Огнестойкий светопрозрачный междуэтажный пояс "французский балкон"

Полезная модель относится к области огнестойких конструкций, в частности к противопожарным светопрозрачным ограждающим травмобезопасным конструкциям, а именно к огнестойкому светопрозрачному экрану, предназначенному для установки на остекленные участки фасада в качестве противопожарного защитного ограждения, экрана - огнестойкого светопрозрачного междуэтажного пояса "французский балкон".
Предел огнестойкости участков наружных ненесущих стен, в том числе навесных, со светопрозрачным заполнением и др., в том числе узлов примыкания и крепления, т.е. материалов защитного противопожарного ограждения (экрана) – огнестойкого междуэтажного пояса, должен составлять либо 45 мин, либо 60 мин, по целостности (Е) и теплоизолирующей способности (I): ЕI 45, либо ЕI 60. Исполнение огнестойкого светопрозрачного, междуэтажного пояса с пределом огнестойкости ЕIW45, ЕIW60 (вследствие использования светопропускающего элемента, стекла, к характеристикам противопожарных свойств добавляется критерий(W) - ограничение плотности потока теплового излучения) на фасаде здания сопряжено с определенными трудностями: высокая стоимость остекления, сложность монтажа и технического обслуживания, необходимость замены остекления полностью при повреждении. На сегодняшний день неизвестны конструкции, решающие данные проблемы полностью.
Известна конструкция огнеупорного остекления (Огнеупорное остекление: патент RU2463429 на изобретение, Российская Федерация, заявка RU2009131025, заявл. 14.01.2008, опубл. 10.10.2012), которая содержит два огнеупорных стеклопакета, расположенных рядом друг с другом своими краями, с включением узкого уплотняющего соединения, при этом каждый указанный стеклопакет содержит, по меньшей мере, три оконных стекла и, по меньшей мере, два промежуточных слоя, которые утолщаются в случае огня. Множество уплотняющих элементов расположено в уплотняющем соединении, при этом указанные уплотняющие элементы содержат уплотняющую ленту, которая расположена внутри уплотняющего соединения, и которая утолщается в случае огня. Уплотняющие элементы также содержат закрывающие профили, выполненные из упругодеформирующегося материала, которые содержат фланец головки, закрывающий как уплотняющее соединение, так и краевую область обоих огнеупорных стеклопакетов, расположенную рядом с уплотняющим соединением, и которые содержат вставляемую ножку, расположенную в уплотняющем соединении между огнеупорными стеклопакетами.
Также известна огнеупорная оконная конструкция (Огневзрывостойкая оконная конструкция и способ ее установки: RU2597570 на изобретение, Российская Федерация, заявка RU2015138012, заявл. 07.09.2015, опубл. 10.09.2016), содержащая встраиваемую в оконный проем раму, систему остекления и лицевой стеклопакет, закрывающий собой раму с лицевой стороны. Лицевой стеклопакет установлен на раме с выполнением между ними терморазрыва в виде слоя термоизолирующего материала. Рама содержит металлический каркас, имеющий лицевую и тыльную части и ограничивающий своей поверхностью, обращенной внутрь оконного проема, установочный проем для системы остекления, причем к лицевой части каркаса по периметру упомянутого установочного проема приварены металлические пластины-разделители с обеспечением промежутков между ними. Система остекления включает в себя первый и второй блоки остекления, причем первый блок остекления установлен в упомянутом установочном проеме в лицевой части каркаса рамы в качестве глухой створки и содержит металлический опорный контур из углового профиля.
Также известно противопожарное остекление (Противопожарное остекление: патент EP2199074 на изобретение, Европейская патентная организация, заявка EP08172084, заявл. 18.12.2008, опубл. 23.06.2010), содержащее два листа закаленного стекла, между которыми расположен слой гидратированного щелочного силиката. Два листа изготовлены с использованием одинакового состава, при этом один из листов подвергается испытанию на огнестойкость и обладает в конструкции меньшим напряжением, меньшей толщиной и неполированными краями.
Вышеприведенные технические решения обладают следующими недостатками: высокая стоимость остекления, сложность монтажа и необходимость замены остекления полностью при повреждении.
