СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Система пожаротушения
Полезная модель относится к области ножаротушения и может быть использована при ликвидации пожаров на сложных технологических объектах.
Известна система пожаротушения, содержащая блок датчиков сигнала пожара, по крайней мере, три огнетушителя с запорнопусковыми клапанами, соединенные через трубопроводы, по крайней мере, с двумя коллекторами, при этом оба коллектора снабжены форсунками с мембранами (см., например, А.Н. Баратов, Е.Н. Иванов «Пожаротушение на предприятиях химической и нефтеперерабатываюш;ей промышленности. М., Химия, 1979 г., С.295).
Однако известная система имеет недостаточную эффективность тушения пожара.
Техническим результатом полезной модели является повышение эффективности пожаротушения, сокращение времени тушения путем более равномерного распределения ОТС по объекту.
Указанный технический результат достигается тем, что в систему пожаротушения, содержащую блок датчиков сигнала пожара, по крайней мере, три огнетушителя с запорно-пусковыми клапанами, соединенные через трубопроводы, по крайней мере, с двумя коллекторами, при этом оба коллектора снабжены форсунками с мембранами, введены контроллер, датчик давления огнетушащего состава, установленный в трубопроводе, соединенным с первым коллектором, блок определения направления и силы воздушного потока, при этом на втором коллекторе установлен привод, причем первый, второй и третий входы
г ,ro . о о 10 4  г 6
А62С35/00
контроллера соединены соответственно с выходами блока датчиков пожарной сигнализации, датчика давления огнетушащего состава в трубопроводе и блока определения направления и силы воздушного потока, а первый выход контроллера одновременно подключен к управляющим входам запорно-пусковых клапанов первого и второго огнетушителей, второй выход контроллера соединен с управляюп1;им входом привода, при этом третий выход контроллера подключен к управляюш;ему входу запорно-пускового клапана третьего огнетушителя, а выходы первого и второго огнетушителей с соответствуюш;ими запорно-пусковыми клапанами одновременно через трубопроводы соединены со входом первого коллектора, выход третьего огнетушителя с соответствуюш;им запорнопусковым клапаном через трубопровод соединен со входом второго коллектора.
На чертеже представлена функциональная схема устройства, где: блок датчиков сигнала пожара - 1, контроллер - 2, первый, второй и третий запорно-пусковые клапаны - 3.1, 3.2 и 3.3, первый, второй и третий огнетушители - 4.1, 4.2 и 4.3, первый, второй, третий трубопроводы - 5.1, 5.2, 5.3, первый коллектор (прямого впрыска) - 6, первые форсунки - 7.1...7.К, первые мембраны 8.1.. .8.К, где число К зависит от размера первого коллектора, датчик давления ОТС - 9, блок определения направления и силы воздушного потока - 10, второй коллектор (обратного впрыска) - 11, вторые форсунки - 12.1...12.N, вторые мембраны - 13.1...13.N, где число N зависит от размера второго коллектора, привод - 14. Система пожаротушения работает следуюш;им образом: В зашиш;аемом объеме устанавливают блоки датчиков сигнала пожара 1, контролируюш;ие обстановку по разным признакам и
ориентированные на наблюдение за некоторой конкретной зоной защищаемого объема, которых может быть, по крайней мере, один.
С выхода блока датчиков сигнала пожара 1 сигнал поступает на первый вход контроллера 2. В контроллера 2 по заранее сформулированным условиям принимается решение о пожарной ситуации. Например, если зона объема контролируется пятью разными датчиками и, например, три из них передали в контроллер 2 сигнал обнаружения пожарной ситуации, то в контроллере 2 вырабатывается сигнал обнаружения пожарной ситуации и на его первом выходе формируется сигнал включения первой очереди системы пожаротушения, который одновременно поступает на управляющие входы запорно-пусковых клапанов 3.1 и 3.2 огнетушителей 4.1 и 4.2, из которых ОТС по трубопроводам 5.1, 5.2 и 5.3 поступает в первый коллектор 6, ориентированный на тушение пожара в данной зоне, снабженный первыми форсз ками 7Л...7К, в которых установлены первые мембраны 8.1...8.К, рассчитанные на заранее определенное давление Рпор , при превышении которого происходит их разрушение. Используемый в системе ОТС должен иметь точку кипения до давления ниже Рпор- В этом случае при превышении рабочего давления в системе Рраб указанного порогового давления  осуществляется концентрированный импульсный впрыск ОТС в заш 1щаемое пространство в отличие от используемых экстенсивных способов подачи ОТС.
В результате за счет создания гидравлического удара создается значительно более высокая концентрация ОТС в начальный момент пожаротушения, существенно превышающее по величине требуемое значение, что естественно способствует более интенсивному подавлению очага возгорания именно в начальной стадии процесса.
Датчик 9 контролирует поступление ОТС в зону пожара и в случае его поступления на его выходе формируется электрический сигнал, который подается на второй вход контроллера 2 и тем самым разрешает включение системы обратного впрыска.
Известно, что наличие воздуха (кислорода) является одним из основных элементов, способствующих развитию пожарной ситуации. Для снижения вредного влияния воздушных потоков в защищаемом объеме устанавливается блок определения направления и силы воздушного потока 10, в качестве которого может быть использован, например, анеморумбометр. Данные о направлении и силе возд)Ш1ного потока постзшают на третий вход контроллера 2. В контроллере производится вычисление необходимых смещений для юстировки коллектора обратного впрыска 11, снабженного вторыми форсунками 12.1...12.N, и вторыми мембранами 13.1...13.N, где N зависит от размера второго коллектора обратного впрыска 11, соответствующие сигналы с его второго выхода поступают на вход привода 14 и устанавливают коллектор обратного впрыска 11 в направлении, противоположном движению воздушного потока. После установки коллектора обратного впрыска 11 в требуемое положение на третьем выходе контроллера 2 формируется сигнал, который постзшает на управляющий вход третьего запорно-пускового клапана 3.3 и разрешает подачу ОТС из третьего огнетушителя 4.3 в коллектор обратного впрыска 11.
В результате естественный воздушный поток транспортирует ОТС в зону пожара, тем самым снижая эффективность своего собственного влияния на развитие пожара.
Cl  /;
объема основной впрыскиваемой массы ОТС, обеспечиваемой огнетушителями 4.1 и 4.2.
Использование заявленного технического решения позволяет резко сократить время тушения пожара и повысить эффективность пожаротушения сложных технологических объектов.