Стандарт МЭК 60364-4-44-2007. Издание 2 электроустановки низкого напряжения. Часть 4-44. Защита в целях безопасности. Защита от искажений напряжения и электромагнитных помех

СТАНДАРТЫ И ДОКУМЕНТЫ МЭК

Л. В. Казанцева

В 2007 году Международной электротехнической комиссией (МЭК) опубликовано 2-е издание Стандарта МЭК 60364-4-44 "Электроустановки низкого напряжения. Часть 4-44. Защита в целях безопасности. Защита от искажений напряжения и электромагнитных помех" ("IEC 60364-4-44 - 2007. Edition 2: Part 4-44: Protection for safety — Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances"), которое отменяет и заменяет предыдущие издания этого Стандарта: 1-е издание 2001 года и издание 1.2 2003 года.

Стандарт состоит из следующих разделов.

Раздел 442. Защита установок низкого напряжения от временных перенапряжений, вызванных замыканиями на землю в установках высокого напряжения и замыканиями в установках низкого напряжения.

Раздел 443. Защита от атмосферных и коммутационных перенапряжений.

Раздел 444. Меры защиты от электромагнитных воздействий.

Раздел 445. Защита от понижения напряжения.

В предыдущем номере журнала изложены основные положения разделов 442 и 443 в сопоста-

влении с действующими российскими стандартами ГОСТ Р 50571.18—2000 и ГОСТ Р 50571.19—2000.

Предлагаемый ниже материал представляет собой изложение с некоторыми сокращениями, но не является дословным переводом требований раздела 444, который до настоящего времени российских аналогов не имеет.

Порядок изложения соответствует стандарту МЭК 60364-4-44 с сохранением нумерации основных пунктов для удобства сопоставления (при необходимости) с оригиналом.

Раздел 444. Меры защиты от электромагнитных воздействий

Содержание раздела 444

444.1 Общие требования

444.2

444.3 Определения

444.4 Подавление электромагнитных воздействий

444.4.1 Источники электромагнитных воздействий

444.4.2 Меры понижения электромагнитных воздействий

444.4 .3 Система TN

444.4.4 Система ^

444.4.5 Система ^

444.4.6 Питание от нескольких источников

444.4.7 Переключение источников питания

444.4.8 Коммуникации, входящие в здание извне

444.4.9 Размещение оборудования в нескольких зданиях

444.4 .10 Установка оборудования в существующем здании

444.4.11 Устройства защиты

444.4.12 Сигнальные кабели

444.5 Заземление и уравнивание потенциалов

444.5.1 Соединение заземляющих электродов

444.5.2 Присоединение входящих сетей к заземляющим устройствам

444.5.3 Различные схемы сетей проводников уравнивания потенциалов и заземляющих проводников

444.5.4 Системы уравнивания потенциалов в многоэтажных зданиях

444.5.5 Проводник функционального заземления

444.5.6 Общественные и промышленные здания с большим объемом оборудования информационных технологий

444.5.7 Заземляющие устройства и уравнивание потенциалов установок оборудования информационных технологий, выполняемые в функциональных целях

444.6 Разделение цепей

444.6.1 Общие требования

444.6.2 Указания по проектированию

444.6.3 Указания по монтажу

444.7 Электропроводки

444.7.1 Общие требования

444.7.2 Указания по проектированию

444.7.3 Указания по монтажу

444.1. Общие требования

Раздел 444 содержит основополагающие рекомендации по уменьшению электромагнитных воздействий на оборудование, чувствительное к электромагнитным помехам.

Токи, возникающие при грозовых разрядах, коммутационных операциях и коротких замыканиях в силовой сети, могут приводить к возникновению перенапряжений и электромагнитных помех в цепях электронного оборудования, предназначенного для обработки и передачи информации. Последствия таких явлений бывают наиболее тяжелыми в условиях, где имеются замкнутые металлические контуры ("петли") большой площади, а также при прокладке по общим трассам силовых, сигнальных и информационных кабелей.

Значения наведенного потенциала зависят от скорости (крутизны) нарастания di/dt тока помехи и от размеров "петли". Большие токи с высоким значением di/dt, протекающие по силовым кабелям, например, пусковые токи двигателей лифтов или токи силовых цепей электроприводов, управляемых полупроводниковыми преобразователями, могут наводить в компьютерных цепях перенапряжения, вызывающие сбои в работе оборудования или его повреждения.