Также известна конструкция «Окно с французским балконом» («Окно с Французским балконом»: патент CN206829948 на полезную модель, Китайская Народная Республика, заявка CN201720637595, заявл. 03.06.2017, опубл. 02.01.2018). Данная конструкция включает оконную раму с внутренним и наружным стеклом, установленными параллельно друг к другу с зазором. Также устройство обладает защитной шторкой, предотвращающей загрязнение между стеклами. При этом данная конструкция обладает повышенными теплоизолирующими свойствами.
Недостатком данного технического решения является относительно низкие огнезащитные свойства, обусловленные областью применения данного устройства только в качестве заполнения проема в противопожарной преграде, т.е. оконного проема, а не в качестве огнестойкого междуэтажного пояса. Кроме того, закрытое пространство между стеклами (за счет шторки) приводит к появлению конденсата между стеклами и развитию патогенной микрофлоры.
Также известно устройство «Нижний экран из безопасного остекления» (URL: http://docs.cntd.ru/document/1200135164, дата обращения – 10.02.2020 г.). Нижний экран из безопасного остекления предназначен для дополнения остекленного балкона в целях безопасности, высота экрана составляет 1200 мм.
Также известен продукт «Двухсторонний стеклянный французский балкон» (URL: https://www.glassonweb.com/news/swissrailing-two-sided-french-glass-balcony, дата обращения – 10.02.2020 г.), представляющий собой устройство, предназначенное для установки с наружной стороны остекления фасада и включающее два несущих профиля и закаленное многослойное стекло VSG. Данное стекло обеспечивает защиту от падения при максимальной прозрачности и легкости. Высота стекла балкона может достигать 906, 1006 и 1106 мм, а ширина окна, на которое возможен монтаж конструкции до 3000 мм. Иначе говоря, может применяться в качестве дополнительного защитного ограждения, но не обеспечивает необходимых противопожарных характеристик. Данное техническое решение является наиболее близким по конструктиву к заявляемому и поэтому было принято за прототип.
Недостатком вышеприведенных технических решений, в том числе прототипа, является относительно низкие огнезащитные свойства, обусловленные используемыми стеклами.
Технической проблемой является разработка огнестойкого светопрозрачного экрана с высокими пожаробезопасными, дополнительными защитными и эксплуатационными характеристиками, лишенного вышеприведенных недостатков.
Технический результат заключается в повышениихарактеристик огнестойкости и пожаробезопасных свойств огнестойкого светопрозрачного экрана.
Технический результат достигается тем, что в огнестойком светопрозрачном междуэтажном поясе "французский балкон", включающем каркас издвух профилей и элементов крепления к опорной поверхности, а также содержащем стекло, предусмотренное для установки на расстоянии от фасадного остекления, согласно полезной модели использовано стекло толщиной не менее 20 мм с пределом огнестойкости не менее EIW 45.
В наиболее предпочтительном варианте исполнения полезной модели использовано пожаростойкое многослойное стекло, либо огнестойкое закаленное стекло в составе пожаростойкого стеклопакета, толщиной не менее 20 мм с пределом огнестойкости не менее EIW 45, ширина профилей стеклонесущего элемента и элементов крепления к опорной поверхности составляет не менее 22 мм.
Заявляемая полезная модель поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлено заявляемое устройство в аксонометрической проекции; на фиг 2. – верхняя часть устройства в аксонометрической проекции.
Огнестойкий светопрозрачный экран содержит стеклонесущий элемент - каркас, состоящий из металлических или деревянных профилей 1 и элементов крепления 2 к опорной поверхности (предпочтительно два профиля 1, но возможны варианты с четырьмя профилями 1). Предпочтительно ширина профилей 1 и элементов крепления 2 к опорной поверхности составляет не менее 22 мм. Такая ширина обеспечивает достаточную прочность конструкции с учетом использования пожаростойкого стекла. По периметру (торцам) светопрозрачный элемент оборудуется защитными декоративными накладками 4 (п-образным профилем). Конструктивно огнестойкий светопрозрачный междуэтажный пояс "французский балкон» представляет собой противопожарный пояс, который примыкает к междуэтажным перекрытиям здания. Конструкция предусмотрена для установки на опорную поверхность, как правило, на наружные стены здания таким образом, что нижняя часть конструкции (в частности, элементы крепления 2) находится вровень или ниже перекрытия, либо непосредственно на перекрытие. Примыкание к перекрытию может быть как сверху, так и с торца. Примыкание к перекрытию может выполняться через два или три, но не более, ряда кирпичной кладки, выполненной на перекрытии.В качестве элементов крепления 2 к опорной поверхности могут выступать ригели, либо резьбовые стержни диаметром М10 или М12, устанавливаемые в предварительно высверленные отверстия, заполненные химическими анкерами, либо рамные анкеры.
