Характеристика теплоснабжения небольших населенных пунктов Мурманской области

УДК 629.9

В.А.Минин

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НЕБОЛЬШИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация

Дана характеристика современного состояния теплоснабжения мелких потребителей Мурманской области. Представлены сведения об установленной мощности источников тепловой энергии, их структуре и объемах отпуска энергии.

Ключевые слова:

небольшие населенные пункты Мурманской области, источники теплоснабжения.

V.A.Minin

CHARACTERISTICS OF HEAT SUPPLY OF SMALL SETTLEMENTS OF THE MURMANSK REGION

Abstract

The characterization of the current state of the Murmansk region small consumers heat supply is given. Information on installed capacity of heat sources, their structure and amount of energy release is presented.

Keywords:

small settlements of the Murmansk region, sources of heat.

По результатам анкетирования, проведенного в 2011 г. Министерством энергетики и ЖКХ Мурманской области, общая установленная мощность источников централизованного теплоснабжения региона достигает 7162 Гкал/ч (табл.1). При этом суммарная подключенная тепловая нагрузка абонентов источников теплоснабжения составляет 3381 Гкал/ч. Имеющаяся разница между установленной мощностью и подключенной нагрузкой свидетельствует о значительном избытке мощностей на большинстве действующих источников теплоснабжения. По табл.1 можно проследить за распределением теплогенерирующих мощностей по отдельным районам Мурманской области - городским округам, муниципальным районам и закрытым административно-территориальным образованиям (ЗАТО). Наконец, представленные данные позволяют провести также анализ численности и структуры генерирующих мощностей региона. Оказалось, что в Мурманской области наибольший вклад в выработку тепловой энергии дают крупные и средние котельные и ТЭЦ мощностью 15 Гкал/ч и выше (рис., б). На их долю приходится 94.5% всей выработки. Остальные 5.5% вырабатываются на небольших источниках тепловой энергии мощностью менее 15 Гкал/ч. Однако число таких источников в силу многочисленности малых потребителей энергии велико. На их долю приходится более половины (58.8%) от общего числа котельных (рис., а).

В крупных городах области большинство потребителей охвачено

централизованным теплоснабжением от крупных котельных и ТЭЦ [2]. В них доля выработки тепла на источниках малой мощности составляет от нескольких процентов до долей процента. Так, например в Мурманске [2], имеется около 10 крупных источников тепла суммарной мощностью около 1950 Гкал/ч и всего 3 котельных малой мощности (табл.2), которые вырабатывают около 0.3% всей энергии. Города Апатиты и Кировск снабжаются тепловой энергией от Апатитской ТЭЦ. Малых источников теплоснабжения в районе расположения этих городов не выявлено.

Таблица 1

Общая характеристика источников теплоснабжения Мурманской

области [1]

Населенный пункт Установленная тепловая мощность, Гкал/ч Подключенная нагрузка, Гкал/ч Отпуск тепла за год, тыс. Гкал Количество источников тепла Количество котлов

Городские округа с подведомственными территориями

Мурманск 1947 1045 3218 13 73

Апатиты 735 397 1284 1 10

Кировск 632 128 1071 5 27

Мончегорск 841 402 1294 7 58

Оленегорск 294 197 671 3 10

Ковдор 559 218 823 6 25

Полярные Зори 181 143 291 5 31

ЗАТО Североморск 554 195 897 11 68

ЗАТО Александровск 351 193 599 5 25

ЗАТО Видяево 41 26 73 1 6

Муниципальные районы

Кольский 345 145 440 31 132

Печенгский 428 164 674 6 43

Кандалакшский 155 68 258 37 114

Ловозерский 70 43 133 2 9

Терский 29 17 58 3 17

Мурманская обл., всего 7162 3381 11784 136 648

Мелкие котельные в районе г.Мурманска

Таблица 2

Источники Установленная мощность, Гкал/ч Подключенная нагрузка, Гкал/ч Отпуск тепла за год, тыс. Гкал Котлы