444.3. Определения

Основные определения терминов, используемых в настоящем стандарте, приведены в МЭК 60364-1.

Кроме того, для целей раздела 444 данного стандарта применяются термины и определения, приведенные ниже.

444.3.1

объединенная (связанная) сеть

совокупность соединенных между собой проводящих конструкций, которые обеспечивают "электромагнитный экран" для электронных систем на частотах от постоянного тока до низких радиочастот [ETS 300 253:1995, 3.2.2]

Примечание — Термин "электромагнитный экран" означает любую конструкцию, используемую для изменения направления, блокирования или препятствования прохождению электромагнитной энергии. В общем случае не требуется присоединять объединенную сеть к земле, но в данном стандарте имеется в виду заземленная объединенная сеть.

444.3.2

кольцевой проводник объединенной сети

заземляющая шина в виде кольца ^ 50310:2000, 3.1.3]

Примечание — Обычно кольцевой проводник объединенной сети, являющийся ее частью для улучшения его функций, имеет множественные присоединения к совмещенной системе уравнивания потенциалов.

444.3.3

совмещенная система уравнивания потенциалов

система уравнивания потенциалов, обеспечивающая одновременно защитное уравнивание потенциалов и функциональное уравнивание потенциалов

[МЭК 195-02-25]

444.3.4

уравнивание потенциалов

выполнение электрических соединений между проводящими частями для обеспечения эквипотен-циальности

[МЭК 195-01-10]

444.3.5

сеть заземляющих электродов заземлитель

часть заземляющего устройства, состоящая только из заземляющих электродов и их взаимных соединений

[МЭК 195-02-21]

444.3.6

решетчатая объединенная сеть

объединенная сеть, в которой все объединяемые основания оборудования, стойки, шкафы и, как правило, обратный проводник главной цепи постоянного тока соединены между собой и присоединены в множестве точек к совмещенной системе уравнивания потенциалов и могут иметь форму решетки (сетки) [ETS 300 253:1995, 3.2.2]

Примечание — Решетчатая объединенная сеть усиливает защитные свойства совмещенной системы уравнивания потенциалов.

444.3.7

параллельный заземляющий проводник

заземляющий проводник, присоединенный параллельно экранам сигнальных и/или информа-

ционных кабелей для ограничения тока, протекающего по этим экранам.

Примечание — Определение термина "параллельный заземляющий" проводник, приведенное в данном стандарте, отличается от определения этого термина, имеющегося в МЭК 60050-195 и МЭК 60050-826.

444.4. Подавление электромагнитных воздействий

Предлагаемые ниже меры уменьшения электрических и магнитных воздействий на электрическое и электронное оборудование предназначены для учета при проектировании и при выполнении электромонтажных работ.

Применяемое оборудование должно соответствовать требованиям стандартов на электромагнитную совместимость либо должно быть выполнено в соответствии с требованиями к электромагнитной совместимости стандартов на это оборудование.

444.4.1. Источники электромагнитных воздействий

Оборудование, чувствительное к электромагнитным воздействиям, не должно располагаться вблизи потенциальных источников таких воздействий, к которым относятся коммутационные устройства, электрические двигатели, флюоресцентные светильники, сварочные машины, компьютеры, полупроводниковые выпрямители и преобразователи, преобразователи частоты, лифты, трансформаторы, коммутационные аппараты и силовые распределительные щиты.

444.4.2. Меры понижения электромагнитных воздействий

Для понижения электромагнитных воздействий на чувствительное к таким воздействиям оборудование рекомендуются следующие меры:

1) применение устройств защиты от перенапряжений;

2) присоединение металлических оболочек и экранов кабелей к совмещенной системе уравнивания потенциалов;

3) устранение индуктивных контуров («петель») при помощи прокладки силовых, сигнальных и информационных кабелей по общим трассам;

4) отделение силовых кабелей от сигнальных и информационных кабелей при помощи перегородок и соответствующих расстояний и выполнение их пересечений, по возможности, под прямым углом (см. 444.6.3);

5) применение кабелей с концентрическими проводниками для понижения значений токов, наведенных в защитном проводнике;

6) применение симметричных многожильных кабелей (например, экранированных кабелей, содержащих отдельные защитные проводник) для электрических соединений между преобразователями и двигателями приводов с частотным регулированием;

7) выполнение прокладки сигнальных и информационных кабелей в соответствии с требованиями инструкции изготовителя к электромагнитной совместимости;

8) при наличии системы молниезащиты:

— отделение силовых и сигнальных кабелей от токоотводов системы молниезащиты либо минимальным расстоянием, либо при помощи экранирования.

