КАБЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ

Полезная модель относится к кабельной технике, а именно к конструкциям кабелей контрольных малогабаритных с пластмассовой изоляцией и оболочкой, предназначенных для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных электротехнических установках при переменном напряжении 1000 В частотой до 200 кГц и постоянном напряжении до 1500 В при температуре окружающей среды от минус 30°С до плюс 50°С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре плюс 35°С.
Известны кабели контрольные малогабаритные марки КМПВнг-LS, имеющие медные токопроводящие жилы, изоляцию из полиэтилена и оболочку из поливинилхлоридного пластиката (Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо-газовыделением ТУ 16. К71-310-2002).
Однако такие кабели не удовлетворяют требованиям по огнестойкости.
Поставленная задача заключалась в разработке конструкции кабеля контрольного малогабаритного, нераспространяющего горения при прокладке кабеля в пучках и огнестойкого.
14
8
Технический результат достигается тем, что кабель контрольный малагабаритный, содержащий скрученные изолированные токопроводящие медные жилы с пластмассовой изоляцией и с пластмассовой оболочкой, содержит поверх каждой токопроводящей жилы термический барьер, выполненный из экструдированной композиции на основе синтетического каучука, не содержащей галогенов, с кислородным индексом не менее 80 и удельным электрическим сопротивлением при 20°С не менее 1·10 Ом·см при 750°С - не менее 1·10 Ом·см, образующей при температуре 700-800°С керамический слой, радиальная толщина (а) термического барьера определена соотношением 0,2≤а≤0,5 мм, изоляция выполнена из экструдированной сшитой полимерной композиции на основе полиолефина, не содержащей галогенов, с кислородным индексом не менее 30 или из термопластичной полимерной композиции на основе полиолефина, не содержащей галогенов, с кислородным индексов не менее 30 и оболочка выполнена из экструдированной термопластичной полимерной композиции, не содержащей галогенов, с кислородным индексом не менее 45.
Кабель может также содержать поверх оболочки экран, выполненный в виде оплетки или повива из медных луженых проволок.
Кабель может также содержать экран, выполненный в виде оплетки или повива из медных проволок и расположенный поверх изоляции жил.
Кабель может также содержать изолированные жилы, скрученные в пары, поверх которых дополнительно наложен экран, выполненный в виде оплетки или повива из медных проволок.
Кабель может также содержать поверх общего экрана защитную оболочку, выполненную из экструдированной термопластичной полимерной композиции, не содержащей галогенов, с кислородным индексом не менее 45.
Полезная модель поясняется чертежом, на котором показан кабель контрольный малогабаритный в разрезе.
14
8
Кабель контрольный малогабаритный содержит медные токопроводящие жилы 1, на каждой из которых имеется термический барьер 2, выполненный из экструдированной композиции на основе синтетического каучука, не содержащей галогенов, с кислородным индексом не менее 80 и удельным электрическим сопротивлением при 20°С не менее 1·10 Ом·см и при 750°С - не менее 1·10 Ом·см, образующей при температуре 700-800°С керамический слой, изоляцию 3 из экструдированной сшитой полимерной композиции на основе полиолефина, не содержащей галогенов, с кислородным индексом не менее 30 или из термопластичной полимерной композиции на основе полиолефина, не содержащей галогенов, с кислородным индексов не менее 30, изолированные жилы скручены в сердечник, поверх которого наложена оболочка 4, выполненная из экструдированной термопластичной полимерной композиции, не содержащей галогенов, с кислородным индексом не менее 45. поверх оболочки экран 5, выполненный в виде оплетки или повива из медных луженых проволок, экран 6, выполненный в виде оплетки или повива из медных проволок и расположенный поверх изоляции жил или жил, скрученных в пары, поверх общего экрана защитную оболочку 7, выполненную из экструдированной термопластичной полимерной композиции, не содержащей галогенов, с кислородным индексом не менее 45.
Далее приводятся сведения, подтверждающие возможность осуществления полезной модели.
В качестве материала изоляции 3 кабеля использована экструдируемая сшитая полимерная композиция на основе полиолефина, не содержащая галогенов, с кислородным индексом не менее 30 или термопластичная полимерная композиция на основе полиолефина, не содержащая галогенов, с кислородным индексов не менее 30.
В качестве материала оболочек 4 и 7 кабеля использована экструдируемая термопластичная полимерная композиция, не содержащая галогенов, с кислородным индексом не менее 45.
В качестве материала термического барьера 2 кабеля использована композиция на основе синтетического каучука, не содержащая галогенов, с кислородным индексом не менее 80.
Примененные для изготовления предлагаемого кабеля полимерные композиции, не содержащие галогенов, выпускаются промышленно.
Токопроводящие жилы 1 изготавливают из медной проволоки, традиционной для электрических кабелей, скрутку элементов кабеля производят на обычном крутильном оборудовании.
Термический барьер 2, изоляцию 3 и оболочки 4 и 7 накладывают на экструзионном оборудовании,
Наложение экрана 5 и 6 из медной луженой проволоки осуществляют на известном оборудовании, традиционно применяемом в кабельной промышленности.
Наложения ленты из полиимидной, полиамидной или полиэтилентерефталатной пленки осуществляют на известном оборудовании, традиционно применяемом в кабельной промышленности.
Образцы предлагаемого кабеля контрольного малогабаритного изготовленные с использованием материалов, обладающих кислородными индексами и удельным электрическим сопротивлением в заявленном диапазоне значений, были испытаны на нераспространение горения при расположении пучком по ГОСТ Р МЭК 332-3-96 и на огнестойкость по МЭК 60331.
Результаты приведены в таблице.
Характеристики кабелей
Наименование
Технические
Кабельное изделие
характеристики
требования
Известный кабель
Предлагаемый кабель по пп.1-6
Соответствие кабелей требованиям пожарной безопасности:
- нераспространение горения по ГОСТ Р МЭК 332-3-96, категория А
Длина выгоревшего участка не более 2,5 м
1,5 м, соответствует
1,5 м, соответствует
- огнестойкость по ГОСТ Р МЭК 60331
сохранение работоспособности в условиях воздействия открытого пламени не менее 90 мин.
не более 5 мин., не соответствует
более 90 мин., соответствует