марка количество

Котельная ММУП «ЖСК» 1.52 0.94 3.4 GTE-521 1

на дизтопливе GTE-511 2

Котельная ММУП <ЖСК» 2.63 0.91 4.6 Э5-Д5 пар 2

на угле Э5-Д5 вода 3

КСВр-0.8 вод 1

НИИСТУ 5М 2

Котельная 1.1 1.1 1.7 КЭВ 2

«Мурманскводоканала»

Итого 5.25 2.95 9.7 - 13

Основным источником теплоснабжения г.Мончегорска является ТЭЦ ОАО «Кольская ГМК» мощностью 828 Гкал/ч [2]. Административно Мончегорску подчиняются два поселка, названные 25-й километр и 27-й километр в соответствии с километровой отметкой железной дороги Оленегорск - Мончегорск. В первом население составляет 255 чел., в нем расположен военный аэродром Мончегорск. Во втором - население 2359 чел., здесь расположен гарнизон авиационного полка. Теплоснабжение в этих поселках, а также в населенных пунктах Протоки, Нефтяник-2 и Тишина, тоже находящихся в административном подчинении Мончегорска, обеспечивается от мелких угольных котельных, основные показатели которых представлены в табл.3.

Основными источниками теплоснабжения Оленегорска являются угольная котельная ООО «ТЭК» мощностью 240 Гкал/ч [2], а также мазутная котельная мощностью 12 Гкал/ч, обеспечивающая тепловой энергией воинскую часть.

а

б

Структура котельных Мурманской области по мощности

Таблица 3

Показатели котельных в населенных пунктах вблизи Мончегорска

Населенный пункт, название котельной Установленная тепловая мощность, Гкал/ч Подключенная нагрузка, Гкал/ч Отпуск тепла за год, тыс. Гкал Котлы

марка количество

Котельная МУП 2.0 0.7 3.1 Богатырь КВ-1.16К 1

«Городское благоустройство» КВр-1.16 1

Ни. 27-й км 8.5 5.9 18.0 Энергия 3М 3

(угольная котельная N° 340) КВр 0.54 2

Универсал-6 1

КС-5-2 4

ДЖК-0.7 1

Э5-Д2 1

Н.п. 27-й км 7.9 5.7 19.0 Энергия 3М 4

(угольная котельная № 350) НИИСТУ-5 4

Универсал 6 1

КС-5-2 2

Э5-Д2 3

Нп Протоки, 9.6 9.1 16.8 ДКВР 4-13 4

угольная котельная № 14

Нефтяник-2, 2.4 0.5 2.3 Э5-Д2 5

угольная котельная № 45

Нп Тишина, 4.4 0.6 2.3 Э2-Д5 3

угольная котельная № 7 Универсал 6 2

КС-5-2 2

Итого 34.8 22.5 61.5 - 44

В пос.Высокий на подведомственной Оленегорску территории действует мазутная котельная мощностью 42 Гкал/ч, находящаяся в хозяйственном ведении ГОУТП «ТЭКОС».

Таким образом, всего в Оленегорске и на подведомственной ему территории работают три источника тепловой энергии суммарной мощностью 294 Гкал/ч. Мелких источников мощностью до 15 Гкал/ч не выявлено.

Город Полярные Зори расположен в южной части Кольского полуострова. Теплоснабжение г.Полярные Зори и пос.Зашеек осуществляется от мазутной котельной ОАО «Тепловодоснабжение» мощностью 117 Гкал/ч и электрокотельной мощностью 56 МВт, принадлежащей Кольской АЭС [2].

К северу от г.Полярные Зори находится пос.Африканда, в котором проживает 1644 чел. Этот поселок состоит из двух разобщенных частей. Теплоснабжение одной из них (вблизи одноименной железнодорожной станции) осуществляется от двух источников: небольшой электрокотельной мощностью 0.35 Гкал/ч и угольной котельной мощностью 4.2 Гкал/ч. Теплоснабжение Африканды-2 обеспечивается от электрокотельной мощностью 11.7 Гкал/ч. Показатели работы этих котельных приведены в табл.4.

