СИСТЕМА УВЛАЖНЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ ПРИСТЕННЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАКРЫТЫХ ПТИЧНИКОВ
HUMIDIFICATION AND COOLING SYSTEM FOR WALL VENTILATION PANELS OF CLOSED POULTRY HOUSES

Изобретение относится к системам вентиляции птицеводческих ферм и может быть использовано для обеспечения циркуляции охлажденного воздуха в закрытых птицефабриках.
Относительно близким техническим решением является система увлажнения и охлаждения птичников PAD LING, [1], состоящая из увлажняющей трубы и вентиляционных панелей (кассет).
Недостатком ближайшего аналога является сложность системы и высокая стоимость материалов и установки.
Цель изобретения - повышение эффективности системы вентиляции птичников и снижения материальных затрат на ее установку.
Указанная цель достигается тем, что в системе увлажнения и охлаждения пристенных вентиляционных панелей закрытых птичников, включающей в себя трубу с отверстиями для подачи воды сверху, панели из полимерных материалов и водосборники внизу, сверху вентиляционных панелей горизонтально проходит напорная полимерная труба с форсунками для распыления воды, установленные по две штуки над каждой вентиляционной панелью, а сами вентиляционные панели состоят из геосетки и фашин, прикрепленными к ней, крепятся они на решетки приточных окон, внизу панелей по линии подоконников с уклоном протягивается безнапорная водосборная труба из полимерного материала диаметром не менее толщины панелей, участки трубы, проходящие под панелями в пределах их ширины сделаны с вырезом до средины трубы, сверху которых по всей площади вырезов прикрепляется сетка из нержавеющего материала. Подача воды в напорную полимерную трубу происходит из двух сообщающихся между собой напорных баков, которые установлены на крыше с двух сторон, в начале и в конце стены птичника, к бакам подведен водопровод холодной воды для наполнения водой, на водопроводе перед баками ставят два вентиля для регулирования напора воды и влажности панелей, в баки с водой для ее охлаждения добавляется лед, в объеме до 30% емкости бака.
На фигуре 1 показана схема увлажнения и охлаждения панелей пристенных окон птичника в аксонометрии; на фигуре 2 – сечение панели (кассеты) по линии приточного окна с увлажняющей форсункой наверху; на фигуре 3 – полимерная напорная труба со среднерасходными форсунками типа ФМКУ для распыления воды на панелях из геосетки и фашин; на фигуре 4 – фашина; на фигуре 5 – водосборная труба с вырезами.
Система увлажнения и охлаждения пристенных вентиляционных панелей закрытых птичников состоит из двух водонапорных баков (1) с холодной водой и кусками льда (2), напорная труба (3) с форсунками по две штуки над панелями (5). Вентиляционные панели (кассеты) (5) выполнены из геосетки (6) и фашин (7), прикрепленными к ней. К водонапорным бакам (1) подводится водопровод (8) и в конце водопровода перед баками (1) устанавливают регулирующие вентили (9.) вентиляционные панели крепят на решетки приточных окон (10) в проемах вентиляционных окон. Внизу панелей (5) по линии подоконников (по стене) тянется с уклоном водосборная труба (11) из полимерного материала. Участки трубы (11) проходящие под панелями на их ширину делается вырез до середины трубы, сверху на них ставится сетка (12) из нержавеющего металла.
Система увлажнения и охлаждения пристенных вентиляционных панелей закрытых птичников строится следующим образом:
в начале изготавливаются две штуки водонапорных баков (1) с необходимой емкостью (из полимерного материала), и устанавливают их на крыше в начале и в конце здания, с прикреплением их к стенке на одном уровне. Затем заготавливают трубу (3) (из полимерного материала), проводят снизу к бакам (1), участки труб (3), проходящие поверху вентиляционных панелей (5) устанавливают форсунки для распыления воды (4), по две штуки над каждой панелью (5). К напорным бакам подводится водопровод (8) для подачи холодной воды и в конце водопровода перед каждым баком устанавливают вентили (9). От напорных баков поверх вентиляционных окон протягивается труба (3), прикрепленная к стене так, чтобы участки труб с двумя форсунками (4) для распыления воды. Вентиляционные панели (5) изготавливают из геосетки (6) и фашин (7) собранные из созревшего камыша (диаметр фашин 8 – 10 см). При этом вентиляционные панели (5) ставятся на решетки приточных окон (10) с возможностью их снятия и замены в случае необходимости, далее изготавливают водосборную безнапорную трубу (11) из полимерного материала, диаметром, равном или большем толщины панелей (5) и проводят ее под панелями по линии подоконников с уклоном в сторону водоотвода (канализации). Участки трубы (11), проходящие под панелями в пределах их ширины делают с вырезом до средины трубы, сверху на них прикрепляют сетку (12) из нержавеющего металла. Напорные баки (1) заполняют холодной водой и периодически добавляют туда куски льда (2) в объеме, примерно до 30% емкости бака. Вода охлаждается и под напором проходит по трубе (3), увлажняя и охлаждая вентиляционные панели (5).
