Способ крепления токоотвода молниезащиты круглого сечения к стене здания из кирпича или бетона (в том числе через утеплитель) и его варианты, устройство для такого крепления и оснастка для крепления
ROUND-SECTION LIGHTNING PROTECTION CONDUCTOR MOUNTING METHOD TO THE BRICK OR CONCRETE BUILDING WALL (INCLUDING THROUGH THE THERMAL INSULATION) AND ITS EMBODIMENTS, DEVICE AND TOOLING FOR SUCH MOUNTING

Изобретение относится к области электротехники, в частности к способу установки круглого токоотвода молниезащиты. Также изобретение описывает устройства для крепления токоотвода, обеспечивающие надежное крепление токоотвода к стене здания сквозь утеплитель на стену из кирпича или бетона.
Уровень техники.
Из существующего уровня техники известен, традиционный способ установки, описанный в частности в электронных источниках информации (http://2d-elektro.ucoz.ru/_ld/0/48_article7.pdf). Способ заключается в том, что при наличии водосточного желоба токоотвод крепится непосредственно к желобу, или крепление осуществляют к фасаду здания (стене) с помощью металлических или пластиковых держателей с дюбелями. Причем минимальное расстояние токоотвода от угла здания 0,2 м.
Существенным недостатком такого крепления является невысокая надежность, а если речь идет о здании, стены которого облицованы поверх стены утеплителем и оштукатурены (или закреплены декоративными элементами), то в данном случае крепление в фасадной части здания на декоративный элемент, закрывающий слой утеплителя снаружи будет ненадежным в большей степени, а крепление сквозь него будет значительно затруднено.
В настоящее время утепление стен снаружи здания стало достаточно популярным способом утепления, в связи с его простотой и дешевизной, возникла задача в достаточно надежном и пожаробезопасном креплении токоотвода непосредственно через утеплитель к стене из кирпича или бетона.
Целью заявленного изобретение является надежное и пожаробезопасное крепление токоотвода к стене здания из кирпича или бетона сквозь утеплитель, расположенный снаружи здания, в том числе на утеплитель из горючих материалов с нормируемым расстоянием крепления токоотвода не менее 100 мм от него.
Задачей заявленного изобретения является надежное крепление токоотвода молниезащиты круглого сечения сквозь утеплитель, в том числе и горючий утеплитель, на стену из кирпича или бетона.
Технический результат.
Техническим результатом является увеличение надежности крепления токоотвода молниезащиты круглого сечения сквозь утеплитель на стену из кирпича или бетона. Причем варианты заявленного способа позволяют крепить при необходимости не один, а два токоотвода одновременно (с их соединением между собой), с расположением двух токоотводов как параллельно, так и перпендикулярно относительно друг друга (и при необходимости под любым углом).
Технический результат достигается тем, что для крепления токоотвода сквозь утеплитель используются зажимы, специально разработанные для такого крепления.
В целом заявленное изобретение состоит из группы изобретений, включающей элементы системы молниезащиты и оснастку для монтажа их установки.
Сущность заявленного изобретения.
В процессе испытаний выяснилось, что отсутствует специализированная оснастка для установки забивных анкеров сквозь утеплитель. Были разработаны изделия: насадка ударная ручная НУР (фиг. 13) для установки устройств К1-ПД-01 и К1-(Х)ГЦ-01 с различной длиной рабочей части (для установки сквозь утеплитель толщиной от 50 до 300 мм), которая используется в качестве приспособления (насадки) для установки забивного анкера. Насадка выполнена из металла и состоит из трех частей разного диаметра, распложенных с поочередным уменьшением диаметра частей. На часть меньшего диаметра устанавливают забивной анкер, а часть большего диаметра используют для забивки анкера ручным способом при помощи молотка в стену. В зависимости от толщины стены длина насадки варьируется от 50 до 300 мм.
Для крепления круглых токоотводов молниезащиты сквозь утеплитель к стене здания на стену из кирпича или бетона, расположенный снаружи здания были разработаны устройства (с креплением анкером механическим или химическим способом) различной длины с 3-мя основными способами установки и крепления.
ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ СПОСОБА УСТАНОВКИ основан на креплении механическим распорным анкером. Устройство для такой установки имеет два исполнения. Исполнение №1 показано на фигуре 1, в котором устройство для установки токоотвода молниезащиты круглого сечения с крепления его на стену из негорючих материалов без утеплителя включает зажим, содержащий две клеммы (поз. 1), шайбу-гровер (поз. 2), болт (поз. 4), одна сторона которого устанавливается в забивной анкер, а с другой стороны болта фиксируют зажим из двух клемм, анкер забивной (поз. 5). Устройство предназначено для крепления токоотвода на стену на расстоянии от 3 до 10 мм до несущей поверхности стены, обозначение исполнения №1 - К1-ГЦ-01.