Минимальное расстояние определяется при проектировании молниезащиты в соответствии со стандартом МЭК 62305-3;

— присоединение металлических оболочек и экранов силовых и сигнальных кабелей к системе уравнивания потенциалов в соответствии с требованиями молниезащиты, приведенными в МЭК 62305-3 и МЭК 62305-4;

9) выполнение мер по ограничению протекания аварийных токов силовой сети по заземленным экранам и жилам сигнальных и информационных кабелей , например, прокладка дополнительного проводника уравнивания потенциалов, параллельного экрану кабеля (см. рис. 1).

Ток повреждения I кэ ..... -

Параллельный проводник

Рис. 1. Прокладка проводника, параллельного экрану для обеспечения присоединения экрана к объединенной системе уравнивания потенциалов

Примечание 1 — Прокладка проводника, параллельного оболочке или экрану сигнального или информационного кабеля, обеспечивает протекание уравнительного тока, значение которого превышает допустимый ток экрана, а также уменьшает площадь контура, связанного с оборудованием, которое присоединено к земле только защитным проводником, и существенно понижает уровень импульсных электромагнитных воздействий при грозовых разрядах; 10) обязательная прокладка параллельного проводника уравнивания потенциалов, если экранированные сигнальные и информационные кабели являются общими для нескольких зданий, электроустановки которых питаются от системы ТТ. (см. рис. 2). Минимальное сечение параллельного проводника должно быть не менее 16 мм2 по меди или эквивалентной проводимости для других металлов. Эквивалентное по проводимости сечение должно иметь размеры, соответствующие МЭК 60364-5-54. Примечание 2 — Если заземленная оболочка (экран) используется в качестве проводника обратного тока сигнальной цепи, может быть применен коаксиальный кабель удвоенного сечения.

Экранированный сигнальный кабель

Рис. 2. Пример прокладки проводника уравнивания потенциалов, замещающего экран или параллельного экрану, в системе ТТ

Примечание 3 — Если владелец (эксплуатирующая организация, оператор) телекоммуникационной сети не дает согласия на присоединение оболочек и/или экранов телекоммуникационных (сигнальных, информационных) кабелей к системе уравнивания потенциалов здания в соответствии с МЭК 60364-4-41, ответственность за последствия опасности, которая может возникнуть из-за этого, возлагается на владельца (эксплуатирующую организацию, оператора) телекоммуникационной сети.

Примечание 4 — Ответственность за устранение проблем, вызванных разностью напряжений на земле в протяженных коммунальных телекоммуникационных сетях, возлагается на организации, эксплуатирующие сеть (операторов сети), которые могут применить другие способы. Примечание 5 — В Нидерландах использование параллельного проводника, соединяющего между собой заземляющие устройства нескольких установок, питающихся по системе ТТ, разрешается только в том случае, если при выходе из строя одного любого УЗО сохраняется эффективность защиты при повреждении в соответствии с МЭК 60364-4-41;

11) сопротивление присоединений в системе уравнивания потенциалов должно быть минимальным

— за счет наикратчайшей длины присоединения и/или

— за счет формы поперечного сечения проводника, обеспечивающей низкое значение индуктивного сопротивления и полного сопротивления на метр длины трассы (например, плетеная косичка с отношением ширины к толщине пять к одному);

12) если для выполнения в здании системы уравнивания потенциалов установки информационного оборудования, имеющего особое значение, применяется шина, она может быть выполнена в виде замкнутого кольца.

Примечание — Этой мере следует отдавать предпочтение в зданиях телекоммуникационной отрасли.

444.4.3. Система TN

В электроустановках зданий, питающихся от коммунальных электрических сетей низкого напряжения, в которых установлено или может быть установлено в дальнейшем большое количество оборудования информационных технологий, не должна применяться система Т^С. Это требование распространяется как на вновь сооружаемые, так и на существующие здания по той причине, что в любой электроустановке, в которой распределение электроэнергии выполняется по системе Т^С, часть рабочих токов и токов повреждения ответвляется через систему уравнивания потенциалов и протекает по металлическим коммуникациям и конструкциям здания, что приводит к возникновению большого количества электромагнитных помех.

