УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЕЙ

Полезная модель относится к области электротехники, а именно к системе электроснабжения, и предназначена для поиска и определения места повреждения изоляции силовых кабелей напряжением до 6 кВ в подземных выработках и на поверхности угольных и горнорудных предприятий.
Известно устройство для проверки импульсным повышенным напряжением электрической прочности кабеля, содержащее источник питания, накопительный конденсатор и кнопку, включенных в первичную цепь повышающего импульсного трансформатора, вторичная цепь которого подключена к жилам испытываемого кабеля. Устройство снабжено также индикатором величины амплитуды импульсного испытательного напряжения и пробоя изоляции в кабеле (патент на ПМ №61435, опубликовано 27.02.2007 г, Бюл. №8).
Существенным недостатком известного устройства является техническая сложность установления места пробоя изоляции непосредственно на трассе поврежденного кабеля.
Техническим результатом предлагаемой полезной модели является поиск и определение места повреждения изоляции непосредственно на трассе проложенной кабельной линии.
Сущность полезной модели поясняется чертежами, где на фиг. 1 показан общий вид, а на фиг. 2 показана принципиальная электрическая схема предлагаемого устройства.
Устройство для поиска и определения места повреждения изоляции в кабельной линии, искатель ИПК, состоит из корпуса 1, в котором расположены электрические элементы, крышки 2, соединенной с корпусом с помощью винтов. На передней стороне корпуса расположены тумблер для включения питания 3, индикатор включения питания 4, индикатор пробоя 5 и ручка настройки чувствительности 6. Дно корпуса выполнено вогнутым для удобного расположения искателя на кабельной линии.
Электрическая схема устройства ИПК (см. фиг. 2) содержит индукционный датчик D, к обмотке которого подключены фильтр высокой частоты в виде конденсатора С1, ограничительные диоды VD от несанкционированных перенапряжений в кабельной линии и компаратор ДА с источником питания от батареи GB и регулируемым делителем опорного напряжения из резисторов R1 и R2. Выход компаратора ДА присоединен через резистор R3 и конденсатор С2 на вход тиристора VT, коммутирующий индикатор HL1 пробоя изоляции в зоне кабельной линии за местом установки искателя ИПК. Включение напряжения в устройстве ИПК осуществляется переключателем SA от батареи GB и сигнализируется индикатором HL2.
Ниже приведено описание работы устройства.
После испытания кабельной линии импульсным повышенным напряжением и установления пробоя изоляции известным аппаратом АШИК, приступают к поиску и определению места повреждения кабеля непосредственно на трассе кабельной линии с помощью предложенного устройства ИПК. Для этого, на оболочку кабеля накладывают искатель ИПК, тумблером SA включают питание его схемы, срабатывает индикатор HL2. В кабель с поврежденной изоляцией подается импульсное повышенное напряжение от аппарата АШИК. Срабатывание индикатора HL1 указывает на повреждение изоляции кабеля между свободным его концом и местом наложения искателя ИПК. Для уточнения места повреждения необходимо искатель переместить по кабелю к свободному концу кабеля и вновь произвести подачу импульсного напряжения. Если индикатор HL1 не сработает, это свидетельствует об отсутствии повреждения изоляции кабеля за местом наложения искателя.
Сброс сигнала индикаторов HL1 и HL2, осуществляется тумблером SA.
При поиске места повреждения изоляции в протяженных кабельных линиях рекомендуется использовать два и более искателей ИПК.
Все элементы искателя ИПК размещены в металлическом корпусе, залиты эпоксидной смолой, не подлежат ремонту. Искатель ИПК выполнен в искробезопасном исполнении. Вскрытие искателя ИПК и замена батареи GB (элемент «Крона» 9В) в шахте запрещены, выполняются только на поверхности.
-4
Следует отметить, что при подаче импульсного испытательного напряжения до 30 кВ с фронтом импульса не менее 10 с искателем ИПК эффективно выявляются все виды повреждений изоляции в шахтных кабельных линиях протяженностью до 1-2 км, при этом волновые процессы не возникают, не возникают процессы затухания и отражения импульсного напряжения по всей длине кабеля. Кроме того, параллельно-встречное подключение диодов VD к обмотке индукционного датчика D исключает подачу на вход компаратора DA напряжения свыше 0,4-0,5 В при любых несанкционированных перенапряжениях в кабельных линиях и тем самым обеспечивает надежность работы искателя ИПК, а непосредственное включение обмотки индукционного датчика D на вход компаратора DA (без диодов или других элементов) обеспечивает более высокую чувствительность и срабатывание при любых видах повреждений изоляции, особенно в протяженных бронированных кабельных линиях в угольных шахтах, опасных по взрыву газ и угольной пыли.