Таблица 4

Показатели котельных в поселках Африканда-1 и Африканда-2

Населенный пункт Установленная тепловая мощность, Гкал/ч Подключенная нагрузка, Гкал/ч Отпуск тепла в 2010 г., тыс. Гкал Котлы

марка количество

Африканда-2, эл. котельная 11.7 5.0 21.8 КЭВ 4000/10 3

КЭВ 1600/10 1

Африканда-1, эл. котельная 0.35 0.28 1.1 КЭВ-175 2

OSO-18R 1

Африкандд-1, 4.2 1.29 4.5 Э5-Д2 4

угольная котельная № 263 КС-5-2 1

ДЖК-0.7 2

Итого 16.25 6.57 27.4 - 14

К югу от г.Полярные Зори и пос.Африканда находится г.Кандалакша. Административно в состав этого города входят населенные пункты Нива-3, Лупче-Савино и Лесозавод № 6. Поселок Лупче-Савино представляет собой военный городок, расположенный в 7 км к северо-западу от г.Кандалакши.

Основными источниками теплоснабжения г.Кандалакша являются котельные № 1, 21 ГОУТП «ТЭКОС» мощностью 111 и 51 Гкал/ч, а также котельная ООО «Центра коммунальных технологий» мощностью 78 Гкал/ч [2]. На эти три самые крупные котельные города приходится 240 Гкал/ч тепловой мощности (91%) и 435 тыс. Гкал выработки (92%). Кроме них в городе имеется еще 11 мелких котельных, на которые приходится всего около 8% годовой выработки, на которых задействовано 48 котлов малой производительности (табл.5).

Кроме Кандалакши в Кандалакшский муниципальный район также входит довольно много больших и малых поселков и сельских населенных пунктов, таких как поселки Алакуртти, Зеленоборский, Нивский, Белое море, Лувеньга и др. Эти пункты имеют разную хозяйственную направленность. Это заготовка и переработка древесины, перевалка нефтепродуктов, обслуживание ГЭС, оборонных объектов и т.д. Если в первых двух поселках имеющиеся котельные можно отнести к категории средних (их мощность соответственно 74.1 и 20.4 Гкал/ч), то во всех остальных населенных пунктах мощность источников теплоснабжения в основном не превышает 5 Гкал/ч. Основные показатели этих котельных представлены в табл.6.

В Ковдоре основным источником теплоснабжения города и объектов ОАО «Ковдорский ГОК» является ТЭЦ горно-обогатительного комбината, работающая на мазуте. Установленная тепловая мощность ТЭЦ составляет 503 Гкал/ч [2]. В пос.Енский мощность котельной составляет 33.9 Гкал/ч. Еще четыре мелких населенных пункта Ковдорского района также имеют источники централизованного теплоснабжения, но малой мощности. Это пос.Лейпи, с.Ена, пос.Риколатва, н.п.Куропта (табл.7).

Таблица 5

Показатели источников теплоснабжения г.Кандалакша

Установленная Подключенная Отпуск Котлы

теплоснабжения мощность, Гкал/ч нагрузка, Гкал/ч за год, тыс. Гкал марка количество

Котельная№8а 3.2 1.8 4.4 Е-1.0-0.9М-3 2

Е-1.0-0.9Г-3 1

Е-1.0-0.9Р-3 1

Братск 1

Котельная № 10 (на дизтопливе) 4.2 1.3 3.9 Минск 1

Братск 3

Факел 2

Эл. котельная 2.16 0.91 1.4 ЭЛКО М 3

«Кандалакшской горэлектросети» Уг. котельная МУП 0.27 0.25 1.94 У-6

3

«Недвиж. Кандалакши» Эл. кот. Канд. дор. рем.-строит. предприятия 0.35 0.34 0.88 ЭЭП-100/160

