УСТРОЙСТВО КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОЕ КРУВ-6-ВВ

Устройство комплектное распределительное взрывобезопасное КРУВ-6-ВВ.
Полезная модель относится к области электротехники и может быть использована для распределения электрической энергии напряжением 6 кВ, а также защиты сетей управления подземными токоприемниками угольных шахт.
Известно устройство ЯВ-6400, содержащее один или несколько герметичных взрывобезопасных корпусов. В каждом корпусе установлен выдвижной элемент, на котором размещен выключатель ВС-6400 с пружинным приводом (1).
Недостатком известного устройства является применение выключателя, отключение которого связано с образованием открытой дуги, что приводит к усложнению конструкции, в частности к необходимости разделения высоковольтного отсека глухими взрывоустойчивыми перегородками, снижению долговечности контактов в результате электроэрозии. Пружинный привод известного устройства имеет сложную кинематику, что снижает надежность и механический ресурс.
Известно также устройство РВД-6, содержащее один или группу корпусов. На каждом корпусе установлен выдвижной элемент, содержащий маломасляный выключатель с встроенным пружиномоторным приводом ВМБ-10(1).
Недостатками этого устройства является применение сложного пружиномоторного привода, имеющего малый механический ресурс, а
МПК H 02B 11/02
также технологические трудности, связанные с контролем и заменой масла в дугогасящих камерах.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является устройство комплектное распределительное взрывозащищенное КРУВ-6, содержащее один или группу взрывоустойчивых корпусов. Каждый корпус разделен на отсеки взрывозащитными перегородками. В корпус установлен выдвижной элемент, содержащий выключатель с электромагнитным приводом ВЭВ-6
Недостатками известного устройства является сложность конструкции привода выкпючателя, что приводит к уменьшению механической стойкости и снижает надежность, а также применение электромагнитного принципа гашения дуги, что влечет образование открытой дуги, химическую реакцию воздуха в области гашения дуги с образованием взрывоопасных соединений, что снижает взрывобезопасность конструкции и приводит к необходимости установки дополнительных взрывозащитных перегородок.
Сущность полезной модели состоит в том, что для повышения надежности и взрывобезопасности, по меньшей мере, на одном выдвижном элементе модели устанавливают вакуумный выключатель, и, по меньшей мере, три безыскровых ограничителя перенапряжений, причем в зависимости от типа нафузки, ограничители подключают к выключателю параллельно контактам вакуумной камеры или звездой с заземлением общей точки.
Технический эффект, достигаемый применением вакуумного выключателя и офаничителей переналряжений, обусловлен тем, что гашение дуги происходит в замкнутом объеме - вакуумной камере, что значительно повышает взрывобезопасность. Простота конструкции привода выключателя повышает не менее чем в три раза механический ресурс, увеличивает скорость включения и отключения лолезной модели.
Установка безыскровых нелинейных офаничителей перенапряжений обеспечивает защиту нагрузки от высокочастотных переходных процессов при коммутациях, а также обеспечивает защиту от атмосферных перенапряжений и от фатковременных однофазных замыканий, причем, в зависимости от типа нагрузки, выбирают схему подключения параллельно контактам вакуумной камеры, налример для асинхронных двигателей, или звездой, например для трансформаторов.
На фиг.1 изображено устройство комплектное распределительное взрывобезопасное КРУВ-6-ВВ, содержащее корпус 1, выдвижной элемент 2, установленные на нём вакуумный выключатель 3 и ограничители перенапряжений 4, причем ограничители подключены лараллельно контактам камер выключателя.
На фиг.2 изображено вышеуказанное устройство с подключением ограничителей перенапряжений звездой.
На фиг.З изображены варианты схем подкпючения ограничителей перенапряжения к выключателю.
Предлагаемая полезная модель может быть реализована с применением вакуумного выключателя 3, имеющего малогабаритный привод, например привод с магнитной защелкой и минимальную кинематику
для обеспечения большего ресурса. Таким выключателем может быть вакуумный выключатель модульный серии «TEL, патент 2020631 от 30.09.94r, с ресурсом «включение-отключение не менее 50000 циклов. В качестве безыскровых офаничителей перенапряжения 4 могут быть использованы нелинейные оксидоцинковые резисторы. Такими приборами могут быть ограничители перенапряжений серии «TEL, например ОПНКРЯЕ1-б/6.9 ИТЕА.674361.101ТУ. Источники информации:
1.Дорошев К.И. Комплектные распределительные устройства 6-35 кВ. Энергоиздат,1982 г.
2.Устройство комплектное распределительное типа КРУВ-6-УХЛ5. Техническое описание и инструкция по эксплуатации ИМШБ.674511.004 ТО.