Во вновь сооружаемых зданиях, в которых установлено или может быть установлено в дальнейшем большое количество оборудования информационных технологий, начиная от ввода электроэнергии в зда-

ние, должна быть выполнена система TN-S, как показано на рис. 3. В существующих зданиях, электроустановки которых выполнены по системе Т^С и в которых размещено оборудование информационных технологий или предполагается его размещение, система Т^С, начиная от ввода в здание, должна быть заменена системой TN-S в соответствии с рис. 3.

Питающая линия между трансформаторной подстанцией и вводным устройством электроустановки здания может быть четырехпроводной, т.е. система в целом от трансформатора до каждого конечного электроприемника является системой Т^С^.

Проводник уравнивания потенциалов

PE, N L

Оборудование 1

Сигнальные или информационные кабели

Оборудование 2

Питание от коммунальной сети

1) В нормальном режиме работы падение напряжения Ли в РЕ-проводнике отсутствует.

2) Контуры ("петли") ограниченной площади, создаваемые сигнальными или информационными кабелями

Рис.3. Исключение протекания токов нейтрального проводника по конструкциям, присоединенным к системе

уравнивания потенциалов, при помощи применения системы TN-S, начиная от ввода электропитания в здание до конечных (групповых) цепей в здании

Примечание — Эффективность системы TN-S может быть повышена применением УЗО в соответствии с МЭК 62020.

В существующих электроустановках с большим содержанием оборудования информационных технологий, в состав которых входит трансформатор, обслуживаемый владельцем здания, должна быть выполнена система TN-S, начиная от трансформатора, как показано на рис. 4.

Если в существующем здании выполнена система Т^С^ (см. рис. 5), контуры, образуемые сигнальными и информационными кабелями, могут быть устра-

нены

Проводник уравнивания

1) В нормальном режиме работы падение напряжения Ди в РЕ-проводнике отсутствует.

2) Контуры ("петли") ограниченной площади, создаваемые сигнальными или информационными кабелями.

Рис. 4. Исключение протекания токов нейтрального проводника по конструкциям, присоединенным к системе уравнивания потенциалов, при помощи применения системы TN-S, начиная от трансформатора, установленного в одном здании с электроустановкой

— заменой всех цепей сети в здании, выполненных по типу системы Т^С, показанных на рис. 5, цепями, выполненными по типу системы TN-S в соответствии с рис. 3, или

— если выполнение таких изменений невозможно, исключением соединений, выполненных сигнальными и информационными кабелями, между различными частями участка сети, выполненного по системе TN-S.

Примечание —Токи, которые в системе TN-S протекают только по нейтральному проводнику, в системе Т^С^ протекают также по экранам сигнальных кабелей, отрытым проводящим частям и сторонним проводящим частям, например металлоконструкциям здания.

444.4.4. Система ТТ

В системе ТТ необходимо учитывать возможность возникновения перенапряжений между частями, находящимися под напряжением, и открытыми проводящими частями в тех случаях, когда открытые проводящие части различных зданий присоединены к различным заземляющим устройствам.

444.4.5. Система ГГ

Следует учитывать, что при единичном повреждении изоляции между линейным проводником и открытой проводящей частью в трехфазной системе 1Т напряжение между неповрежденным линейным проводником и открытой проводящей частью может достигать уровня линейного напряжения.

1) Падение напряжения Ди в РЕ-проводнике в нормальном режиме работы.

2) Контуры ("петли") ограниченной площади, создаваемые сигнальными или информационными кабелями.

3) Сторонние проводящие части.

Рис. 5. Система в существующей

электроустановке здания

Примечание — Электронное оборудование, питающееся от фазного напряжения и подключаемое непосредственно между линейным проводником и нейтральным проводником, должно выдерживать такие перенапряжения между линейным проводником и открытыми проводящими частями (см.соответствующее требование МЭК 60950-1 на оборудование информационных технологий).

444.4.6. Питание от нескольких источников Система TN

В случае питания электроустановки от нескольких источников в системе TN нейтральные точки всех источников по соображениям электромагнитной совместимости должны быть соединены между собой изолированным проводником, присоединенным к одному общему для всех источников заземляющему устройству, расположенному посередине между источниками.