Система увлажнения и охлаждения пристенных вентиляционных панелей закрытых птичников работает следующим образом:
В два бака (1), заполненные водой добавляют лед (до 30% объема), охлажденная вода под напором проходит по трубе (3), через перфорированные ее участки (6) и геомат (7), вытекают частицы воды и под действием гравитационных сил просачиваются в фашины на панелях (5), увлажняя и охлаждая их.
Для этого в начале заполняются холодной водой напорные баки (1), в них добавляется лед (2), что можно с легкостью приобрести в большом количестве в промышленных холодильниках вблизи расположенных пищевых комбинатах.
Объем и напор воды в двух баках (1), количество добавляемого льда (2) и периодичность их добавления подбирается для каждого птичника отдельно, в зависимости от конкретных (природных и эксплуатационных) условий. Охлажденная вода из баков поступает в трубу (3) под напором через форсунки для распыления воды (4) частицы воды оседают сверху на панели (5) (под действием гравитационных сил), затем равномерно стекается и просачивается в фашины (7), при этом происходит их увлажнение и охлаждение. Вентиляторы установленные напротив стены, в торце или на крыше здании птичников обеспечивают вытяжку и циркуляцию воздуха внутри их пространства с притоком воздуха через вентиляционные увлажненные и охлажденные панели (5). Таким образом, обеспечивается поступление и циркуляция охлажденного воздуха внутри пространства птичников. Сухой и теплый воздух, проходя через панели (5), частично снимает влагу и превращается в холодный и влажный. Оставшаяся вода стекает с панели, попадает через сетку (12) в водосборную трубу (11). Фашины (7) хорошо пропускают воздух и пропитываются водой, часть воды испаряется с поверхности, испарение происходит за счет энергии горячего воздуха, который проходя через кассеты, не только увлажняется, но и охлаждается.
Для достижения необходимого потока и максимального эффекта, площадь панелей и мощности вытяжных (туннельных и др.) вентиляторов должны быть правильно рассчитаны. По предварительным расчетам, использование охлажденной (ледяной) воды из напорных баков (1), позволяет снизить энергетические затраты на работу вентиляторов более чем на 30%.
Использование фашин (7) из камыша повышает не только воздухопроницаемость и гибкость панелей, но и способствует сохранению холодной влаги на определенное время. По сравнению с чисто полимерными панелями, предлагаемые панели лучше удерживают холод и воду, поэтому меньше требуется увлажняющей воды. Стоимость панелей при этом из фашин и геосетки на 30-40% дешевле по сравнению с чисто полимерными панелями.
Предлагаемая система увлажнения и охлаждения вентиляционных панелей птичников обеспечивает эффективное охлаждение и увлажнение приточного теплого и сухого воздуха, и самое главное, обеспечивает создание нормального микроклимата внутри закрытых цехов птичников в летнюю жару. В прохладное и холодное время года система отключается с помощью вентилей (9), панели (5) снимаются, а приточные окна утепляются.
Система увлажнения и охлаждения вентиляционных панелей приточных окон птичников наиболее эффективно может быть использована в закрытых птицефабриках с принудительной (поперечной и продольной) вентиляцией залов, и при крышной и комбинированной схемам вентиляции.
Источники информации
1. Каталог АГРОВЕНТ, стр. 44-45. WWW.т Agrovent.ru. COO.