СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Полезная модель относится к области водоснабжения, в частности, к обеспечению бесперебойного водоснабжения потребителей.
Известен водозабор, построенный в г.Уфе, с использованием лучевых дренажных скважин (Г.А.Разумов, «Проектирование и строительство горизонтальных водозаборов и дренажей», М. Стройиздат, 1988, стр.211-212, рис.4.8). Этот водозабор сооружают с использованием опускных колодцев (шахт), из которых на высоте 1-3 м от водоупора положено по 5 горизонтальных подрусловых (лучевых дренажных) скважин. В процессе эксплуатации водозабора, фильтрующаяся через слой гравийно-песчаного грунта, речная вода, поступает в лучевые дренажные скважины и стекает по ним в колодец, откуда откачивается насосами и подается в магистральный водовод городского водопровода.
Недостатками такого водозабора является: недостаточная и не всегда качественная очистка воды, отсутствие резерва воды при колебаниях ее поступления в шахтный колодец.
Известен водосборный колодец, включающий шахтный ствол, сообщающийся с лучевыми горизонтальными скважинами, установленные в нем водоподъемный насос и водоотводящие трубы, при этом колодец снабжен двумя прогружными насосами, с помощью которых вода подается потребителю (RU №39901, публ. 20.08.2004 г.).
Недостатками данного решения являются отсутствие анализа воды, поступающей потребителю, отсутствие подготовки воды к использованию, а также отсутствие резерва воды.
Известна также система водоснабжения, содержащая магистраль подачи воды в емкость резервирования воды и магистраль раздачи воды из емкости резервирования воды, при этом магистраль подачи воды состоит из водозаборного средства, блока анализа воды и блока подготовки воды, а магистраль раздачи воды состоит из водораздаточных средств, причем система снабжена блоком управления, блоком консервации воды, насосом, а блоки подготовки и консервации воды последовательно включены в магистраль подачи воды (RU №2081255, публ. 10.06.1997 г.).
Данная система водоснабжения имеет следующие недостатки:
- отсутствие устройств и механизмов, которые должны автоматически отключать подачу воды при появлении в ней вредных веществ и примесей выше предельно допустимых норм;
- ненадежность в определении качества поступающей потребителю воды при ее анализе.
Задачей полезной модели является создание системы водоснабжения с автоматизированным процессом управления системой подачи воды, т.е. автоматического отключения подачи воды потребителю при определении в воде вредных веществ и примесей выше предельно допустимых норм.
Поставленная задача решается с помощью системы водоснабжения, включающей магистраль подачи воды, содержащей водозаборные средства, блок анализа воды, блок подготовки воды, накопительно-расходную емкость, магистраль раздачи воды, содержащей насос, водораздаточные средства, блок консервации, блок управления, средства подогрева воды, датчики давления и уровня, причем блок управлении выполнен в виде блока автоматического управления процессом водоснабжения, отключающем всю систему водоснабжения с помощью двух вентилей, дополнительно установленных: один в начале магистрали подачи воды, а второй - в конце магистрали раздачи воды, отключение воды происходит автоматически при выявлении в воде вредных веществ и примесей выше предельно допустимых норм. В магистралях раздачи и подачи воды, параллельно им, встроены блоки анализа воды, соединенные с блоком автоматического управления, при этом блоки анализа воды содержат датчики с микрочипами, запрограммированными на отслеживание и измерение уровней химического загрязнения воды.
Отличительными признаками является то, что:
- блок управлении выполнен в виде блока автоматического управления процессом водоснабжения, отключающем всю систему водоснабжения с помощью двух вентилей, дополнительно установленных: один в начале магистрали подачи воды, а второй - в конце магистрали раздачи воды, отключение воды происходит автоматически при выявлении в воде вредных веществ и примесей выше предельно допустимых норм, что позволяет полностью контролировать качество поступаемой потребителю воды;
- в магистралях раздачи и подачи воды параллельно им встроены блоки анализа воды, соединенные с блоком автоматического управления, что позволяет повысить надежность определения качества воды;
- блоки анализа воды содержат датчики с микрочипами, запрограммированными на отслеживание и измерение уровней химического загрязнения воды.
Таким образом, поставленная задача решена.
Предлагаемое техническое решение иллюстрируется чертежом:
Фиг.1 - блок-схема системы водоснабжения.
Система водоснабжения содержит накопительно - расходную емкость 1 для резервирования воды, магистраль подачи воды 2 и магистраль раздачи воды 3. Магистраль подачи воды 2 содержит водозаборные трубопроводы 4, подсоединенные к единому трубопроводу 5, в начале магистрали подачи воды 2 на трубопроводе 5 установлен вентиль 6, управляемый от блока автоматического управления 7. О наличии воды в трубопроводе 5 сигнализирует датчик давления 8. Часть воды из трубопровода 5 поступает в блок анализа воды 9, встроенный параллельно трубопроводу 5, далее вода поступает в блок подготовки воды 10, в котором предусмотрены средства обеззараживания и фильтрации воды, а также устройства обезжелезивания воды, если это необходимо, например, для вод бассейна КМА, и другие средства. Из блока подготовки воды 10, вода поступает через блок консервации воды 11 в накопительно - расходную емкость 1, в которой вода может храниться неопределенное время, на случаи сбоя подачи воды, поэтому воду следует законсервировать, что осуществляется в блоке консервации 11. Но, если вода, сразу через магистраль раздачи воды 3 поступает потребителю и долго не хранится в емкости 1, то надобность в блоке консервирования 11 отпадает. Емкость 1 снабжена датчиком уровня 12.
Магистраль раздачи воды 3 содержит насос 13 с обводным трубопроводом 14, второй блок анализа воды 15 и второй вентиль 16, установленный перед водораздаточными средствами 17 для отпуска потребителю, к которому она может поступать подогретой с помощью, например, электрообогревателей неконтактного типа 18.
Блоки анализа воды 9 и 15 установлены параллельно трубопроводу 5, и при прохождении части воды через эти блоки этого вполне достаточно, чтобы делать выводы об анализе воды, особенно если по трубопроводу 5 проходит большое количество воды, например расход, более 10 л/с. Кроме того, в блоки анализа воды 9 и 15 встроены датчики с микрочипами, запрограммированные на отслеживание и измерение уровней химического загрязнения воды.
Все упомянутые выше узлы и элементы осуществляют свою работу по командам от блока автоматического управления 7, в котором анализируются полученные сигналы и вырабатываются команды в зависимости от создающейся в тот или иной момент ситуации с забором воды. При выявлении в воде с помощью блоков анализа воды 9 и 15 вредных веществ и примесей выше предельно допустимых норм, автоматически перекрывается трубопровод 5 с помощью вентиля 6 при заборе воды из водозаборных трубопроводов 4, а также, автоматически перекрывается трубопровод 5 при раздаче воды потребителям с помощью вентиля 16.
Предлагаемое техническое решение - система водоснабжения, позволяет проводить двойной анализ воды и двойное перекрытие основного трубопровода подачи воды, что позволяет достаточно надежно избежать поступления некачественной воды потребителю.