Также экран содержит стекло 3, предусмотренное для установки на расстоянии от фасадного остекления. Для целей настоящей заявки основным аспектом является использование в описанной конструкции стекла толщиной не менее 20 мм с пределом огнестойкости не менее EIW 45. При этом возможно использование как огнестойкого закаленного стекла в составе пожаростойкого стеклопакета, так и использование пожаростойкого многослойного стекла. Также в некоторых случаях предусмотрено использование стекла толщиной не менее 22 мм с пределом огнестойкости не менее EIW 60.
Также в нижней части конструкции выполнен сливной зазор, который выполняет функцию сливных отверстий. Для его закрытия в случае пожара по всей ширине внутренней части соответствующего профиля установлен материал, расширяющийся при нагреве (терморасширяющаяся лента).
По периметру (торцам) светопрозрачный элемент оборудуется защитными декоративными накладками 4 (п-образным профилем). Указанные накладки 4 могут быть выполнены из стали или алюминия.
Экраны могут выполняться с различной высотой в диапазоне от 400 мм до 1200 мм, а ширина окна или ленточного остекления, на которое возможен монтаж конструкции, может быть любая. В этом случае конструкция собирается из фрагментов.
Также конструкция экрана обеспечивает возможность беспрепятственной и безопасной замены светопрозрачного заполнения экрана в случае непредвиденного разрушения, и возможность периодического технического обслуживания.
Также огнестойкий светопрозрачный экран согласно комплексному конструктивному решениюможет одновременно применяться в качестве дополнительного защитного ограждения по ГОСТ Р 56926-2016и обеспечивает невозможность выпадения человека наружу, что обусловлено тем, что в качестве светопрозрачного заполнения экрана применяется только многослойное по ГОСТ 30826,  либо безопасное закаленное стекло по ГОСТ 30698 в составе противопожарного стеклопакета. Соответственно, с внешней стороны ("со стороны улицы") перед светопрозрачным экраном не требуется устанавливать ограждение. В этом случае высота защитного экрана составляет не менее 1200мм от уровня перекрытия согласно требованиям СП 54.13330, ГОСТ Р 56926-2016.
Заявляемая полезная модель работает следующим образом.
Огнестойкий светопрозрачный экран устанавливается на фасад с помощью элементов крепления 2 к опорной поверхности. При этом стекло 3 оказывается после установки на расстоянии от фасадного остекления. При пожаре стекло 3 сохраняет заявленный предел огнестойкости (характеристика стекла, показывающая, что в течение 45 мин и более для данного стекла или стеклопакета выполняются вышеперечисленные критерии огнестойкости при огневом воздействии и признаков предельных состояний не наступает), тем самым останавливая распространение огня.
Огнестойкий светопрозрачный междуэтажный пояс "французский балкон" выполняется из материалов группы НГ (негорючие) по ГОСТ 30244 и, в случае пожара, сохраняет свои пожаробезопасные свойства до момента эвакуации людей.
Заявляемая полезная модель поясняется примером.
Было проведено исследование характеристик огнестойкости и пожаробезопасных свойств заявляемого устройства, целью которого являлось расчетное обоснование эффективности применения оригинальной конструкции огнестойкого светопрозрачного междуэтажного пояса «французский балкон» для обеспечения нераспространения пожара на вышележащие этажи в случае пожара в помещениях на нижележащих этажах, а также определение правомочности применения данных архитектурных решений.
Расчеты были произведены в отношении двух вариантов реализации полезной модели, которые отличались характеристиками стекла (толщина 20 мм с пределом огнестойкости EIW 45 и толщина 24 мм с пределом огнестойкости EIW 60).
