КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ

Полезная модель относится к кабельной технике, а именно к конструкциям кабелей силовых с пластмассовой изоляцией и оболочкой, предназначенных для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках при переменном напряжении 660 В и 1000 В частотой до 100 Гц.
Известны силовые кабели, не распространяющие горение марки ВВГнг-LS, имеющие токопроводящие жилы, изоляцию и оболочку из поливинилхлоридных композиций, пониженной пожарной опасности ("Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ" ГОСТ Р 53769-2010).
Такие кабели, не распространяют горение при испытании по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22, удовлетворяют требованиям ГОСТ Р 53315-2009 по дымовыделению при испытании по ГОСТ Р МЭК 61034-2, однако показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении полимерных материалов таких кабелей характеризуется значением массовой доли хлористого водорода, выделяющегося при горении до 140-150 мг/г.
Поставленная задача заключалась в подборе материалов изоляции, внутренней и наружной оболочек силовых кабелей, способных обеспечить не распространение горения кабелей при групповой прокладке с объемом горючей массы 7 л/м, снижение светопроницаемости при горении и тлении не более 50%, при одновременном соответствии требованиям по массовой доле хлористого водорода в составе дымообразных продуктов горения не более 100 мг/г.
Технический результат заключается в создании силовых кабелей, не распространяющих горения кабелей при групповой прокладке, с низким дымовыделением при горении и тлении и с низким выделением хлористого водорода при горении.
.
.
Технический результат достигается тем, что в кабеле силовом, содержащем, по крайней мере, одну токопроводящую жилу с изоляцией и наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, изоляция выполнена из экструдированного поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с кислородным индексом не менее 32 с максимальной удельной оптической плотностью дыма при горении и тлении (Дмакс) не более 150 и с массовой долей хлористого водорода, выделяющегося при горении, не более 120 мг/г, наружная оболочка выполнена из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с кислородным индексом не менее 35, с максимальной удельной оптической плотностью дыма при горении и тлении (Дмакс) не более 150 и с массовой долей хлористого водорода, выделяющегося при горении, не более 100 мг/г.
.
Кабель может также дополнительно содержать поверх изолированной жилы или поверх, скрученных в сердечник, изолированных жил внутреннюю эксрудированную оболочку из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с кислородным индексом не менее 40, с максимальной удельной оптической плотностью дыма при горении и тлении (Дмакс) не более 120 и с массовой долей хлористого водорода, выделяющегося при горении, не более 50 мг/г.
Кабель может содержать изоляцию, выполненную из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности марки Лоусгран 1110 или Элигран 1110, наружную оболочку из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности марки Лоусгран 2110 или Элигран 2110, и внутреннюю оболочку из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности марки Лоусгран 3110 или Элигран 3110.
Кабель может также дополнительно содержать поверх внутренней оболочки экран из медных лент или медных проволок.
Кабель может также дополнительно содержать поверх внутренней оболочки броню из двух стальных оцинкованных лент, наложенных с перекрытием, или из стальных проволок или проволок из алюминия или алюминиевого сплава.
Полезная модель поясняется чертежом (фиг.1), на котором показан кабель силовой в разрезе.
.
.
.
Кабель силовой содержит токопроводящие жилы 1, изоляцию 2 из экструдированного поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с кислородным индексом не менее 32 с максимальной удельной оптической плотностью дыма при горении и тлении (Дмакс) не более 150 и с массовой долей хлористого водорода, выделяющегося при горении, не более 120 мг/г, изолированные жилы многожильных кабелей скручены в сердечник, внутреннюю экструдированную оболочку 3 из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с кислородным индексом не менее 40, с максимальной удельной оптической плотностью дыма при горении и тлении (Дмакс) не более 120 и с массовой долей хлористого водорода, выделяющегося при горении, не более 50 мг/г, экран 4 из медных лент или медных проволок и наружную оболочку 5 из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с кислородным индексом не менее 35, с максимальной удельной оптической плотностью дыма при горении и тлении (Дмакс) не более 150 и с массовой долей хлористого водорода, выделяющегося при горении, не более 100 мг/г.
Кабель силовой может также содержать поверх внутренней экструдированной оболочки броню 6 из двух стальных оцинкованных лент, наложенных с перекрытием, или из стальных проволок или проволок из алюминия или алюминиевого сплава.
Далее приводятся сведения, подтверждающие возможность осуществления полезной модели.
.
В качестве материала изоляции 2 кабеля использован поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности с кислородным индексом не менее 32 с максимальной удельной оптической плотностью дыма при горении и тлении (Дмакс) не более 150 и с массовой долей хлористого водорода, выделяющегося при горении, не более 120 мг/г, например, марки Лоусгран 1110 или Элигран 1110.
.
В качестве материала внутренней оболочки 3 кабеля использован поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности с кислородным индексом не менее 40, с максимальной удельной оптической плотностью дыма при горении и тлении (Дмакс) не более 120 и с массовой долей хлористого водорода, выделяющегося при горении, не более 50 мг/г, например, марки Лоусгран 3110 или Элигран 3110.
.
В качестве материала наружной 5 оболочки кабеля использован поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности с кислородным индексом не менее 35, с максимальной удельной оптической плотностью дыма при горении и тлении (Дмакс) не более 150 и с массовой долей хлористого водорода, выделяющегося при горении, не более 100 мг/г, например, марки Лоусгран 2110 или Элигран 2110.
Примененные для изготовления предлагаемого кабеля поливинилхлоридные композиции выпускаются промышленно и широко применяется при изготовлении кабелей.
Токопроводящие жилы 1 изготавливают из медной проволоки традиционной для электрических кабелей, скрутку элементов кабеля производят на обычном крутильном оборудовании.
Изоляцию 2, внутреннюю 3 и наружную оболочки 5 накладывают на экструзионном оборудовании.
Наложение экрана 4 из медных лент или медных проволок осуществляют на известном оборудовании, традиционно применяемом в кабельной промышленности.
Наложение брони 6 из стальной оцинкованной ленты производиться на бронировочных машинах, традиционно применяемых в кабельной промышленности.
Образцы предлагаемых кабелей, были испытаны на нераспространение горения при расположении пучком по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005, на дымообразование при горении и тлении по ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005, на количество выделяемых газов галогеновых кислот при горении материалов конструкции кабелей по ГОСТ Р МЭК 60754-1-99.
Результаты приведенные в таблице.
Наименование характеристики
Технические требования
Кабельное изделие
Известный кабель
Предлагаемый кабель
по пп.1, 2, 5
по пп.3-5
Соответствие кабелей требованиям пожарной безопасности:
- нераспространение горения по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005, категория А
Длина обугленной части не более 2,5 м
1,9 м Соответствует
1,1 м Соответствует
1,0 м Соответствует
- дымовыделение при горении и тлении по ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005, сохранение светопроницаемости
Сохранение светопроницаемости не менее 50%
51% Соответствует
61% Соответствует
63% Соответствует
- массовая доля хлористого водорода, выделяющаяся при горении
Не более 100 мг/г
150 мг/г Не соответствует
96 мг/г Соответствует
98 мг/г Соответствует