Исполнение устройства №2 показано на фигуре 2, в котором устройство для установки токоотвода молниезащиты круглого сечения для крепления к стене из полнотелого кирпича, бетона и прочих аналогичных материалов (с хорошей несущей способностью) сквозь утеплитель, которое включает зажим, содержащий две клеммы (поз. 1), шайбу-гровер (поз. 2), три гайки (поз. 3), шпильку резьбовую (поз. 6), шайбу плоскую (поз. 7), анкер забивной (поз. 5). Устройство предназначено для крепления токоотвода на расстоянии от 50 до 600 мм, обозначение исполнения №2 - К1-(Х)ГЦ-01, где Х - расстояние от токоотвода до несущей поверхности стены.
Первый вариант этого способа установки и крепления токоотвода молниезащиты круглого сечения для стен из негорючих материалов без утеплителя осуществляют с использованием устройства К1-ГЦ-01 (фиг. 1), который используют для крепления к стене из полнотелого кирпича, бетона и прочих аналогичных материалов (с хорошей несущей способностью).
Способ установки заключается в следующем. Сначала сверлят отверстие диаметром 12 мм и глубиной 40 мм в несущем основании стены, затем продувают полученное отверстие сжатым воздухом. В зависимости от толщины стены выбирают оснастку соответствующей длины (насадку ударную ручную НУР). Инструмент для установки забивного анкера выпускается следующих типоразмеров НУР-50Н; НУР-100Н; НУР-150Н; НУР-250Н; НУР-300Н, где число указывает толщину стены в мм).
Далее с помощью вышеуказанной ударной ручной насадки устанавливают анкер в отверстие и фиксируют его в стене ударом молотка по насадке. Затем в установленный в стене анкер вкручивают болт. После чего в зажим устанавливают перекрестно или параллельно один или два токоотвода и закрепляют один или два токоотвода в клеммах зажима.
Расположение устройства К1-ГЦ-01 в стене показано на фигуре 3.
В общем виде способ крепления токоотвода молниезащиты круглого сечения к стене здания из кирпича или бетона с помощью устройства для установки токоотвода молниезащиты круглого сечения, включающего, зажим для фиксации токоотвода молниезащиты круглого сечения, содержащий две клеммы, шайбу-гровер, анкер и болт, одна сторона которого служит для фиксации
его в анкере, а на другой стороне расположен зажим для фиксации токоотвода молниезащиты круглого сечения, заключается в следующем.
Сначала сверлят отверстие диаметром 0,012 м и глубиной 0,04 м в несущем основании стены, затем продувают полученное отверстие сжатым воздухом, после чего при помощи оснастки ударопрочной ручной, длина которой варьируется от 0,05 м до 0,3 м, выполненной из металла и состоящей из трех частей разного диаметра, распложенных с поочередным уменьшением диаметра частей, фиксируют анкер в стене, а именно таким образом, что на часть оснастки меньшего диаметра устанавливают забивной анкер, а противоположную часть оснастки большего диаметра используют для забивки анкера ручным способом, затем в установленный в стене анкер вкручивают болт устройства для установки токоотвода молниезащиты круглого сечения, после чего в зажим этого устройства устанавливают один токоотвод или перекрестно или параллельно два токоотвода и закрепляют один или два токоотвода в клеммах зажима.
Второй вариант этого способа установки токоотвода молниезащиты круглого сечения на расстоянии установки 50 мм от стены с утеплителем толщиной 50 / 100 / 150 / 200 / 250 мм из негорючих материалов осуществляют с использованием соответствующего устройства для установки токоотвода молниезащиты круглого сечения с крепления его на стену с утеплителем из негорючих материалов К1-100ГЦ-01 / К1-150ГЦ-01 / К1-200ГЦ-01 / К1-250ГЦ-01 / К1-300ГЦ-01 / К1-350ГЦ-01, выполненного в варианте исполнения №2 (фиг. 2). Устройство используют для крепления сквозь утеплитель к стене из полнотелого кирпича, бетона и прочих аналогичных материалов (с хорошей несущей способностью).
Способ установки заключается в следующем.
