ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПЛАМЕНИ С ВИЗУАЛЬНЫМ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ

Членов А. Н., Демёхин Ф. В., Тупицын А. Н.

ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПЛАМЕНИ С ВИЗУАЛЬНЫМ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ

В статье показан принцип построения пожарного извещателя. На его основе разработан пожарный извещатель пламени, предназначенный для пожарной и антикриминальной защиты промышленных объектов. Пожарный извещатель пламени серийно изготавливается в России.

Ключевые слова: система противопожарной защиты, пожарный извещатель пламени, визуальное подтверждение.

На кафедре пожарной автоматики Академии ГПС МЧС России разработан принцип построения пожарного извещателя, не имеющего мировых аналогов по функциональным возможностям. Он осуществляет автоматическое обнаружение пожара с визуальной оценкой обстановки по цифровому видеоизображению в зоне контроля пожарного извещателя.

На устройство получен патент на полезную модель [1].

Устройство работает следующим образом (см. рис. 1). В отсутствие пожара пожарный извещатель 2 находится в дежурном режиме и анализирует уровень контролируемого параметра. Его пи-

Рисунок 1. Устройство для обнаружения пожара с визуальным подтверждением:

1 - видеокамера; 2 - пожарный извещатель; 3 - видеоконтроллер; 4 - интерфейс; 5 - мультиплексор; 6 - блок управления; 7 - передатчик сигнала; 8 - блок питания; 9 - сигнальная линия

тание осуществляется от сигнальной линии 9 через блок питания 8 в постоянном режиме. При срабатывании пожарного извещателя 2 сигнал с его выхода преобразуется с помощью интерфейса 4 в пакетную форму передачи данных и через мультиплексор 5 и передатчик сигналов 7 поступает в сигнальную линию 9. Одновременно с этим сигнал поступает на блок управления 6. Электропитание из сигнальной линии 9, аккумулированное в блоке питания 6, через блок управления поступает на видеокамеру 1 и видеопроцессор 3. Продолжительность подачи питания достаточна для работы видеокамеры 1 и видеопроцессора 3 в кратковременном режиме и определяется ёмкостью электрических конденсаторов в блоке питания. С помощью видеокамеры 1 осуществляется цифровой видеоснимок. Сигнал поступает на видеопроцессор 3, где происходит сжатие изображения и его преобразование в протокол пакетной передачи данных. Далее он поступает на мультиплексор 5, с помощью которого происходит последовательная передача извещений с пожарного изве-щателя и видеокадров с телекамеры через преобразователь питания в сигнальную линию. Устройство может передавать последовательность видеокадров с телекамеры в сигнальную линию с частотой, необходимой для регенерации электропитания.

Возможность передачи видеоизображения в виде пакета из нескольких снимков позволяет оценить динамику развития пожара или достоверно определить его отсутствие в случае ложного срабатывания пожарного извещателя [2-3].

Российская компания «Синкросс» (г. Саратов) реализовала данный принцип построения устройства в двухдиапазонном пожарном извещателе пламени ИП 330 [4].

Комплексная безопасность

Рисунок 2. Внешний вид пожарного извещателя пламени ИП 330 «Синкросс»

Извещатель изготавливается серийно (см. рис. 2). Он обладает уникальными характеристиками, позволяющими использовать его на промышленных объектах в широком диапазоне климатических условий, а также пожаро- и взрывоопасных зонах.

Характеристики извещателя:

- маркировка вызрывозащиты 2Бхет11БТ5Х;

- уровень защиты от внешних воздействий - не ниже 1Р65 по ГОСТ 14254-96.

На извещатель имеются сертификат пожарной безопасности, сертификат соответствия, разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение.

При работе извещателя в дежурном режиме в течение всего времени происходит циклическая запись кадров изображения на оперативное запоминающее устройство, получаемых со встроенного видеоадаптера. Частота записи регулируется в пределах от 0,5 до 2 кадров в секунду. Всего в цикле может быть до 30 кадров. После заполнения буфера памяти происходит перезапись первого, затем второго кадра и далее по циклу.