4

Кандалакшский военный гарнизон № 1

Уг. Котельная № 1 2.34 0.62 2.26 НИИСТУ 2

Э5-Д2 3

№ 3 2.84 1.98 16.5 Э5-Д2 6

№ 4 3.29 1.29 3.9 НИИСТУ 3

Э5-Д2 4

№ 57 0.69 0.17 0.7 Универсал 2

№ 12 2.1 0.64 3.0 Э5-Д2 3

Универсал 2

Кандалакшский военный гарнизон № 27, в/ч 2431

Уг. котельная № 22 0.95 0.26 0.5 Э5-Д2 2

Итого 22.39 9.56 39.38 48

Много малых источников теплоснабжения имеется в Кольском районе. Сам г.Кола удален от Мурманска на 12 км. Основным источником централизованного теплоснабжения города является котельная ГОУТП «ТЭКОС» мощностью 78 Гкал/ч [2].

На территории Кольского муниципального района расположено много небольших населенных пунктов. Их хозяйственная деятельность связана с обслуживанием объектов энергетики (Мурмаши, Верхнетуломский, Туманный), Октябрьской железной дороги (Шонгуй, Лопарская, Тайбола), производством сельскохозяйственной продукции (Молочный, Междуречье, Тулома, Зверосовхоз) и др. Теплоснабжение таких пунктов обеспечивается от мелких котельных мощностью от 1-2 до 10-15 Гкал/ч. Всего в Кольском районе насчитывается около 30 небольших котельных. На них задействовано около 110 котлов. Подробная информация о структуре котельных, их мощности и годовой выработке представлена в табл.8.

Печенгский муниципальный район занимает крайнюю северо-западную часть Кольского полуострова. Административным центром района является пос.Никель с населением 12.7 тыс. чел. Другим крупным населенным пунктом района является г.Заполярный (15.8 тыс. чел.). Теплоснабжение этих двух поселений осуществляется от ТЭЦ ОАО «Кольская ГМК» мощностью соответственно 180 и 230 Гкал/ч [2] (табл.9).

Таблица 6

Показатели работы мелких котельных в населенных пунктах Кандалакшского муниципального района

Населенный пункт, источник тепловой энергии Установленная тепловая мощность, Гкал/ч Подключенная нагрузка, Гкал/ч Отпуск тепла за год, тыс. Гкал Котлы