Сначала сверлят отверстие диаметром 12 мм, сквозь утеплитель с заглублением в стену 40 мм, затем продувают полученное отверстие сжатым воздухом. В зависимости от толщины утеплителя выбирают оснастку (насадку ударную ручную НУР (фиг. 13) - инструмент для установки забивного анкера выпускается следующих типоразмеров НУР-50Н; НУР-100Н; НУР-150Н; НУР-250Н; НУР-300Н, где число указывает толщину утеплителя в мм).
Далее с помощью вышеуказанной ударной ручной насадки устанавливают анкер в отверстие и фиксируют его ударом молотка по насадке. Затем вкручивают в анкер резьбовую шпильку M10. После чего в зажим устанавливают один или два токоотвода круглого сечения диаметром 8-10 мм и закрепляют один или два токоотвода путем затягивания гаек.
Расположение устройства К1-100ГЦ-01 / К1-150ГЦ-01 / К1-200ГЦ-01 / К1-250ГЦ-01 / К1-300ГЦ-01 / К1-350ГЦ-01 в стене показано на фигуре 4.
В общем виде способ крепления токоотвода молниезащиты круглого сечения к стене здания из кирпича или бетона с утеплителем из негорючих материалов на расстоянии 0,05 м от стены с утеплителем с помощью устройства для установки токоотвода молниезащиты круглого сечения, включающего зажим, содержащий две клеммы, шайбу-гровер, три гайки, шпильку резьбовую, одна сторона которой служит для фиксации его в анкере, а на другой стороне расположен зажим для фиксации токоотвода молниезащиты круглого сечения шайбу плоскую, и анкер, заключается в следующем.
Сначала через утеплитель сверлят отверстие диаметром 0,012 м с заглублением в стену 0,04 м, затем продувают полученное отверстие сжатым воздухом, после чего при помощи оснастки ударопрочной ручной, длина которой варьируется от 0,05 м до 0,3 м, выполненной из металла и состоящей из трех частей разного диаметра, распложенных с поочередным уменьшением диаметра частей, фиксируют анкер в стене, а именно таким образом, что на часть оснастки меньшего диаметра устанавливают забивной анкер, а противоположную часть оснастки большего диаметра используют для забивки анкера ручным способом, затем в установленный в стене анкер вкручивают шпильку резьбовую устройства для установки токоотвода молниезащиты круглого сечения, после чего в зажим этого устройства устанавливают один токоотвод или перекрестно или параллельно два токоотвода и закрепляют один или два токоотвода в клеммах зажима.
Третий вариант этого способа установки токоотвода молниезащиты круглого сечения с пожаробезопасным (согласно нормативных документов) расстоянием установки 100 мм от стены с утеплителем толщиной 50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 мм из горючих материалов осуществляют с использованием соответствующего устройства для установки токоотвода молниезащиты круглого сечения с креплением его через горючий утеплитель на стену (К1- 150ГЦ-01 / К1-200ГЦ-01 / К1-250ГЦ-01 / К1-300ГЦ-01 / К1-350ГЦ-01 / Kl-400ГЦ-0), выполненного в варианте исполнения №2 (фиг. 2). Устройство используют для крепления сквозь утеплитель к стене с утеплителем из полнотелого кирпича, бетона и прочих аналогичных материалов (с хорошей несущей способностью). Способ установки заключается в следующем.
Сначала сверлят отверстие диаметром 12 мм, сквозь утеплитель в несущем основании стены, с заглублением в стену 40 мм, затем продувают полученное отверстие сжатым воздухом. В зависимости от толщины утеплителя выбирают оснастку (насадку ударную ручную НУР (фиг.13) - инструмент для установки забивного анкера выпускается следующих типоразмеров НУР-50Н; НУР-100Н; НУР-150Н; НУР-250Н; НУР-300Н, где число указывает толщину утеплителя в мм).
Далее с помощью вышеуказанной ударной ручной насадки устанавливают анкер в отверстие и фиксируют его ударом молотка по насадке. Затем вкручивают в анкер резьбовую шпильку М10. После чего в зажим устанавливают один или два токоотвода круглого сечения диаметром 8-10 мм и закрепляют один или два токоотвода путем затягивания гаек.
Расположение устройства (К1-150ГЦ-01 / К1-200ГЦ-01 / К1-250ГЦ-01 / К1-300ГЦ-01 / К1-350ПД-01 / К1-400ГЦ-0) в стене показано на фигуре 4.
