Стенд для настройки и проверки работоспособности регуляторов давления газа шкафного регуляторного пункта

Полезная модель относится к области систем газоснабжения, в частности, к стенду для настройки и проверки работоспособности регуляторов давления газа.
Из исследованного уровня техники известен стенд для настройки и проверки работоспособности регуляторов давления газа, состоящий из станины, на которой установлен захват для закрепления проверяемого регулятора, трубопровод подвода воздуха (газа), манометры, импульсную линию, вентили [Кязимов К.Г. Основы газового хозяйства - М.: Высш. шк., 1987. - 335 с.].
Согласно требованиям нормативно-технической документации необходимо периодически производить проверку и настройку регуляторов давления газа, установленных в газорегуляторных пунктах (ГРП), шкафных регуляторных пунктах (ШРП) систем газоснабжения. Для этого регулятор давления демонтируется, вместо него в ГРП, ШРП устанавливается регулятор давления, проверенный в стационарных условиях, а снятый - доставляется на базу, где на стенде производится проверка и настройка его работоспособности.
Таким образом, недостатком данного стенда проверки и настройки работоспособности регуляторов давления газа является низкая эффективность при использовании по назначению, высокий расход материальных затрат, связанная с необходимостью доставки на проверку, настройку проверенного регулятора давления на базу и в ГРП, при этом существует возможность разрегулирования регулятора при транспортировке к месту назначения.
Наиболее близкой к заявляемому стенду по совокупности существенных признаков и назначению является стенд, состоящий из захвата для закрепления проверяемого регулятора давления газа, манометров, импульсной линии, вентилей, захват для закрепления проверяемого регулятора, манометры, импульсная линия, вентили смонтированы на ресиверах, которые, в свою очередь, установлены на транспортном средстве (см. патент №108143, МПК G01M 15/00, опубл. 10.09.2011).
Недостатком данного стенда являются то, что стенд представляет собой достаточно сложную конструкцию по сравнению с заявляемым техническим решением, в отличие от заявляемого содержит 11 конструктивных элементов и узлов, в то время как заявляемое техническое решение состоит из 8 элементов конструкции, и не требует наличия установки дополнительного ресивера высокого давления, так как в качестве ресивера используется существующий в наличии у обслуживающего персонала компрессор.
Была поставлена задача: упрощение конструкции, повышение ремонтопригодности, при одновременном повышении эффективности настройки и проверки работоспособности регуляторов давления газа с наименьшими материальными затратами за счет использования заявленной совокупности элементов конструкции приведенных в независимом пункте формулы заявляемого технического решения.
Технический результат заключается в упрощении конструкции и, как следствие, в повышении эффективности ремонтопригодности.
Технический результат в стенде для настройки и проверки работоспособности регуляторов давления газа шкафного регуляторного пункта, содержащем кран подачи высокого давления, баллон (ресивер) низкого давления, кран продувочный, кран присоединительный, кран на U-образный манометр, U-образный манометр, причем каждый из выходов баллона (ресивера) низкого давления соединен с краном продувочным, краном присоединительным, краном на U-образный манометр, U-образным манометром соответственно, достигается тем, что стенд дополнительно содержит шкафной регуляторный пункт, входной патрубок которого посредством крана высокого давления соединен с компрессором, а выходной патрубок с баллоном (ресивером) низкого давления, причем компрессор выполнен с возможностью выполнения функции ресивера высокого давления.
Предложенный стенд для настройки и проверки работоспособности регуляторов давления газа шкафного регуляторного пункта, по сравнению с прототипом содержит меньшее количество элементов, а именно из 8 элементов конструкции и не требует установки дополнительного ресивера высокого давления.
Заявляемое техническое решение поясняется иллюстрацией: стенд для настройки и проверки работоспособности регуляторов давления газа, общий вид.
Заявляемый стенд состоит из следующих элементов: 1 - компрессор, 2 - кран подачи высокого давления, 3 - шкафной газорегуляторный пункт (ШРП), 4 - баллон (ресивер) низкого давления, 5 - кран продувочный, 6 - кран присоединительный, 7 - кран на U-образный манометр, 8 - U-образный манометр.
Заявляемый стенд работает следующим образом. Во входной и выходной патрубок ШРП диаметром 50 мм приваривается фланец диаметром 50 мм и присоединяются последовательно компрессор 1, баллон (ресивер) низкого давления 4. Через компрессор 1 подается воздух давлением 0,5 МПа в ШРП 3, открывается кран 2 для подачи воздуха в ШРП.
При эксплуатации стенда работа регулятора высокого давления, установленного в ШРП 3, проверяется компрессором с функцией ресивера высокого давления (на давление, равное 0,5 МПа), а работа регулятора низкого давления, также установленного в ШРП 3 проверяется непосредственно работником бригады, подающим воздух в баллон (ресивер) низкого давления 4 через присоединительный кран 6 давлением 300 мм вод. ст. Выходное давление контролируется по U-образному манометру 8, открывается продувочный кран 5, установленный на баллоне (ресивере) низкого давления 4 и проверяется работа регулятора давления на требуемый расход, в случае соответствия требованиям паспортных характеристик делается вывод о его надлежащей работоспособности, в противном случае делается вывод о несоответствии требованию паспортных характеристик и регулятор давления отправляется на ремонт.
Заявляемый стенд обеспечивает возможность значительного уменьшения времени при выполнении замены регуляторов давления газа, установленных в ШРП в соответствии с планом капитального ремонта, а также способствует выявлению дефектов регуляторов давления газа в ШРП заводского происхождения.
В качестве примера конкретной реализации все элементы, входящие в заявляемый стенд жестко соединены посредством крепежных элементов между собой, могут быть смонтированы на едином основании и представляют собой единую конструкцию. Заявляемый стенд можно использовать как учебно-тренировочный для служб, непосредственно занимающихся эксплуатацией ГРП/ШРП и персонала аварийно-диспетчерской службы (АДС), например, для аттестации персонала и/или его обучения.
Компрессор с возможностью выполнения функции ресивера выпускается промышленностью и является покупным узлом (компрессор марки С-415М производства «Ростовский компрессорный завод»).
Дополнительным преимуществом, по сравнению с прототипом, является эффективность настройки и проверки работоспособности регуляторов давления газа.
Заявляемая полезная модель соответствует критерию новизна, так как из исследованного уровня техники заявителем не выявлены технические решения с признаками, соответствующими перечню существенных признаков заявленного технического решения, приведенным в независимом пункте формулы полезной модели и соответствует критерию промышленная применимость предъявляемому к полезным моделям, так как опытный образец изготовлен на производственном объекте ООО «Газпром трансгаз Казань» из подручных материалов и показал работоспособность в отношении всех задач, для реализации которых он разработан.