Оптимальные тактические приемы использования пеногенератора пожарного ствола спрук 50/0,7 "Викинг"

Предлагаемая технология переработки пивной дробины при практической реализации повышает конкурентоспособность отечественных пивоваренных предприятий и позволяет снизить загрязнение окружающей среды.

Не менее вредными являются отходы спиртового производства, в частности послеспиртовая барда. Объем данного жидкого отхода зависит от мощности предприятия и может достигать нескольких тысяч тонн в сутки. При сбросе в водоемы барда наносит огромный вред их экосистемам, загрязняя воду и перекрывая доступ кислорода водным организмам. Данный материальный ресурс вторичный ресурс также можно практически полностью перерабатывать, так как он включает в себя необходимые для организма элементы (протеин, жиры, клетчатка и т.д.), то есть имеет важную биологическую ценность. Поэтому из барды можно получать сухие препараты, например для комбикормов. В России послеспиртовую барду перерабатывают в больших объемах, чем пивную дробину, так как за утилизацию полагаются огромные штрафы. Тем не менее, это производится не на всех предприятиях и необходимо добиваться полной переработки вторичного сырья. Это повысит эффективность очистки сточных вод и снизит отрицательную экологическую нагрузку на окружающую среду.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Панченко С.Л., Горшков А.Г., Бочаров А.И. Пути решения проблемы загрязнения сточных вод на примере переработки отходов молочной промышленности / Проблемы обеспечения безопасности при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: сб. ст. по материалам V Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. уч. 15-16 дек. 2016 г.: в 2-х ч. Ч. 1 / ФГБОУ ВО Воронежский институт ГПС МЧС России. - Воронеж, 2017. - С. 226-227.

2. Дегтерев C.B. Технология комплексной переработки отходов пивоварения: Автореф. дис. канд. тех. наук. - Пермь, 2000. - № 6. - с. 26-27.

3. Белов A.B., Мусаева Н.М., Булычев Э.Ю. Экологические проблемы переработки отходов пивоваренной промышленности. - Известия вузов. Пищевая технология, № 5 - 6, 2003. - С. 132-133.

УДК 621.647.3:614.843.4

В. В. Пармон, A.A. Морозов, A.C. Курочкин

Университет гражданской защиты МЧС Беларуси

ОПТИМАЛЬНЫЕ ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕНОГЕНЕРАТОРА ПОЖАРНОГО СТВОЛА СПРУК 50/0,7 «ВИКИНГ»

В работе рассмотрены наиболее оптимальные тактические приемы использования пеногенератора пожарного ствола СПРУК 50/0,7 «Викинг» в части, касающейся регулирования положения распыленной струи и выбора положения регулятора расхода (дозатора).

Ключевые слова: пеногенератор, пена низкой кратности, сетка, стенд, дальность пенной струи, кратность пены.

V. V. Рагтоп, A.A. Morozov, A. S. Kurochkin

OPTIMAL TACTICAL RECEPTIONS OF THE FIRE NOZZLE FMUCN 50/0,7 "VIKING" FOAM GENERATOR

In the work the most optimal tactical methods of using the fire nozzle FMUCN 50/0,7 "VIKING" in the part concerning regulation of the sprayed jet position and the choice of the position of the flow regulator (dispenser) are considered.

Keywords: foam generator, foam of low multiplicity, mesh, stand, range of foam jet, foam multiplicity.

Основной особенностью использования пеногенератора в сочетании с универсальным стволом является возможность образования как пены низкой, так и пены средней кратности. В зависимости от режима струи распыленной или компактной на стволе варьируется кратность получаемой пены. В режиме максимального распыления образуется пена средней кратности. Для подачи пены на максимальное расстояние необходимо использовать режим сплошной струи и тогда насадок дает возможность на выходе получить пену низкой кратности.

Исследования модели пенного насадка на предмет дальности подачи воздушно механической пены проводили согласно [1].

В зависимости от необходимых тактических задач, ставящихся при использовании данного пеногенератора существует возможность изменения дальности подачи и кратности формируемой воздушно-механической пены (рисунок 1-6)._

Рис. 1. Дальность подачи пены на положении дозатора ствола «1»

Дальность подачи воздушно-механической пены на первом положении дозатора ствола СПРУК 50/0,7 «Викинг» не превышает 3 метров кратность пены при данном расходе равна 9.

Рис. 2. Дальность подачи пены на положении дозатора ствола «2» Дальность подачи воздушно-механической пены на втором положении дозатора

ствола СПРУК 50/0,7 «Викинг» не превышает 8 метров кратность пены при данном расходе равна 10.

Рис. 3. Дальность подачи пены на положении дозатора ствола «3» Дальность подачи воздушно-механической пены на третьем положении дозатора ствола СПРУК 50/0,7 «Викинг» не превышает 14 метров кратность пены при данном расходе равна 11.

Рис. 4. Дальность подачи пены на положении дозатора ствола «4»

Дальность подачи воздушно-механической пены на четвертом положении дозатора ствола СПРУК 50/0,7 «Викинг» не превышает 18 метров кратность пены при данном расходе равна 13. Наблюдается значительный разброс пены по дальности от 10 до 18 метров.

Рис. 5. Дальность подачи пены на положении дозатора ствола «5»

Дальность подачи воздушно-механической пены на пятом положении дозатора ствола СПРУК 50/0,7 «Викинг» достигает 18,5 метров кратность пены при данном расходе равна 17. Наблюдается большой разброс пены по дальности от 10 до 18,5 метров.

Рис. 6. Дальность подачи пены на положении дозатора ствола «6»

Дальность подачи воздушно-механической пены на шестом положении дозатора ствола СПРУК 50/0,7 «Викинг» достигает 19 метров кратность пены при данном расходе равна 23. Наблюдается большой разброс пены по дальности от 15 до 19 метров.

Наиболее оптимальное использование пеногенератора достигается на положениях дозатора ствола СПРУК 50/0,7 «Викинг» 4,5 и 6. На данных расходах наблюдается наибольшая кратность и дальность подачи, однако на 5 и 6 положениях просматривается большой разброс пены по дальности подачи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Система стандартов пожарной безопасности. Стволы пожарные ручные. Общие технические характеристики. СТБ 11.13.14-2009.111