В общем виде способ крепления токоотвода молниезащиты круглого сечения к стене здания из кирпича или бетона с утеплителем из горючих материалов на расстоянии 0,1 м от стены с утеплителем с помощью устройства для установки токоотвода молниезащиты круглого сечения, включающего
зажим, для фиксации токоотвода молниезащиты круглого сечения, содержащий две клеммы, шайбу-гровер, гайки, шпильку, одна сторона которой служит для фиксации ее в анкере, а на другой стороне расположен зажим для фиксации токоотвода молниезащиты круглого сечения, шайбу плоскую и анкер, заключается в следующем.
Сначала через утеплитель сверлят отверстие диаметром 0,012 м с заглублением в стену 0,04 м, затем продувают полученное отверстие сжатым воздухом, после чего при помощи оснастки ударопрочной ручной, длина которой варьируется от 0,05 м до 0,3 м, выполненной из металла и состоящей из трех частей разного диаметра, распложенных с поочередным уменьшением диаметра частей, фиксируют анкер в стене, а именно таким образом, что на часть оснастки меньшего диаметра устанавливают забивной анкер, а противоположную часть оснастки большего диаметра используют для забивки анкера ручным способом, затем в установленный в стене анкер вкручивают шпильку резьбовую устройства для установки токоотвода молниезащиты круглого сечения, после чего в зажим этого устройства устанавливают один токоотвод или перекрестно или параллельно два токоотвода и закрепляют один или два токоотвода в клеммах зажима.
ВТОРОЙ ВАРИАНТ СПОСОБА УСТАНОВКИ осуществляют с применением устройства для установки токоотвода молниезащиты круглого сечения с пластиковой гильзой (для фиксации химическим анкером), которое используют для крепления к стене из пустотелого и полнотелого кирпича, бетона, газобетона, пенобетона, газосиликатных блоков, пористого керамического камня, легкого ячеистого бетона, керамзитобетонных блоков и прочих аналогичных материалов с хорошей и слабой несущей способностью_сквозь горючий или негорючий утеплитель или без него. Использование пластиковой гильзы позволяет уменьшить расход химического анкера при применении в стенах, имеющих пустоты (например, из пустотелого кирпича).
Первый, второй, третий варианты этого варианта способа установки основаны на креплении устройства с пластиковой гильзой химическим анкером.
Устройство для установки токоотвода молниезащиты круглого сечения в исполнении №1, которое проиллюстрировано на фиг. 5, включает
шайбу-гровер (поз. 2), зажим, состоящий из двух клемм (поз. 1), гильзу пластиковую сетчатую (поз. 8), болт (поз. 4), одна сторона которого устанавливается в пластиковую гильзу, а с другой стороны болта гайками фиксируют зажим из двух клемм. Устройство предназначено для крепления токоотвода на расстоянии от 3 до 10 мм до несущей поверхности стены, обозначение исполнения №1 - К1-ГЦ-02ПЛ (фиг. 5).
Устройство для установки токоотвода молниезащиты круглого сечения в исполнении №2 включает гайку (поз. 1), шайбу-гровер (поз. 2), зажим, состоящий из двух клемм (поз. 3), шпильку резьбовую (поз. 4), шайбу плоскую (поз. 5), гильзу пластиковую сетчатую (поз. 8) и предназначен для крепления токоотвода на расстоянии от 50 до 600 мм (обозначение устройства К1-(Х)ГЦ-02ПЛ (фиг. 6), где Х- расстояние от токоотвода до несущей поверхности стены).
Первый вариант этого способа установки и крепления токоотвода молниезащиты круглого сечения для стен из негорючих материалов без утеплителя заключается в использовании устройства для установки токоотвода молниезащиты круглого сечения с пластиковой гильзой (К1-ГЦ-02ПЛ) в исполнении №1 (фиг. 5), состоящего из пластиковой гильзы, шайбы-гровера, болта со сквозным креплением на нем, 2-х клемм) для крепления к стене из полнотелого и пустотелого кирпича, бетона и прочих аналогичных материалов (с хорошей несущей способностью). Способ заключается в следующем.
Сначала сверлят отверстие диаметром 16 мм и глубиной 110 мм для установки анкера в несущем основании стены, затем продувают полученное отверстие.
В полученное отверстие устанавливают пластиковую гильзу (согласно инструкции завода-изготовителя), заполняют химическим анкером и в него болт.
После полимеризации химического анкера в зажим устройства устанавливают один или два токоотвода круглого сечения диаметром 8-10 мм и закрепляют один или два токоотвода путем затягивания гаек.
Расположение устройства (К1-ГЦ-02ПЛ 0) в стене показано на фигуре 7.