марка количество

Пос.Зеленоборский, 4.3 2.3 6.5 Братск 4

котельная№6 НИИСТУ 1

КВ-300 1

КП-0.12Ж 1

угольная котельная № 17 2.37 0.43 1.9 Э5-Д2 5

угольная котельная 1.08 0.3 1.9 КВр-0.63 2

угольная котельная 2.82 0.87 5.6 КЭВ 1000 4

угольная котельная в/ч 56 2.37 0.43 1.89 Э5-Д2 5

Пояконда (ж.-д ст.) 0.17 0.06 0.41 3П3-100 2

Ковда (ж.-д. ст.) 0.17 0.06 0.41 3П3-100 2

Белое море 6.2 6.2 36.9 КАВЗ 3

ДКВР 2

Лупче-Савино, угольная котельная

№ 20 3.19 0.95 3.53 Э5-Д2 4

ДЖК 2

№ 22 4.73 1.38 5.05 Э5-Д2 10

№ 21 2.84 1.38 2.5 Э5-Д2 6

№ 50 4.45 1.63 4.65 НИИСТУ 2

Э5-Д2 6

Универсал 2

№ 55 0.93 0.17 0.38 НИИСТУ 2

Пос.Нивский, котельная № 17 6.56 4.94 14.8 Е-1.0-0.9М 2

Братск 4

Факел 4

Пос.Пинозеро, угольная котельная

№ 26 0.95 0.1 0.23 Э5-Д2 2

№ 27 0.34 0.17 0.54 НР (4) 2

№ 44 7.65 2.58 7.5 НИИСТУ 1

Универсал 1

Э5-Д2 4

ДЖК 7

№ 28 1.04 0.31 0.99 Универсал 1

Луга 1

№ 29 0.52 0.17 0.54 Э5-Д2 2

Пос.Проливы, угольная котельная 1.55 0.38 1.52 НИИСТУ 3

№ 68

С.Лувеньга, эл. котельная 6.0 5.51 4.8 КЭВ 1600/6 1

КЭВ 2500/6 2

КЭВ 400/Э.4 1

Итого 60.23 30.32 102.54 - 104

Таблица 7

Показатели котельных в населенных пунктах Ковдорского района

Населенный пункт Установленная тепловая мощность, Гкал/ч Подключенная нагрузка, Гкал/ч Отпуск тепла за год, тыс. Гкал Котлы

марка количество

Пос.Риколатва 4.7 1.3 5.0 ДКВР 4/13 ГМ 2

Пос.Куропта (дрова) 1.8 0.6 2.2 Минск-11 2

КВр-0.63 2

С.Ена 3.5 1.2 5.6 КЭВ 1600/6 1

КЭВ 2500/6 1

Пос.Лейпи 11.7 3.3 7.0 ДКВР 6.5/13 3

Итого 21.7 6.4 19.8 - 11

Таблица 8

Котельные малой мощности в населенных пунктах Кольского района

Населенный пункт, котельная Установленная тепловая мощность, Гкал/ч Подключенная нагрузка, Гкал/ч Отпуск тепла за год, тыс. Гкал Котлы