Примечание — При заземлении каждого источника питания при помощи своего отдельного заземляющего устройства токи в нейтральном проводнике могут протекать в обратном направлении к соответствующей нейтральной точке не только по нейтральному проводнику, но также и по защитному проводнику, как показано на рис. 6. При этом сумма частичных (парциальных) токов в установке уже не будет равна нулю, в связи с чем возникают паразитные (блуждающие) элек-

1-й

источник питания

Электроустановка

-ЛПЛ___

~г>г>г\____

-ГА^---

2-й источник питания

____

____rwv'

Строение —Ц- проводящие части

Рис. 6. Пример недопустимого повторного заземления PEN - поводника при питании системы TN от нескольких источников

тромагнитные поля, аналогичные создаваемым одножильными кабелями в цепях переменного тока. Аналогичные поля создаются также токами гармоник, но эти поля затухают быстрее, чем поля, возникающие под воздействием основного тока.

n-й источник питания

2-й источник питания

1 **1 Л / /

1-й источник 1 питания

-

Заземление нейтральных

Ч _ .....>"

Открытые проводящие части

Электроустановка

точек источников питания

Рис. 7. Заземление нейтральных точек всех источников в одной и той же точке при питании системы Т N от нескольких источников

4) дополнительное (повторное) заземление РЕ-проводника в электроустановке может быть выполнено.

Система ТТ

В случае питания электроустановки от нескольких источников в системе TТ нейтральные точки всех источников питания так же, как и в системе TN, должны быть соединены между собой изолированным проводником, присоединенным к одному общему для всех источников заземляющему устройству, расположенному посередине между источниками. Для системы ТТ также должны быть выполнены требования п.п.1 — 3, приведенные выше для системы TN.

444.4.7. Переключение источников питания

В системах TN переключение питания с одного источника на другой (например, резервный) должно выполняться при помощи коммутационного устройства, переключающего одновременно линейные проводники и нейтральный проводник, если он имеется в электроустановке, т.е. четырехполюсным переключателем (см. рисунки 8, 9, 10).

Питание от 1-го источника

от 2-го источника

Питание

Li  L3

-F-

L1

L3

м

i

-\-\Л к.

Электроприемник

Как следует из рис. 7:

1) заземление нейтральной точки непосредственно рядом с источником питания не допускается ни для одного источника;

2) проводник, соединяющий нейтральные точки всех трансформаторов или всех генераторов, должен быть изолированным. Этот проводник является PEN-проводником и может быть именно так и обозначен, однако электроприемники не должны присоединяться к нему непосредственно, о чем должны быть выполнены предупреждающие надписи, прикрепленные к проводнику или установленные рядом с ним;

3) присоединение РЕ-проводника электроустановки к PEN-проводнику, соединяющему нейтральные точки источников питания между собой, должно быть выполнено в одной единственной точке, которая должна находиться внутри главного распределительного щита;

Рис. 8. Переключение питания в 3-фазной цепи на резервный источник при помощи 4-полюсного переключателя

Сумма токов одного многожильного силового кабеля в цепи переменного тока всегда должна быть равна нулю. При переключении, показанном на рис. 8, исключается возникновение электромагнитных полей, создаваемых блуждающими токами в главной цепи, т.к. при этом разность токов линейных проводников протекает только по нейтралному проводнику той цепи, на которую переключается питание электроустановки. Токи 3-й гармоники (150 Гц) линейных проводников добавляются к току нейтрального проводника с углом сдвига фаз, соответствующим углу сдвига фаз основного тока.

При переключении на резервный источник питания в трехфазной сети с нейтральным проводником при помощи трехполюсного переключателя, как

питаться по системе c заземлением по типу Щ при питании от основного источника питания тип заземления переключаемой электроустановки или ее части будет соответствовать типу заземления системы основного источника. 444.4.8. Коммуникации, входящие в здание извне Металлические трубопроводы, например, трубы водо- и газоснабжения и центрального отопления, кабели питания электроэнергией и сигнальные кабели предпочтительно должны входить в здание в одном и том же месте, т.к. в этом случае в точке ввода разность потенциалов между различными коммуникациями практически равна нулю. Металлические трубы и металлическая броня кабелей должны быть присоединены к главной заземляющей шине при помощи проводников, имеющих минимальное сопротивление (см. рис. 11).

