

р1, р9 — выключатели на низкой стороне трансформаторов соответственно Т1, Т2; р2, р8 — головные выключатели линий W1, W2; р3, р4, рб, р7 — секционирующие выключатели линий W1, W2; р5 — выключатель с устройством АВР; р10 — секционный выключатель шин Ш1, Ш2; К1...К6 — точки к. з.; 81...86 — нагрузки

«Одновибратор 5». Этот элемент выдаст однократный импульс, который сбросит память с элемента 3 и поступит на один из входов элементов И10 и И11. В это время выключатель р5 включится и на выходе ТТб появится сигнал, достаточный для срабатывания элемента «Одновибратор 7», но недостаточный для срабатывания ДТКЗ8. Поэтому сигнал на одном из входов элемента И10, как присутствовал до включения выключателя р5, так и будет присутствовать после его включения. Наряду с присутствующими двумя входными сигналами на элементе И10 в момент включения выключателя р5 и на третий вход поступит сигнал с «Одновибратора 7».

Наличие трех входных сигналов на элементе И10 приведет к появлению сигнала на его выхо-

От начала линии

де. Этот сигнал, поступив в РУ12, обеспечит информацию об успешном включении выключателя Q5.

При возникновении к. з. в точке К2 произойдет отключение выключателей Q3 и Q4. Далее схема работает аналогично описанной выше.

При устойчивом к. з. в точке К3 схема работает алогично до момента включения выключателя Q5 (рис. 4). В этом случае включение Q5 произойдет на устойчивое к. з., поэтому на выходе ТТ6 появится сигнал, достаточный для срабатывания ДТКЗ8. Сигнал с выхода ДТКЗ8 поступит на входы элементов И11 и НЕ9.

Элемент НЕ9 введен в схему для исключения ложного срабатывания элемента И10 по причине возможного срабатывания элемента «Одновибратор 7» в момент возникновения тока к. з. при включении выключателя Q5. Поэтому даже при срабатывании элемента «Одновибратор 7» с выхода элемента НЕ9 сигнала не будет и элемент И10 не сработает. Но наличие двух сигналов на входе элемента И11 с элемента «Од-новибратор 5» и ДТКЗ 8 приведет к появлению сигнала на его выходе. Выходной сигнал с И11,

От начала линии W2

Рис. 2. Структурная схема контроля работы выключателя Q5

) РУ12 к Г"

И11

И10 п

НЕ9

ДТК38

Одновибратор 7 п

ТТ6

Одновибратор 5 п

Задержка 4

Память 3

ДТК32

ТТ1 ь

------------- !---------------------------:-----:--------

?0 ?3 ?4 ?

Рис. 3. Диаграмма выходных сигналов элементов структурной схемы при к. з. в точке К1

Рис. 4. Диаграмма выходных сигналов элементов структурной схемы при к. з. в точке К3

поступив в РУ12, обеспечит появление в нем информации о неуспешном включении выключателя р5, поскольку на выходе с элемента И10 сигнала нет.

Рассмотренная структурная схема позволяет осуществлять контроль успешного и неуспешного включения выключателя сетевого резерва для АВР одностороннего действия.

Для АВР двустороннего действия структурная схема и ее работа при устойчивом к. з. в точках К4, К5 и К6 аналогичны рассмотренной.

Таким образом, на подстанции дистанционно можно получать информацию об успешном или неуспешном включениях выключателя Q5 пункта АВР при возникновении устойчивых к. з. в линиях кольцевой сети.

УДК 631.223.2:628.8/.9

В.А. Самарин, доктор техн. наук, профессор Г.В. Макарова, канд. техн. наук, профессор

B.Н. Фомин, канд. техн. наук, профессор

C.М. Сукиасян, канд. техн. наук, профессор Г.Н. Самарин, канд. техн. наук, доцент

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Великолукская государственная сельскохозяйственная академия»

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО МИКРОКЛИМАТА КЕРАМИЧЕСКИМИ НАГРЕВАТЕЛЯМИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ И ПТИЦЕВОДСТВЕ

Впервые в России при разработке энергосберегающей технологии создания оптимального микроклимата в животноводческих и птицеводческих помещениях и нового комплекта отопительно-вентиляционного оборудования соблюдены требования Госэнергонадзора и санитарно-эпидемиологического надзо-

34

ра к качеству воздуха в этих помещениях. На основе результатов технологических экспериментов разработан комплект оборудования для проведения многостадийных термодинамических процессов, при которых микроклимат в зоне содержания животных и птицы автоматически формируется в двух