марка количество

Ура-Губа 2.5 1.7 4.6 Ква-1.44ГМ 2

Туманный 11.0 2.6 11.7 КЭВ-1.9 6

Междуречье 8.8 3.1 9.4 КЭВ-2500/16 4

Тулома 15.7 5.9 24.7 КЭВ-6000/6 3

Верхнетуломский

эл. котельная 1.72 1.1 3.33 ИМАТРАН 400/0.4 5

эл. котельная 4.13 0.73 3.08 КЭВ 1600/6 2

Корсака 1600/0.4 1

котельная на мазуте 10.9 6.45 16.44 ДКВР-4/13 3

иопилках «SAXLUND» 1

Пушной 11.0 4.4 18.2 КЭВ 400/3.4 7

КЭВ 4000/6 2

КЭВ 1000/6 2

Лопарская 1.68 0.37 4.06 КЭВ 100/6 2

Песчаный 1.36 0.50 1.96 КЭВ 400/04 4

Мокрая Кица 1.02 0.09 1.28 То же 3

Молочное 1.17 0.57 1.68 КЭВ 2

Мурмаши

Цесарского, 6 12.9 6.42 22.2 КЭВ 2500/6 6

Мисякова, 1а 6.4 2.02 6.59 То же 3

Советская, 12а 4.1 1.71 5.57 КЭВ 1600/6 3

Московская, 12 4.1 1.21 4.44 То же 3

Энергетиков, 14а 6.4 3.32 11.4 КЭВ 2500/6 3

Энергетиков, 23а 6.4 2.27 7.61 То же 3

Полярная, 11б 2.75 0.50 0.49 КЭВ 1600/6 2

Советская, 4 1.03 0.18 0.55 КЭВ 400/04 3

Кутахова, 1а 8.6 3.38 14.1 КЭВ 2500/6 4

Молодежная, 1а 10.7 4.83 12.9 То же 5

Котельная 5.57 3.0 10.5 «Братск М» 4

исправ. колонии КВр-1.16 1

Кильдинстрой

эл. котельная 14.24 1.84 14.1 КЭВ 4

уг. котельная 5.28 2.06 8.16 KWZ 2000 2

ДЖК-О63Т 2

мазутная котельная 14.4 7.49 20.5 КЕ 10/14 2

ДКВР 4/13 1

Зверосовхоз,

эл. котельная 13.6 3.65 11.9 КЭВ 4

Шонгуй 6.0 3.91 10.2 Е-1/9. водогр. 6

Е-1/9 пар. 4

Итого 193.45 75.3 261.64 - 114

Ловозерский муниципальный район является самым большим в регионе по занимаемой площади, он охватывает северо-восточную треть Кольского полуострова. В административном центре района, сЛовозеро, проживает около 2.8 тыс. чел. Более крупным населенным пунктом района является посРевда (8.4 тыс. чел.), в котором располагается основное предприятие района - Ловозерский горно-обогатительный комбинат. Имеющиеся другие мелкие населенные пункты района (Краснощелье, Каневка и Сосновка) имеют численность населения соответственно 423, 67 и 45 чел., удалены от районного центра на 150-300 км, их производственная деятельность регулируется оленеводческим кооперативом «Оленевод».

Таблица 9

Показатели котельных в населенных пунктах Печенгского района

Установленная Подключенная нагрузка, Гкал/ч Отпуск Котлы

Населенный пункт тепловая мощность, Гкал/ч тепла за год, тыс. Гкал марка количество

Пос.Спутник, угольные котельные № 1 и 2 15.4 7.0 23.4 КВ 1.16К 18

Пос.Раякоски 0.95 0.86 3.6 Э5-Д2 ВНИИСТУ 5 КСВ-Ф-1.0-95Н Иностр. 5

Пос.Корзуново 1.61 0.5 3.06 Энергия 3-М 4

Итого 17.96 8.36 30.06 - 27

В районе имеется только два источника централизованного теплоснабжения, оба средней производительности. Это две мазутные котельные (в Ревде и Ловозере), находящиеся в хозяйственном ведении ГОУТП «ТЭКОС» и имеющие мощность соответственно 51.2 и 18.3 Гкал/ч [2]. Малых источников централизованного теплоснабжения в районе не имеется.

Терский муниципальный район занимает южную часть Кольского полуострова. Большинство его населенных пунктов расположено на берегу Белого моря. Административным центром района является пос.Умба с населением около 5.5 тыс. чел. (88% всего населения района). Здесь сосредоточены основные источники централизованного теплоснабжения. Показатели работы этих источников представлены в табл.10.

Таблица 10

Показатели котельных в населенных пунктах Терского района

Населенный пункт Установленная тепловая мощность, Гкал/ч Подключенная нагрузка, Гкал/ч Отпуск тепла за год, тыс. Гкал Котлы

марка количество

Пос.Умба, котельная

№ 15 14.4 13.1 42.2 ДЕ 10/14 2

ДКВР 4/13 1

№ 18 5.6 2.59 10.8 Е 1.0-0.9М-3 2

Е-1/9-2М 1

Братск 4

Пос.Умба 8.57 1.57 4.55 КЭВ 4000/6 2

ЭПЗ-100 И 2 3

Универсал 8М 2

Итого 28.57 17.26 57.55 - 17

Информации о котельных установках в прибрежных поморских селах района (таких насчитывается семь с суммарной численностью населения около 720 чел.) не имеется. Как и в Ловозерском районе, в этих селах местным населением широко используется печное отопление.

В Мурманской области имеется несколько закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО), население которых эксплуатирует и обслуживает объекты Северного флота. ЗАТО г.Североморск располагается примерно в 20 км к северо-востоку от Мурманска, оно объединяет Североморск (50 тыс. чел.), Североморск-3 (2.6 тыс. чел.), Сафоново (5.2 тыс. чел.), Росляково (8.7 тыс. чел.), пос.Щук-Озеро (0.7 тыс. чел.).