В случае формирования извещате-лем сигнала «пожар» данные буфера записываются в энергонезависимую область памяти и могут быть прочитаны устройствами верхнего уровня. Эта функция реализована без применения дополнительных линий для передачи видеоданных. Просмотреть текущее изображение зоны контроля можно и в нормальном (дежурном) режиме работы извещателя по команде запроса с устройства верхнего уровня. Это целесообразно при проведении плановых проверок и юстировки извещателей, так как полученное изображение точно совпадает с зоной контроля, а также для проведения видеомониторинга защищаемых территорий.

Применение данного извещателя на промышленных объектах не только увеличит эффективность пожарной сигнализации, но и обеспечит повышение уровня антикриминальной защиты, поскольку функция видеомониторинга может использоваться в системах охраны.

ЛИТЕРАТУРА

1. Членов А. Н, Демёхин Ф. В, Буцынская Т. А., Журавлёв С. Ю. Устройство для обнаружения пожара с визуальным подтверждением. Патент на полезную модель № 66578.

2. Членов А. Н., Демёхин Ф. В., Буцынская Т. А., Дровникова И. Г. Новые направления применения видеотехнологий в системах безопасности // Вестник Московского энергетического института. - 2009. - № 3. - С. 88-93.

3. Членов А. Н. Новые возможности управления противопожарной защитой объектов // Пожары и чрезвычайные ситуации: предотвращение, ликвидация. - 2013. - № 3. - С. 48-53.

4. Извещатель пламени пожарный ИП-330 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// www.sinkross.ru/catalog/izveshchatel-plameni-ip328330-uid-01

Chlenov A., Demekhin F., Tupitsyn А. FLAME DETECTOR WITH VISUAL CONFIRMATION

ABSTRACT

Purpose. The authors of the article show a fire detector construction principle developed by the specialists of the Fire Automation chair of the State Fire Academy of EMERCOM of Russia. A serial commercial manufacturing of flame detectors based on this principle is made by "Sinkross" Company (Saratov, Russia).

Methods. In the absence of fire flame detector 2 is in standby mode (see Fig. 1, p. 32). As soon as the flame detector actuates, the signal using interface 4 is converted into a data transfer package form and is supplied to signal line 9 via multiplexer 5 and image signal transmitter 7. Simultaneously, the signal is sent to controller 6. CCTV 1 produces a digital video picture. Both picture compression and a package data transfer into the protocol occur on video processor 3. Then it moves to multiplexer 5, where, via a power supply converter, a sequential messages and video pictures transfer is sent to the signal line. The possibility to

transmit a video picture in the form of a several images package allows us to assess fire development dynamics or to verify its absence in case of a fire detector false alarm.

Findings. A fire detector provides automatic detection of a fire with a visual situation assessment using the digital video image in the control zone.

Research application field. The detector is intended for applying at crucial and complex industrial objects.

Conclusions. The application of the fire detector increases the effectiveness of a fire alarm system and criminal prevention protection via video monitoring functions.

Key words: fire protection system, fire detector, visual confirmation.

REFERENCES

1. Chlenov A.N., Demekhin F.V., Butcinskaya T.A., Zhuravlev C.Yu. Flame detection with visual confirmation. Patent for invention No. 66578.

2. Chlenov A.N., Demekhin F.V., Butcinskaya T.A., Drovnikova I.G. New directions for the use of video technology in security systems. Vestnik Moskovskogo energeticheskogo instituta, 2009, no. 3, pp. 88-93.

3. Chlenov A.N. New opportunities of management of fire-prevention of objects. Pozhary i chrezvychainye situatsii: predotvrashchenie, likvidatsiia, 2013, no. 3, pp. 48-53.

4. Universal Intelligent Detector UID-01, available at: http://en.sinkross.ru/catalog/universal-intelligent-detector-uid-01 (accessed February 16, 2015).

Anatoly Chlenov Felíks Demekhín Anatoly Tupítsyn

Doctor of Technical Sciences, Professor

State Fire Academy of EMERCOM of Russia, Moscow, Russia

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor State Fire Academy of EMERCOM of Russia, Moscow, Russia

Candidate of Physical and Mathematical Sciences Sinkross LLC, Saratov, Russia