КОНЦЕНТРАТОР АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СТАНЦИИ

Полезная модель относится к области строительства, а именно к зданиям и сооружениям для размещения объектов связи, например, концентраторов автоматических телефонных станций (АТС).
Известна модульная пространственная строительная конструкция, включающая горизонтальные связи и рамы из предварительно изготовленных горизонтальных балок, балок перекрытия и вертикальных стоек, выполненных в виде металлических стержней, связанных между собой металлическими накладками, размещёнными с шагом, соответствующим заданной жесткости конструкции и снабжённых сопрягающими элементами, выполненными в виде фигурных металлических пластин, приваренных к одной из сопрягаемых деталей и присоединённых к другой из них, при этом торцы балок в местах их сопряжения друг с другом и с вертикальными стойками выполнены со скосами, соответствующими заданной геометрии конструкции (полезная модель № 3777 от 19.12.95г., бюллетень Полезные модели1 Ко 3 за 1997г. по заявке № 95120869/20, МПК: Е 04 Н 5/00).
Однако такие конструкции требуй IT значительного времени на их монтаж и не обеспечивают высокою качества исполнения, требуют значительных затрат на поддержание микроклимата.
Наиболее близким к предлагаемой полезной модели является транспортабельное строение, состоящее из предварительно собранных модулей с окнами и дверями, потолком, полом и кровлей, содержащих электрические, механические и водопроводные коммуникации, в котором модули выполнены из деревянных и железобетонных панелей, предварительно собранных на фундаменте, состоящем из сварной металлической или бетонной рамы, скреплённой болтами с панелями стен. Строение снабжено приспособлением для транспортировки. Рама фундамента оборудована ёмкостью для воды, отопительной воздушной системой, электрической подстанцией и очистными сооружениями для канализационных стоков. Панели пола выполнены с отверстиями для воздуховодов, совмещённых с отверстиями фундамента (патент РФ №2077642, МПК:Е04 Н 1/00 от 25 04 %г., Вюлл. № 11 за 1997 г.).
Недостатком указанного строения является сложность транспортировки вследствие большого веса сборной конструкции, а также необходимость использования специальных транспортных платформ или вертолёта, что не всегда бывает возможно в словиях плотной городской застройки. Крометого, такие модульные строения сложны по конструкции и трудоёмки в изготовлении.
Целью полезной модели является уменьшение капитальных и транспортных затрат на установку модульных транспортабельных строений при использовании их для объектов связи, например, концентраторов автоматических телефонных станций (АТС), а также создание такой конструкции помещения концентраторов для АТС, которая позволила бы снизить затраты на ремонт и содержание телефонных станций и повышение качества телефонной связи.
Поставленная цель достигается тем-, что в концентраторе автоматической телефонной станции, состоящем из установленного на фундаменте помещения, в котором смонтировано вво дно-ком мутационное, коммутационное оборудование, системы приёма и передачи, в фундаменте по его периметру выполнена кабельная шахта, Е которой произведено подключение к телефонным станциям и кабельным системам, а помещение выполнено в виде модуля контейнерного типа. Концентратор устанавливают на расстоянии не более 2,5 км от самого дальнего абонента, а подключение к АТС производят оптиковолоконным кабелем.
Сущность полезной модели заключается в том, что предлагаемое помещение концентратора автоматической телефонной станции представляет собой изготовленное и собранное в заводских условиях модулъное помещение контейнерного типа, габариты и вес которого позволяют осуществить транспортировку и установку в условиях плотной городской застройки без использования специальных транспортных средств на заранее подготовленный фундамент. Для упрощения конструкции и монтажа помещение выполнено из трёхслойных панелей типа сэндвич с пенополиурегансшым наполнителем, при этом в состав конструкции входят унифицированные элементы, что позволяет уменьшить капитальные затраты. В фундаменте по его периметру выполнена кабельная шахта, в которой производится подключение к телефонным станциям и кабельным системам, что позволяет отказаться от использования раздающих шкафов и за счёт этого дополнительно снизить капитальные затраты и повысить качество связи, так как в шкафах чаще всего возникают дефекты и поэтому они требуют дополнительных затрат на обслуживание и ремонт.
Полезная модель иллюстрируется чертежом, где на фиг. 1 изображен предлагаемый концентратор автоматической телефонной станции в аксонометрической проекции
Концентратор АТС включает в себя модульное помещение 1 контейнерного типа для размещения оборудования и фундамента 2. Фундамент может быть изготовлен из монолитного бетона. В фундаменте по его периметру выполнена кабельная шахта, в которой установлены металлоконструкции 3 для укладки кабелей и выполнено ниже уровня грунта окно 4 для ввода кабеля 5 линии связи. Из помещения концентратора к кабельной шахте ведёт лестница 6. В передней и боковой стенах здания выполнены двери 7, а к потолочному перекрытию прикреплено оборудование 8 для создания внутри помещения необходимого микроклимата. В помещении концентратора установлены стойки Кросса 9, аккумуляторная батарея 10, оборудование электропитания 11, оборудование системы передач 12 для связи с опорной автоматической телефонной ешнцией, оборудование для преобразования линейных сигналов 13 и коммутационное оборудование 14. На полу постелен коврик i5 для снятия электростатического напряжения. На наружной стене здания установлен дизельный разъём 16 для электропитания оборудования концентратора в аварийном режиме от внешнего источника электроэнергии. В полу выполнено окно 17 для ввода в помещение станционного кабеля. Перед дверями выполнены тамбуры 18.
Концентратор автоматической телефонной станции работает следующим образом. Сначала определяют расстояние надёжного приёма сигналов и на карте города определяю  места установки концентраторов АТС. Затем на выбранном место изготавливают фундамент, например, из монолитного бетона, с кабельной шахтой по периметру, к которой подводят кабели от телефонных станций и кабельных систем. При этом место установки концентратора выбирают с таким расчётом, чтобы расстояние от концентратора до самого дальнего абонента не превышало 2,5 км, т.е. расстояния надёжного приёма
сигналов. Для увеличения ёмкости телефонной сети, повышения качества связи и уменьшения капитальных затрат подключение концентратора к автоматической телефонной станции производят оптиковолоконным кабелем. Затем на подготовленный фундамент устанавливают контейнерный модуль, собранный в заводских условиях. Оборудование концентратора монтируют в помещении после его установки на фундаменте и подключают к телефонным станциям и кабельным системам в кабельной шахте. Это позволяет отказаться от шкафного построения линейно-кабельных сооружений и уменьшить за счёт исключения шкафов габариты и стоимость концентратора АТС. Транспортировка помещения контейнерного типа не требует специальных транспортных средств, т.к. транспортируемая конструкция имеет небольшие габариты и вес. Оборудование концентратора АТС обеспечмвает оптимальную телефонную ёмкость (обычно от 2 до 10 тысяч номеров). Концентратор работает в автоматическом режиме, при этом в помещении поддерживается необходимый микроклимат. Оборудование установлено в помещении таким образом, что обеспечивается беспрепятственный доступ ко всем его частям для проведения по мере необходимости ремонтно-профилакгических работ.
Предлагаемая полезная модель позволяет уменьшить капитальные затраты при расширении телефонных сетей, а также затраты на ремонт и содержание телефонных станций, повысить качество связи и
ускорить телефонизацию городов и районов.
АВТОРЫ:
и.
Зайцев
Ю.А. Митроусов А.И. Захарченко А.В. Зоткин К.Б. Широчкин