В общем виде способ крепления токоотвода молниезащиты круглого сечения к стене здания из кирпича или бетона с помощью устройства для установки токоотвода молниезащиты круглого сечения, включающего зажим, для фиксации токоотвода молниезащиты круглого сечения, состоящий из двух клемм, две шайбы-гровер и две гайки, гильзы пластиковой сетчатой для фиксации устройства в стене химическим анкером, болт, одна сторона которого служит для фиксации его в гильзе, а на другой стороне расположен зажим для фиксации токоотвода молниезащиты круглого сечения, заключается в следующем.
Сначала через утеплитель сверлят отверстие диаметром 0,012 м и глубиной 0,11 м, затем продувают полученное отверстие сжатым воздухом, после чего в полученное отверстие в стене устанавливают гильзу пластиковую сетчатую, заполняют пространство внутри нее химическим анкером и устанавливают в гильзу пластиковую сетчатую болт устройства для установки токоотвода молниезащиты круглого сечения, после полимеризации химического анкера в зажим устройства для установки токоотвода молниезащиты круглого сечения устанавливают один токоотвод или перекрестно или параллельно два токоотвода и закрепляют один или два токоотвода в клеммах зажима.
Второй вариант этого способа установки токоотвода молниезащиты круглого сечения с расстоянием установки 50 мм от стены с утеплителем толщиной 50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 мм из негорючих материалов осуществляют с использованием соответствующего устройства для установки токоотвода молниезащиты круглого сечения с пластиковой гильзой (К1-100ГЦ-02ПЛ / К1-150ГЦ-02ПЛ / К1-200ГЦ-02ПЛ / К1-250ГЦ-02ПЛ / К1-300ГЦ-02ПЛ / К1-350ГЦ-02ПЛ), показанного на фиг. 6 (исполнение №2), включающего пластиковую гильзу, шайбу плоскую, две шайбы-гровера, шпильку, одна сторона которой устанавливается в гильзу, а с другой стороны гайками фиксируется зажим из двух клемм, и три гайки. Устройство используют для крепления сквозь утеплитель к стене из полнотелого кирпича, бетона и прочих аналогичных материалов (с хорошей несущей способностью).
В этом случае для фиксации резьбовой части шпильки в гильзе используют химический анкер.
Способ заключается в следующем.
Сначала сверлят через утеплитель из негорючего отверстие диаметром 16 мм с заглублением в стену 110 мм, затем продувают полученное отверстие сжатым воздухом.
В полученное отверстие устанавливают пластиковую гильзу (согласно инструкции завода-изготовителя), заполняют пространство внутри нее химическим анкером и устанавливают в гильзу резьбовую часть шпильки.
После полимеризации химического анкера в зажим, расположенный на другой стороне шпильки, устанавливают один или два токоотвода круглого сечения диаметром 8-10 мм и закрепляют зажим затягиванием гаек.
Расположение устройства (К1-100ГЦ-02ПЛ / К1-150ГЦ-02ПЛ / К1-200ГЦ-02ПЛ / К1-250ГЦ-02ПЛ / К1-300ГЦ-02ПЛ / К1-350ГЦ-02ПЛ) в стене показано на фигуре 8.
В общем виде способ крепления токоотвода молниезащиты круглого сечения к стене здания из кирпича или бетона с утеплителем из негорючих материалов на расстоянии 0,05 м от стены с утеплителем с помощью устройства для установки токоотвода молниезащиты круглого сечения, включающего зажим, для фиксации токоотвода молниезащиты круглого сечения, состоящий из двух клемм, две шайбы-гровер, плоскую шайбу и две гайки, гильзу пластиковую сетчатую для фиксации устройства в стене химическим анкером, шпильку резьбовую, одна сторона которой служит для фиксации ее в гильзе, а на другой стороне расположен зажим для фиксации токоотвода молниезащиты круглого сечения, заключается в следующем.
Сначала через утеплитель сверлят отверстие диаметром 0,012 м с заглублением в стену 0,11 м, затем продувают полученное отверстие сжатым воздухом, после чего в полученное отверстие в стене устанавливают гильзу пластиковую сетчатую, заполняют пространство внутри нее химическим анкером и устанавливают в гильзу пластиковую сетчатую резьбовую часть шпильки устройства для установки токоотвода молниезащиты круглого сечения, после полимеризации химического анкера шпильку резьбовую фиксируют с помощью двух гаек и шайбы-гровер, плоской шайбы и устанавливают в зажим устройства для установки токоотвода молниезащиты круглого сечения один токоотвод или перекрестно или параллельно два токоотвода и закрепляют один или два токоотвода в клеммах зажима.