Теплоснабжение Североморска и близлежащих населенных пунктов обеспечивает МУП «Североморские тепловые сети». Собственно в Североморске имеется три крупных котельных мощностью 175, 180 и 55.2 Гкал/ч, в Североморске-3 - 25.2 Гкал/ч, в пос.Малое Сафоново - 45.6 Гкал/ч, в Росляково - 54 Гкал/ч, в Щук-Озеро - 25.2 Гкал/ч [2]. Показатели работы более мелких котельных, работающих на территории данного ЗАТО, представлены в табл.11. Основное топливо котельных - мазут, в отдельных случаях используется уголь и дизельное топливо.

Таблица 11

Показатели котельных малой мощности в ЗАТО Североморск и Александровск

Населенный пункт, котельная Установленная тепловая мощность, Гкал/ч Подключенная нагрузка, Гкал/ч Отпуск тепла за год, тыс. Гкал Котлы

марка количество

Г.Североморск

котельная «Кортик» 5.3 1.8 7.8 НИИСТУ 5 5

НИИСТУ 8 2

уг. котельная, ул. Восточная 1.7 0.7 3.2 «Нева» КП2б-1 1

«Нева» КВ-Р-0.8 3

Юж. Росляково, 7.7 2.75 10.8 Лотос Е-0.7-1.2 1

угольная котельная «Нева» КП 2Б-10 2

(ул. Молодежная) «Нева» СТВ 0.8 2

«Нева» СТВ 0.6 2

КВТ 1/95 3

Пос.Щук-Озеро, котельная

на мазуте 4.2 1.1 5.6 НИИСТУ 5 7

на дизтопливе 0.5 0.4 1.6 Vitoplex 2

Оленья Губа 6.9 3.0 13.6 S3V - 4 2

Итого 26.3 9.75 42.6 - 32

Северо-западнее Мурманска расположено ЗАТО г.Александровск. С общей численностью населения около 43 тыс. чел. Это образование объединяет три ранее существовавших ЗАТО - Скалистый (ныне Гаджиево), Снежногорск и Полярный. Теплоснабжение потребителей ЗАТО Александровск ведется от пяти котельных. Мощность котельных в Полярном составляет 105 Гкал/ч, в Снежногорске - 109.9 и 54 Гкал/ч, в Гаджиево - 75.1 Гкал/ч [2]. Это все крупные котельные. В число мелких попадает лишь котельная в пос.Оленья Губа (табл. 11).

Также к северо-западу от Мурманска находится ЗАТО пос.Видяево. Численность населения в этом образовании составляет 5.8 тыс. чел. Теплоснабжение населенного пункта осуществляется от котельной мощностью 40.8 Гкал/ч [2]. Мелких котельных в поселке не имеется.

Выводы

1. Теплоснабжение мелких потребителей Мурманской области осуществляется примерно от 80 котельных. Это более половины (58.8%) от общего количества котельных области. За год на них вырабатывается всего около 650 тыс. Гкал или 5.5% всей тепловой энергии.

2. Суммарная установленная мощность мелких котельных области составляет 427 Гкал/ч, а общая подключенная тепловая нагрузка - 189 Гкал/ч, что более чем в 2.2 раза меньше. Соответственно, число часов использования установленной мощности котельных составляет 1525, а число часов использования подключенной нагрузки - 3450. Это свидетельствует о значительных резервах мощности, позволяющих полностью удовлетворять потребности в тепловой энергии как в настоящее время, так и в перспективе.

Литература

1. Минин В.А. Возможные направления энергосбережения в сфере теплоснабжения Мурманской области // Труды КНЦ РАН. Энергетика. 2013. Вып. 6, № 2. С. 5-14.

2. Минин В.А. Теплоснабжение городов Мурманской области // Труды КНЦ РАН. Энергетика. 2014. Вып. 8, № 3. С. 67-77.

Сведения об авторе Минин Валерий Андреевич,

заведующий лабораторией энергосбережения и возобновляемых источников энергии Центра физико-технических проблем энергетики Севера КНЦ РАН, к.т.н.

Россия, 184209, Мурманская область, г. Апатиты, мкр. Академгородок, д. 21А эл. почта: minin@ien.kolasc.net.ru