КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С НИЗКОЙ ТОКСИЧНОСТЬЮ

Полезная модель относится к области электротехники, а именно к кабелям электрическим, предназначенным для передачи и распределения электрической энергии при стационарной и нестационарной прокладке и для присоединения электротехнического оборудования к источникам электрической энергии на номинальное переменное напряжение до 1 кВ частотой до 100 Гц.
Известен кабель электрический, содержащий по крайней мере одну медную токопроводящую жилу, изоляцию и наружную оболочку, выполненную из безгалогенной полимерной композиции (ГОСТ Р 53769-2010).
Однако этот кабель не обеспечивает низкого уровня токсичности продуктов горения.
Постановка задачи состояла в разработке конструкции кабеля с низким уровнем токсичности продуктов горения.
Технический результат, достигается тем, что в кабеле электрическом, содержащем, по крайней мере, одну медную токопроводящую жилу в изоляции из полимерного материала и наружную оболочку из полимерного материала, в качестве материала изоляции использована кремнийорганическая резина марки Пентасил-2782 LTx или поливинилхлоридный пластикат марки ППИ 15-32 (НТ) БП или VP FI 30 LTx, а в качестве материала оболочки кремнийорганическая резина марки Пентасил-2782 LTx, или поливинилхлоридный пластикат марки, выбранной из группы: ППО 15-35 (НТ) БП, VP FM 32 LTx, VP FM 35 LTx.
Кабель может быть дополнительно снабжен внутренней оболочкой, выполненной из поливинилхлоридного пластиката марки ППВ-35 (НТ) БП или VP FB 30 LTx или VP FB 35 LTx.
Кабель может также содержать экран, выполненный из медных проволок или лент. При этом экран может быть расположен поверх изоляции одножильного кабеля или поверх внутренней оболочки.
Поверх внутренней оболочки может быть расположена броня из стальных лент или проволок.
При любом из вышеназванных вариантов выполнения кабель может быть снабжен термическим барьером в виде обмотки из одной или двух стеклослюдосодержащих лент, наложенным на каждую токопроводящую жилу. В этом варианте выполнения кабель дополнительно обладает огнестойкостью.
Полезная модель иллюстрируется чертежом, на котором кабель показан в разрезе.
Кабель содержит токопроводящие жилы 1, наложенный на каждую их них термический барьер 2 и изоляцию 3, внутреннюю оболочку 4, наружную оболочку 5. Кабель может также содержать экран 6 или броню 7 поверх внутренней оболочки.
Так кремнийорганическая резина марки Пентасил-2782 LTx выпускается по ТУ 2512-272-40245042-2012 изготовитель ООО «Пента-91» (Россия).
Поливинилхлоридный пластикат марки ПЛИ 15-32 (НТ) БП, ППО 15-35 (НТ) БП или ППВ-35 (НТ) БП выпускается по ТУ 2246-014-79658004-2012 изготовитель ООО «Башпласт» (Россия).
Поливинилхлоридный пластикат марки VP FI 30 LTx, VP FM 32 LTx, VP FM 35 LTx, VP FB 30 LTx или VP FB 35 LTX выпускается по ТУ2246-034-57764510-2014 изготовитель ООО «Вестпласт» (Россия).
Все вышеназванные полимерные материалы, используемые для изоляции, внутренней и внешней оболочек соответствуют технической документации на них. В конструкции кабеля могут быть использованы известные отечественные и зарубежные марки стеклослюдосодержащей ленты, например, марки Chhaperia СР25G ф. Chhaperia International Company (Индия).
Кабель изготавливают по традиционной технологии, которая сводиться к следующему.
Токопроводящие жилы изготавливают на волочильном и, при необходимости, на крутильном оборудовании, стеклослюдосодержащую ленту 2 наносят на жилу 1 на обмоточной машине, изоляцию 3, внутреннюю 4 и наружную оболочку 5 накладывают на промышленном экструзионном оборудовании. Наложение экрана 6 и брони 7 осуществляют на известном оборудовании, применяемом в кабельной технике.
3
Испытания образцов кабеля показали соответствие их характеристик техническим требованиям пожарной безопасности, а именно, по токсичности продуктов горения (ГОСТ 12.1.044-89, ПТПМ 1, эквивалентный показатель токсичности продуктов горения 130-240 г/м), по нераспространению горения (ГОСТ IEC 60332-3-22-2011, категория А), дымовыделению при горении и тлении (ГОСТ IEC 61034-2-2011, ПД 2), массовой доли газов галогенных кислот, выделяющегося при горении (ГОСТ IEC 60754-1-2011), степени кислотности выделяемых газов измерением pH и удельной проводимости (ГОСТ IEC 60754-2-2011).
Результаты испытаний показали, что предлагаемый кабель соответствует техническим требованиям пожарной безопасности, изложенным в вышеуказанных стандартах.
Таким образом, технический результат заключается в повышении безопасности кабеля при эксплуатации в условиях пожара.