Третий вариант этого способа установки токоотвода молниезащиты круглого сечения с расстоянием установки 100 мм от стены с утеплителем толщиной 50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 мм из горючих материалов осуществляют с использованием соответствующего устройства для установки токоотвода молниезащиты круглого сечения с пластиковой гильзой (К1-150ГЦ-02ПЛ / К1-200ГЦ-02ПЛ / К1-250ГЦ-02ПЛ / К1-300ГЦ-02ПЛ / К1-350ГЦ-02ПЛ / К1-400Щ-02) (фиг. 6), включающего шайбу плоскую, три гайки, две шайбы-гровера, шпильку, одна сторона которой устанавливается в гильзу, а с другой стороны шпильки гайками фиксируется зажим из двух клемм. Устройство используют для крепления сквозь утеплитель к стене из полнотелого кирпича, бетона и прочих аналогичных материалов (с хорошей несущей способностью).
Способ заключается в следующем.
Сначала сверлят через утеплитель из горючего материала отверстие диаметром 16 мм с заглублением в стену ПО мм, затем продувают полученное отверстие сжатым воздухом.
В полученное отверстие устанавливают пластиковую гильзу (согласно инструкции завода-изготовителя), заполняют пространство внутри нее химическим анкером и устанавливают в гильзу резьбовую часть шпильки.
После полимеризации химического анкера в зажим, расположенный на другой стороне шпильки, устанавливают один или два токоотвода круглого сечения диаметром 8-10 мм и закрепляют зажим затягиванием гаек.
Расположение устройства (К1-150ГЦ-02ПЛ / К1-200ГЦ-02ПЛ / К1-250ГЦ-02ПЛ / К1-300ГЦ-02ПЛ / К1-350ГЦ-02ПЛ / К1-400ГЦ-02) в стене показано на фигуре 11.
В общем виде способ крепления токоотвода молниезащиты круглого сечения к стене здания из кирпича или бетона с утеплителем из горючих материалов на расстоянии 0,1 м от стены с утеплителем с помощью устройства для установки токоотвода молниезащиты круглого сечения, включающего
зажим, для фиксации токоотвода молниезащиты круглого сечения, состоящий из двух клемм, две шайбы-гровер, плоскую шайбу и две гайки, гильзы пластиковой сетчатой для фиксации устройства в стене химическим анкером, шпильку резьбовую, одна сторона которой служит для фиксации её в гильзе, а на другой стороне расположен зажим для фиксации токоотвода молниезащиты круглого сечения, заключается в следующем.
Сначала через утеплитель сверлят отверстие диаметром 0,012 м с заглублением в стену 0,11 м, затем продувают полученное отверстие сжатым воздухом, после чего в полученное отверстие в стене устанавливают гильзу пластиковую сетчатую, заполняют пространство внутри нее химическим анкером и устанавливают в гильзу пластиковую сетчатую резьбовую часть шпильки устройства для установки токоотвода молниезащиты круглого сечения, после полимеризации химического анкера шпильку резьбовую фиксируют с помощью двух гаек, плоской шайбы и шайбы-гровер и устанавливают в зажим устройства для установки токоотвода молниезащиты круглого сечения один токоотвод или перекрестно или параллельно два токоотвода и закрепляют один или два токоотвода в клеммах зажима.
ТРЕТИЙ ВАРИАНТ СПОСОБА УСТАНОВКИ осуществляют с применением устройства для установки токоотвода молниезащиты круглого сечения без пластиковой гильзы (для установки химическим анкером), которые используют для крепления к стене из полнотелого кирпича и бетона и прочих аналогичных материалов с хорошей несущей способностью сквозь горючий или негорючий утеплитель или без него.
Первая, вторая, третья альтернативы третьего способа установки основаны на креплении устройства для установки токоотвода молниезащиты круглого сечения химическим анкером в материалах с хорошей несущей способностью.
Такое устройство имеет два исполнения.
Устройство для установки токоотвода молниезащиты круглого сечения исполнения №1 по этому варианту установки включает гайку (поз. 1), шайбу-гровер (поз. 2), зажим из двух клемм (поз. 3), болт (поз. 4), одна сторона которого ф в химический анкер, а с другой стороны болта гайками фиксируют зажим из двух клемм. Устройство предназначено для крепления токоотвода на расстоянии от 3 до 10 мм до несущей поверхности стены, обозначение исполнения №1 - К1-ГЦ-02 (фиг. 9).