Для расчета тепловых потоков, влияющих на конструкции здания в случае пожара, были проведены расчеты динамики пожаров по полевой модели, основные положения которой изложены в Приложении к приказу МЧС России от 30.06.2009 № 382, с учетом Приложения к приказу МЧС России от 12.12.2011 г. №749 «О внесении изменений в методику определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности, утвержденную приказом МЧС России от 30.06.2009 № 382» и с учетом Приложения к приказу МЧС России от 02.12.2015 г. №632 «О внесении изменений в методику определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности» (Приложение к приказу МЧС России от 30.06.2009 № 382 «Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности» с учетом Приложения к приказу МЧС России от 12.12.2011 г. №749 «О внесении изменений в методику определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности»), с использованием специализированного компьютерного кода FDS, препроцессора и постпроцессора PyroSim (http://www.pyrosim.ru/). Программа FDS разработана Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST) и создана специально для решения задач по проблемам пожарной безопасности (http://www.nist.gov/). Расчет производился на компьютере со следующими характеристиками: Intel(R) Xeon(R) CPU X5560, CPU 2.80 ГГц, 11.9 GB of RAM.
При этом было проведено два расчета. В первом расчете (сценарий №1) междуэтажный пояс соответствует конструктивным решениям, принятым на объекте (использование междуэтажного пояса «французский балкон»). Во втором расчете (сценарий №2) высота пояса и архитектурное исполнение соответствует нормативным документам по пожарной безопасности (см. фиг. 3).
Расчетная область представляла собой объем, моделирующий окружающее пространство размерами 5,5x6,0x9,0 м. Внутри расчетного объема были помещены части здания жилого комплекса (части типовых этажей) и окружающего пространства (фиг. 3 и 4). Расположение и нумерация датчиков теплового потока показана на фиг. 5. Поскольку конструкция междуэтажного пояса «французский балкон» светопрозрачная, то для аварийной ситуации датчики, измеряющий падающий тепловой поток, также располагались за светопрозрачной конструкцией.
Далее представлены основные данные исследования, а именно - показания датчиков теплового потока на фасаде здания (витражном остеклении проема типового этажа) для сценариев №1 и №2 в графическом и в табличном виде.
На фиг. 6-8 приведено сравнение показаний нескольких датчиков (а именно на фиг. 6 - показания датчика Д1_6, на фиг. 7 - Д1_7, а на фиг. 8 - Д2_1), расположенных за светопропускающим элементом конструкции междуэтажного пояса «французский балкон». В сценарии 1 величина падающего теплового потока значительно ниже по сравнению со значениями в этих же точках в сценарии 2.
2
2
2
На фиг. 9 и 10 приведено сравнение показаний датчиков, расположенных выше конструкции междуэтажного пояса «французский балкон». Здесь уже  в сценарии 1 значения величины падающего теплового потока превышают на 2-5 кВт/м значения в этих же самых точках значения величины падающего теплового потока в сценарии 2. Тепловое же воздействие в обоих сценариях, т.е. значения падающего теплового потока, отличаются незначительно: 11,08 кВт/м в сценарии №1 и 10,51 кВт/м в сценарии №2.
Таблица 1 – Параметры пожарной нагрузки, используемые в расчетах
Параметр
Ед. изм.
Значение
Типовая горючая нагрузка
жилые помещения общежитий, гостиниц
h — Коэффициент полноты горения
0,97
Q — Низшая теплота сгорания
МДж/кг
13,8
y F— Удельная массовая скорость выгорания
кг/(м<sup>2</sup>·с)
0,0145
v — Линейная скорость распространения пламени
м/с
0,0045
LO2 — Удельный расход кислорода
кг/кг
1,03
Dm — Дымообразующая способность горящего материала
Нп·м<sup>2</sup>/кг
270
Макс. выход CO2
кг/кг
0,203
Макс. выход CO
кг/кг
0,0022
Макс. выход HCl
кг/кг
0,014
Характеристики окружающей среды:
– температура воздуха – 20ºC;
– влажность – 60%;
– скорость ветра – 0 м/с.
Показания датчиков, полученные по расчетам, приведены в таблицах 2-5.
