ОХЛАДИТЕЛЬ ВОЗДУХА ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ

Полезная модель относится к области энергетики, в частности к газотурбинным установкам.
Известные устройства входа воздуха в газотурбинные установки, состоящие из корпуса с фильтром для очистки воздуха (см. Жохов В.Л., Савельев О.В., Тимошевский С.А. Новые воздухоприемные устройства ГТЭ-160 на Калининградской ТЭЦ-2, «Газотурбинные технологии», 2008, №З, с. 34-37).
Недостаток этих установок - существенное снижение мощности ГТУ при высоких температурах воздуха перед устройством подвода воздуха.
Известны устройства подвода воздуха в газотурбинные установки, содержащие охладитель воздуха с трубопроводами подвода и отвода воды и насосом, работающим по принципу испарительного охлаждения воздуха за счет подачи химочищенной воды (см. Жохов В.Л., Ленев С.Н. Низкотемпературные испытания воздушных фильтров. «Газотурбинные технологии», 2018, №1, с. 40-43).
Недостаток этих установок - потеря химочищенной воды в процессе испарения.
Преодоление этих недостатков возможно, если перед устройством подвода воздуха установить охладитель, в котором находится вода с температурой ниже температуры воздуха.
Охладитель воздуха газотурбинной установки содержит устройство входа воздуха с охладителем, трубопроводами подвода и отвода воды, патрубком и насосом, причём трубопровод подвода с насосом и патрубком присоединены сваркой к баку-аккумулятору и к этому баку присоединен теплообменник с воздушным вентилятором.
Устройство охладителя воздуха представлено на рисунках 1, 2. Оно состоит из устройства входа воздуха 1, перед которым расположен охладитель 2, к охладителю присоединяем сваркой трубопровод отвода 7 и подвода 6 воды с насосом 3 патрубком 8 и баком-аккумулятором 4. К баку-аккумулятору присоединен теплообменник 5 с воздушным вентилятором 9 (рис. 1).
Устройство для своей работы использует суточную разность температур воздуха, см. рис. 2. В середине дня, когда температура воздуха максимальна, охлаждающая вода из бака-аккумулятора 4 насосом 3 по трубам подвода 6 и 8 подается на охладитель 2 перед входным устройством 1 и возвращается в бак-аккумулятор по трубопроводу отвода 7, температура воздуха за охладителем понижается, мощность ГТУ растет. Такой режим реализуется в течение нескольких часов, пока температура воды ниже температуры воздуха. В остальное время, когда в соответствии с суточным ходом температуры воздух будет холоднее воды, он вентилятором прокачивается через теплообменник 5 и охлаждает воду в баке-аккумуляторе 4.
Снижение температуры воздуха на входе в ГТУ повышает мощность и КПД этой установки, в чем и заключается положительный эффект от установки охлаждения.