Устройство для установки токоотвода молниезащиты круглого сечения исполнения №2 (фиг. 10) по этому варианту установки включает три гайки (поз. 3), две шайбы-гровера (поз. 2), зажим с двумя клеммами (поз. 1), шпильку резьбовую (поз. 6), шайбу плоскую (поз. 7), и предназначено для крепления токоотвода на расстоянии от 50 до 600 мм от стены, обозначение 2 исполнения: К1-(Х)ГЦ-02 (фиг. 10). Где Х - расстояние от токоотвода до несущей поверхности стены.
Первый вариант этого способа установки и крепления токоотвода молниезащиты круглого сечения для стен из негорючих материалов без утеплителя осуществляют с использованием устройства К1-ГЦ-02 (устройство показан на фиг. 9, исполнение устройства №1). Устройство используют для крепления к стене из полнотелого кирпича, бетона и прочих аналогичных материалов (с хорошей несущей способностью).
Способ заключается в следующем.
Сначала в стене из негорючих материалов сверлят отверстие диаметром 12 мм и глубиной ПО мм для зажима в несущем основании стены, затем продувают полученное отверстие сжатым воздухом.
Полученное отверстие (согласно инструкции завода-изготовителя) заполняют химическим анкером и устанавливают в него болт устройства.
После полимеризации химического анкера в зажим, расположенный на другой стороне болта, устанавливают один или два токоотвода круглого сечения диаметром 8-10 мм и закрепляют зажим затягиванием гаек.
Расположение устройства (К1-ГЦ-02) в стене показано на фигуре 11.
В общем виде способ крепления токоотвода молниезащиты круглого сечения к стене здания из кирпича или бетона с использованием химического анкера без пластиковой гильзы с помощью устройства для установки токоотвода молниезащиты круглого сечения, включающего зажим, для фиксации токоотвода молниезащиты круглого сечения, состоящий из двух клемм, две шайбы-гровер и две гайки, болт, одна сторона которого служит для фиксации его в анкере, а на другой стороне расположен зажим для фиксации токоотвода молниезащиты круглого сечения, заключается в следующем.
Сначала через утеплитель сверлят отверстие диаметром 0,012 м и глубиной 0,11 м, затем продувают полученное отверстие сжатым воздухом, после чего заглубление в стене заполняют химическим анкером и устанавливают в заглубление в стене болт устройства для установки токоотвода молниезащиты круглого сечения, после полимеризации химического анкера в зажим устройства для установки токоотвода молниезащиты круглого сечения, находящемся на другой стороне болта, устанавливают один токоотвод или перекрестно или параллельно два токоотвода и закрепляют один или два токоотвода в клеммах зажима.
Второй вариант этого способа установки токоотвода молниезащиты круглого сечения с расстоянием установки 50 мм от стены с утеплителем толщиной 50 / 100 / 150 / 200 / 250 /300 мм из негорючих материалов осуществляют с использованием соответствующего устройства К1-100ГЦ-02 / К1-150ГЦ-02 / К1-200ГЦ-02 / К1-250ГЦ-02 / К1-300ГЦ-02 / К1-300ГЦ-02 / К1-ЗООГЦ-02 / К1-350ГЦ-02 (фиг. 10, исполнение устройства №2). Устройство используют для крепления сквозь негорючий утеплитель к стене из полнотелого кирпича, бетона и прочих аналогичных материалов (с хорошей несущей способностью).
Способ заключается в следующем.
Сначала через утеплитель из негорючих материалов сверлят отверстие диаметром 12 мм с заглублением в стену 110 мм, затем продувают полученное отверстие сжатым воздухом.
Полученное отверстие (согласно инструкции завода-изготовителя) заполняют химическим анкером и устанавливают в него резьбовую часть шпильки.
После полимеризации химического анкера в зажим, расположенный на другой стороне шпильки, устанавливают один или два токоотвода круглого сечения диаметром 8-10 мм и закрепляют зажим затягиванием гаек.
Расположение устройства (К1-100ГЦ-02 / К1-150ГЦ-02 / К1-200ГЦ-02 / К1-250ГЦ-02 / К1-300ГЦ-02 / К1-300ГЦ-02 / К1-300ГЦ-02 / К1-350ГЦ-02) в стене показано на фигуре 12.
В общем виде способ крепления токоотвода молниезащиты круглого сечения к стене здания из кирпича или бетона с утеплителем из негорючих материалов на расстоянии 0,05 м от стены с утеплителем с использованием химического анкера без пластиковой гильзы с помощью устройства для установки токоотвода молниезащиты круглого сечения, включающего зажим, для фиксации токоотвода молниезащиты круглого сечения, состоящий из двух клемм, две шайбы-гровер, плоскую шайбу и две гайки, шпильку резьбовую, одна сторона которой служит для фиксации ее в анкере, а на другой стороне расположен зажим для фиксации токоотвода молниезащиты круглого сечения, заключается в следующем.