Таблица 2 – Показания датчиков теплового потока Д1_1 – Д1_7 при нормативной ширине междуэтажного пояса
FDS Time
Д1_1
Д1_2
Д1_3
Д1_4
Д1_5
Д1_6
Д1_7
0,00E+00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00E+00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00E+01
0,04
0,03
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01
1,50E+01
0,59
0,46
0,43
0,34
0,30
0,25
0,21
2,00E+01
0,90
0,70
0,64
0,51
0,44
0,36
0,28
2,50E+01
0,87
0,68
0,62
0,50
0,44
0,36
0,28
3,00E+01
0,95
0,71
0,66
0,52
0,45
0,37
0,30
3,50E+01
1,01
0,77
0,71
0,56
0,47
0,38
0,30
4,00E+01
0,95
0,69
0,63
0,49
0,42
0,34
0,27
4,50E+01
0,89
0,68
0,63
0,50
0,43
0,35
0,27
5,00E+01
0,96
0,74
0,68
0,54
0,47
0,37
0,29
5,50E+01
0,91
0,71
0,65
0,52
0,45
0,37
0,29
6,00E+01
0,89
0,69
0,64
0,51
0,44
0,36
0,28
6,50E+01
0,91
0,69
0,63
0,49
0,43
0,35
0,27
7,00E+01
1,07
0,79
0,72
0,56
0,48
0,38
0,30
7,50E+01
1,02
0,75
0,69
0,53
0,46
0,38
0,31
8,00E+01
1,01
0,77
0,70
0,56
0,48
0,39
0,30
8,50E+01
1,04
0,78
0,71
0,53
0,45
0,36
0,27
9,00E+01
0,89
0,70
0,65
0,53
0,46
0,38
0,29
9,50E+01
1,01
0,76
0,70
0,54
0,46
0,38
0,30
1,00E+02
0,85
0,66
0,61
0,50
0,44
0,36
0,29
1,05E+02
0,95
0,73
0,68
0,53
0,46
0,38
0,30
1,10E+02
0,92
0,71
0,66
0,53
0,45
0,37
0,29
1,15E+02
1,01
0,74
0,67
0,51
0,44
0,35
0,27
1,20E+02
0,99
0,75
0,68
0,52
0,44
0,35
0,28
Таблица 3 – Показания датчиков теплового потока Д2_1 – Д2_7 при нормативной ширине междуэтажного пояса
s
kW/m2
kW/m2
kW/m2
kW/m2
kW/m2
kW/m2
kW/m2
FDS Time
Д2_1
Д2_2
Д2_3
Д2_4
Д2_5
Д2_6
Д2_7
0,00E+00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00E+00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00E+01
0,05
0,04
0,03
0,02
0,02
0,02
0,01
1,50E+01
0,95
0,72
0,66
0,51
0,45
0,37
0,29
2,00E+01
1,39
1,07
0,99
0,79
0,70
0,58
0,47
2,50E+01
1,46
1,14
1,05
0,84
0,73
0,59
0,46
3,00E+01
1,41
1,10
1,03
0,84
0,73
0,61
0,49
3,50E+01
1,33
1,04
0,96
0,77
0,68
0,57
0,45
4,00E+01
1,45
1,11
1,03
0,81
0,71
0,59
0,47
4,50E+01
1,50
1,16
1,08
0,87
0,76
0,62
0,49
5,00E+01
1,42
1,10
1,01
0,80
0,70
0,57
0,45
5,50E+01
1,44
1,12
1,04
0,82
0,71
0,58
0,46
6,00E+01
1,44
1,12
1,04
0,84
0,74
0,62
0,49
6,50E+01
1,54
1,18
1,09
0,85
0,73
0,60
0,47
7,00E+01
1,42
1,11
1,03
0,85
0,75
0,64
0,51
7,50E+01
1,34
1,06
0,98
0,80
0,71
0,60
0,50
8,00E+01
1,42
1,09
1,01
0,79
0,69
0,57
0,45
8,50E+01
1,43
1,14
1,06
0,86
0,74
0,60
0,47
9,00E+01
1,47
1,12
1,04
0,84
0,73
0,60
0,47
9,50E+01
1,52
1,19
1,09
0,86
0,74
0,62
0,49
1,00E+02
1,46
1,14
1,05
0,85
0,74
0,61
0,47
1,05E+02
1,47
1,13
1,04
0,82
0,72
0,60
0,48
1,10E+02
1,44
1,09
1,00
0,79
0,68
0,56
0,44
1,15E+02
1,50
1,16
1,07
0,85
0,75
0,62
0,49
1,20E+02
1,50
1,16
1,06
0,82
0,71
0,58
0,46
Таблица 4 – Показания датчиков теплового потока Д1_1 – Д1_7 при оригинальной конструкции междуэтажного пояса
