Станция обеззараживания воды

СТАНЦИЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ
Полезная модель относится к системам очистки и обеззараживания водопроводной воды с использованием в качестве окислителя гипохлорита натрия.
Известны устройства обеззараживания воды, использующие в качестве окислителя галогены, в частности, хлор.
В качестве прототипа выбрана система обеззараживания, включающая хлоратор АХВ- 1000 Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений. Гл. редактор М.Г. Журба. Т.2. - Вологда-Москва :ВоГТУ, 2001 г. стр. 267. Система имеет  смеситель, в который дозировано подается газообразный хлор и вода. Выход смесителя соединен при помощи трубопровода со струйным насосом (эжектором), подающим хлорированную воду в водопроводную магистраль. Основным недостатком этой системы, как и других систем, использующих хлор, является высокая токсичность окислителя и взрывоопасность, что делает эксплуатацию таких систем опасной. Кроме того, контроль остаточного хлора осуществляется не автоматически, а путем взятия проб, т.е. периодически, что может привести к избыточному количеству хлора в водопроводной магистрали.
В основу полезной модели поставлена задача - повыщение безопасности эксплуатации станции и автоматизация контроля качества воды.
Поставленная задача рещается изменением технологической схемы станции и иснользованием определенного оборудования. Станция обеззараживания воды включает емкость для хлорсодержащего окислителя, соединенную при помощи
2003118221
III
C02F 1/76
2003115821 трубопровода с насосом, обеспечивающим подачу окислителя в водопроводную
магистраль. От прототипа полезная модель отличающаяся тем, что емкость предназначена для заполнения гипохлоритом натрия (NaClO), в качестве насоса используется объемный дозировочный насос, соединенный трубопроводом с водопроводной магистралью. При этом станция дополнительно снабжена измерителем общего хлора, датчик которого может быть установлен непосредственно в водопроводной магистрали или в байпасе водопроводной магистрали. Выход измерителя соединен с управляющим входом объемного дозировочного насоса непосредственно или через контроллер управления станцией.
Более подробно сущность полезной модели раскрыта в приведенном ниже примере реализации и иллюстрируется Фигурой, на которой представлепа технологическая схема (упрощенный вариант).
Станция содержит емкость 1, выполненную из материала, стойкого к хлорсодержащим средам, например, из титана, пластика и т.д. и предназначенную для заполнения через патрубок 2 гипохлоритом натрия. Емкость 1 соединена с объемным дозировочным насосом 3 посредством трубопровода 4. В качестве насоса 3 целесообразно использовать мембранный дозировочный насос ProMinent Sigma, производительностью до 190 л/час. Выход насоса 3 соединен трубопроводом 5 с водопроводной магистралью 6, вода которой подлежит обеззараживанию. В качестве узла соединения трубопровода 5 с водопроводной магистралью может использоваться эжектор 7. Станция дополнительно оснащена измерителем общего хлора с датчиком 8. В качестве такого датчика можно использовать датчик фирмы DULCOTEST тип СТЕ. Датчик является
2 амперометрическим двухэлектронным пробником, определяющим по
электрической проводимости количество общего хлора (свободного хлора и связанного хлора). Датчик 8 может быть установлен непосредственно в магистральном трубопроводе на достаточном расстоянии от места ввода гипохлорита натрия, чтобы окислитель смещался с водой и распределился по ее объему. Расстояние составляет не менее 10 м. Датчик 8 также может быть установлен в байпасе 9, вход которого также достаточно удален от места ввода окислителя. Выход измерителя (его усилителя 10) соединен с управляющим входом дозировочного насоса 3. В случае, если станция оснащена контроллером И общего управления и контроля процессом, то выход измерителя соединен с управляющим входом дозировочного насоса 3 через контроллер 11.
Станция обеззараживания воды работает следующим образом.
Разбавленный до заданной концентрации товарный гипохлорит натрия подается в емкость 1. Концентрация окислителя контролируется специальными приборами и в зависимости от конкретных значений концентрации регулируется подача дозировочного насоса 3. Насос 3 через трубонровод 5 и эжектор 7 подает гипохлорит натрия в водопроводную магистраль 6. Гипохлорит смещивается с водопроводной водой и обеззараживает ее. Концентрация хлора в воде контролируется измерителем общего хлора с датчиком 8. Если концентрация хлора превыщает допустимую норму СанПиН, то по сигналу датчика уменьщается подача реагента дозировочным насосом.
Постоянный контроль хлора в воде позволяет автоматически поддерживать его на заданном уровне, при котором производится ее обеззараживание, но при этом количество хлора в воде не превыщает допустимую норму СанПин.
3 Мощная станция обеззараживания воды может содержать несколько
емкостей 1, выходные патрубки которых могут быть объединены единым трубопроводом. В такой станции используется несколько дозировочных насосов и один или несколько узлов ввода гипохлорита натрия в водопроводную магистраль. Станция может быть оборудована системой комплексной автоматизации и контроля процесса хлорирования воды, включающей контрольно- измерительные устройства, трубопроводную арматуру и т.д. Такая станция управляется одним или несколькими контроллерам.
4