Сначала через утеплитель сверлят отверстие диаметром 0,012 м и заглублением в стену 0,11 м, затем продувают полученное отверстие сжатым воздухом, после чего заглубление в стене заполняют химическим анкером и устанавливают в заглубление в стене резьбовую часть шпильки устройства для установки токоотвода молниезащиты круглого сечения, после полимеризации химического анкера шпильку резьбовую фиксируют с помощью двух гаек, плоской шайбы и шайбы-гровер и устанавливают в зажим устройства для установки токоотвода молниезащиты круглого сечения один токоотвод или перекрестно или параллельно два токоотвода и закрепляют один или два токоотвода в клеммах зажима.
Третий вариант этого способа установки токоотвода молниезащиты круглого сечения с расстоянием установки 100 мм от стены с утеплителем толщиной 50 / 100 / 150 / 200 / 250 /300 мм из горючих материалов осуществляют с использованием соответствующего зажима К1-150ГЦ-02 / К1-200ГЦ-02 / К1-250ГЦ-02 / К1-300ГЦ-02 / К1-350ГЦ-02 / К1-400ГЦ-02 (фиг. 10, исполнение устройства №2). Устройство используют для крепления сквозь утеплитель из горючих материалов к стене из полнотелого кирпича, бетона и прочих аналогичных материалов (с хорошей несущей способностью).
Способ заключается в следующем.
Сначала через утеплитель из негорючих материалов сверлят отверстие диаметром 12 мм с заглублением в стену 110 мм, затем продувают полученное отверстие сжатым воздухом.
Полученное заглубление в стене (согласно инструкции завода-изготовителя) заполняют химическим анкером и устанавливают в него резьбовую часть шпильки.
После полимеризации химического анкера в зажим, расположенный на другой стороне шпильки, устанавливают один или два токоотвода круглого сечения диаметром 8-10 мм и закрепляют зажим затягиванием гаек.
Расположение устройства (К1-150ГЦ-02 / К1-200ГЦ-02 / К1-250ГЦ-02 / К1-300ГЦ-02 / К1-350ГЦ-02 / К1-400ГЦ-02) в стене показано на фигуре 12.
В общем виде способ крепления токоотвода молниезащиты круглого сечения к стене здания из кирпича или бетона с утеплителем из горючих материалов на расстоянии 0,1 м от стены с утеплителем с использованием химического анкера без пластиковой гильзы с помощью устройства для установки токоотвода молниезащиты круглого сечения, включающего зажим, для фиксации токоотвода молниезащиты круглого сечения, состоящий из двух клемм, две шайбы-гровер, плоской шайбы и две гайки, шпильку резьбовую, одна сторона которой служит для фиксации ее в анкере, а на другой стороне расположен зажим для фиксации токоотвода молниезащиты круглого сечения, заключается в следующем.
Сначала через утеплитель сверлят отверстие диаметром 0,012 м и заглублением в стену 0,11 м, затем продувают полученное отверстие сжатым воздухом, после чего заглубление в стене заполняют химическим анкером и устанавливают в заглубление в стене резьбовую часть шпильки устройства для установки токоотвода молниезащиты круглого сечения, после полимеризации химического анкера шпильку резьбовую фиксируют с помощью двух гаек, плоской шайбы и шайбы-гровер и устанавливают в зажим устройства для установки токоотвода молниезащиты круглого сечения один токоотвод или перекрестно или параллельно два токоотвода и закрепляют один или два токоотвода в клеммах зажима.
Расположение устройства (К1-150ГЦ-02 / К1-200ГЦ-02 / К1-250ГЦ-02 / К1-300ГЦ-02 / К1-350ГЦ-02 / К1-400ГЦ-02) в стене показано на фигуре 12.
На фигуре 14 показано одного токоотвода в клеммах зажима, который может располагаться как вертикально, так и горизонтально.
На фигуре 15 показано параллельное крепление двух токоотводов в клеммах зажима.
На фигуре 16 показано параллельное расположение двух токоотводов в клеммах зажима.
Заявленная группа изобретений позволяет усовершенствовать способ установки средств молниезащиты, что приводит к повышению надежности их крепления к основанию стены с утеплителем или без него, и в то же время пожаробезопасности при креплении на стену с горючим утеплителем, при этом используется унифицированная линейка устройств для такой установки средств молниезащиты.