Таблица 5 – Показания датчиков теплового потока Д2_1 – Д2_7 при оригинальной конструкции междуэтажного пояса
s
kW/m2
kW/m2
kW/m2
kW/m2
kW/m2
kW/m2
kW/m2
FDS Time
Д2_1
Д2_2
Д2_3
Д2_4
Д2_5
Д2_6
Д2_7
0,00E+00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00E+00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00E+01
0,05
0,08
0,11
0,12
0,11
0,09
0,06
1,50E+01
0,15
0,24
0,28
0,26
0,22
0,18
0,12
2,00E+01
0,17
0,28
0,36
0,35
0,29
0,25
0,17
2,50E+01
0,22
0,35
0,42
0,38
0,31
0,25
0,17
3,00E+01
0,22
0,34
0,39
0,38
0,32
0,28
0,20
3,50E+01
0,23
0,37
0,42
0,37
0,32
0,27
0,18
4,00E+01
0,27
0,41
0,49
0,44
0,37
0,31
0,22
4,50E+01
0,27
0,38
0,42
0,39
0,34
0,29
0,21
5,00E+01
0,27
0,39
0,47
0,44
0,37
0,32
0,23
5,50E+01
0,27
0,40
0,46
0,40
0,34
0,29
0,21
6,00E+01
0,26
0,40
0,48
0,47
0,37
0,31
0,22
6,50E+01
0,21
0,31
0,34
0,30
0,30
0,28
0,20
7,00E+01
0,25
0,39
0,48
0,40
0,34
0,29
0,20
7,50E+01
0,25
0,38
0,45
0,42
0,36
0,32
0,24
8,00E+01
0,27
0,41
0,47
0,41
0,34
0,29
0,20
8,50E+01
0,27
0,42
0,56
0,49
0,39
0,33
0,23
9,00E+01
0,26
0,40
0,52
0,50
0,40
0,34
0,24
9,50E+01
0,30
0,43
0,54
0,47
0,41
0,36
0,26
1,00E+02
0,30
0,43
0,51
0,50
0,42
0,36
0,27
1,05E+02
0,27
0,41
0,51
0,46
0,38
0,33
0,24
1,10E+02
0,28
0,41
0,49
0,47
0,41
0,37
0,28
1,15E+02
0,25
0,39
0,50
0,46
0,38
0,33
0,24
1,20E+02
0,28
0,43
0,54
0,52
0,42
0,37
0,27
На фиг. 11 приведены векторные поля скоростей в рассмотренных сценариях пожара. В случае сценария 1 (а) поток продуктов горения движется вверх с несколько большей скоростью по сравнению со сценарием 2 (б). Соответственно область высоких температур в сценарии 1 с «французским балконом» оказывается несколько выше, чем в сценарии 2 (фиг. 11). Однако значения теплового воздействия на незащищенную область остекления в рассмотренных сценариях отличаются незначительно.
2
2
Исходя из полученных расчетных данных, максимальное значение плотности теплового потока, падающего на внешнюю поверхность конструкций здания (витражное остекление) для сценария №1 составляет 1,28 кВт/м, максимальное значение плотности теплового потока, падающего на внешнюю поверхность конструкций здания (витражное остекление) для сценария №2 составляет 1,64 кВт/м.
Полученные значения свидетельствуют об эффективности применяемой на объекте защиты оригинальной конструкции огнестойкого светопрозрачного междуэтажного пояса «французский балкон» с точки зрения защиты от теплового воздействия и о незначительном влиянии данной конструкции на форму факела и температурное распределение внутри него.
Таким образом, конструкция огнестойкого светопрозрачного междуэтажного пояса «французский балкон» в случае пожара в здании на типовом этаже обеспечивает равноценную защиту вышележащих этажей в сравнении с нормативным исполнением междуэтажного пояса.