Рис. 9. Переключение питания в 3-фазной цепи на резервный источник при помощи 3-полюсного переключателя

видно из рис. 9, по нейтральному проводнику системы протекают нежелательные токи, создающие электромагнитные поля, которые, в свою очередь, являются источником возникновения электромагнитных помех.

I — N -Л РЕ-^-

П"

[]

£

М

АБП

К

О

Электроприемник

Электроприемник

Телефонные кабели

Электрические питающие кабели

Фундаментальный заземлитель

Кабель от антенны

ГЗШ

Рис. 10. Переключение питания в однофазной цепи на резервный источник при помощи 2-х полюсного переключателя

Примечание — Заземление вторичной цепи агрегата бесперебойного питания (АБП) не является обязательным. При переключении питания электроустановки или ее части на АБП она будет

Трубы водоснабжения, газоснабжения, центрального отопления, канализации

ГЗШ - главная заземляющая шина;

I - наведенный ток

Рис. 11. Пример ввода в здание электрических кабелей и металлических труб:

Взаимное соединение коммуникаций должно быть согласовано с организациями, ответственными за их надежность и безопасность.

Закрытые пустоты и ниши здания, в которых размещено электрическое оборудование, по соображениям электромагнитной совместимости должны использоваться только для электрического и электронного оборудования (например, для устройств мониторинга, управления, защиты и соединительных устройств), для обслуживания которого должен быть обеспечен доступ.

444.4.9. Размещение оборудования в нескольких зданиях

Если различные здания имеют отдельные системы уравнивания потенциалов, для связи между ними должны быть использованы волоконно-оптические кабели или перемычки, не имеющие металлических частей, либо для передачи сигнальных и информационных данных должны быть использованы другие непроводящие системы или устройства, например, микроволновые сигнальные разделительные трансформаторы в соответствии с МЭК 61558-2-1, МЭК 61558-2-4, МЭК 61558-2-6, МЭК 61558-2-15 и МЭК 60950-1.

Примечание 1 — Защита от воздействия на людей разности потенциалов Земли в протяженных коммунальных телекоммуникационных сетях относится к ответственности организаций, эксплуатирующих эти сети, которые могут использовать другие способы защиты. Примечание 2 — В случае непроводящих способов передачи информационных сигналов прокладка параллельного (шунтирующего ) проводника не требуется.

444.4.10. Установка оборудования в существующем здании

Если проблемы, связанные с электромагнитными воздействиями, возникают в электроустановках существующих зданий, для уменьшения воздействий могут быть применены установка в сигнальных и информационных цепях волоконно-оптических перемычек, не имеющих металлических частей, а также меры, показанные на рис. 12.

На рисунке 12 представлены следующие меры защиты от электромагнитных воздействий, которые могут потребоваться в существующей электроустановке:

1) ввод в одном месте входящих в здание извне кабелей и металлических трубопроводов;

2) совместная прокладка силовых, сигнальных и информационных кабелей с необходимым их разделением и исключением замкнутых контуров («петель»);

3) применение проводников кратчайшей длины для присоединения к системе уравнивания потен-

циалов и прокладка заземленного параллельного кабелю проводника, шунтирующего экран кабеля;

4) применение экранированных кабелей или кабелей со скрученными парами в сигнальных и информационных цепях;

5) исключение системы TN-C ниже точки ввода электропитания в здание;

6) применение разделительных трансформаторов в соответствии с МЭК 61558-2-1 или МЭК 61558-2-4, или МЭК 61558-2-6, или МЭК 61558-2-15. Вторичная обмотка таких трансформаторов должна предпочтительно иметь соединение по типу TN-S, однако при наличии специальных требований соединение вторичной обмотки может быть выполнено по типу

7) выполнение дополнительных горизонтальных систем уравнивания потенциалов, например на каждом этаже;

8) использование оборудования класса II.

444.4.11. Защитные устройства

Во избежание ложных срабатываний при высоких значениях переходных токов следует выбирать защитные устройства с соответствующими характеристиками, например, с выдержкой времени или фильтром.

444.4.12. Сигнальные кабели

.В качестве сигнальных кабелей следует применять экранированные кабели или кабели со скрученными парами.

Проводник функционального заземления (если необходим) применяемый и присоединяемый по указаниям оператора

:| Устройство защиты от перенапряжений

Рис. 12. Примеры мер защиты от электромагнитных воздействий в существующей электроустановке здания

ЙШШШШ'