Гидрострелка

Полезная модель относится к области теплоэнергетики.
Известен гидравлический разделитель RU116967 (дата приоритета 18.11.2011).
Представленная полезная модель предназначена для предотвращения замораживания системы отопления в результате аварийного останова основного котлоагрегата. Предлагается вместо резервного электрокотла использовать гидравлическую стрелку, снабженную блоком трубчатых электронагревателей. Корпус покрыт слоем теплоизоляции. Максимальная температура теплоносителя при нагреве регулируется термостатом. Аварийный термостат обеспечивает защиту от перегрева. Автоматический воздухоотводчик защищает электронагреватели от перегрева при завоздушивании и парообразовании. Разъемное соединение (резьбовое или фланцевое) электронагревателя с корпусом гидравлической стрелки обеспечивает простоту сервисного обслуживания.
Недостатком данного устройства является недостаточная безопасность, обусловленная недостаточным количеством контрольных устройств, а также к существенным недостаткам можно отнести, то что это устройство подключается к отдельно стоящему коллектору при помощи жесткого, либо гибкого трубопровода.
Краткое описание
Технический результат заключается в повышении безопасности, а также в компактности, универсальности.
Полезная модель направлена на решение задачи расширения функциональных возможностей гидрострелки с коллектором и встроенным электротэном, а также на дополнительную безопасность системы, посредством установки различного рода электромеханических реле и датчиков.
Гидрострелка с коллектором и встроенным электротэном, состоящя по меньшей мере, из одной гидрострелки, одного электротэна, одним встроенным коллектором с контурами подачи теплоносителя, одно электромеханическое температурное реле, один автоматический воздухоотводчик, один датчик давления, один сбросной клапан, реле защиты от сухого хода, спиртовой термометр, один электронный датчик температуры и сливной кран.
Технический результат достигается за счёт того, что гидрострелка с коллектором и встроенным электротэном, состоящей, по меньшей мере, из одной гидрострелки, одного электротэна, и одного встроенного коллектора с контурами подачи теплоносителя, одного электромеханического температурного реле, одного автоматического воздухоотводчика, одного датчика давления, одного сбросного клапана, реле защиты от сухого хода, спиртового термометра, и сливного крана.
Кроме того, возможно выполнение гидрострелки с коллектором и встроенным электротэном с возможностью дополнительной установки аналоговых датчиков температуры.
Кроме того, возможно выполнение гидрострелки с коллектором и встроенным электротэном с возможностью дополнительной установки электронных датчиков температуры.
Возможно выполнение гидрострелки с коллектором и встроенным электротэном, в которой количество линий контуров отопления может быть увеличена по мере надобности.
Также, возможно выполнение гидрострелки с коллектором и встроенным электротэном с возможностью дополнительной установки контроллера удаленного доступа и управления с GSM сигналом и Wifi модулем, для анализа, контроля и управления эффективной работы.
Возможно выполнение гидрострелки с коллектором и встроенным электротэном, в которой гидрострелка с коллектором выполнены из нержавеющей стали.
Описание чертежей
Фигура 1 – Общий вид
Позиция 1 – Электротэн.
Позиция 2 –  Выводы для подключения к теплогенератору.
Позиция 3 – Выводы под отопительные контуры.
Позиция 4 - Электромеханическое температурное реле.
Позиция 5 - Воздухоотводчик
Позиция 6 – Спиртовой термометр
Позиция 7 – Монометр
Позиция 8 – Сбросной клапан
Позиция 9 – Реле защиты от сухого хода
Позиция 10 – Выводы под термометры
Суть работы полезной модели заключается в следующем. Нагретый теплогенератором теплоноситель поступает в гидрострелку по прямому подключению 2, снабженную блоком трубчатых электронагревателей, с коллектором, оттуда распределяется по контурам отопления здания рис.3. Электротэн 1 в гидрострелке выполняет защитную функцию от заморозки теплоносителя, в случае неисправности теплогенератора. Он запускается автоматически при достижении порога минимальной температуры теплоносителя, таким образом, обеспечивая безопасность работы заявленной полезной модели, а именно гидрострелки с коллектором и встроенным электротэном, так как предотвращает замерзание и последующую утечку теплоносителя посредством повреждений, образующихся в результате промерзания, то есть, таким образом предотвращается негативное воздействие неприемлемых температур на гидрострелку. Кроме того, защищен от перегрева с помощью электромеханического температурного реле 4, что так же способствует повышению безопасности гидрострелки с коллектором и встроенным электротэном, поскольку исключает вероятность возникновения пожароопасной ситуации. Также в гидрострелку встроены термометры на контурах подачи и возврата теплоносителя 10, что позволяет контролировать температуру теплоносителя и способствует предотвращению неисправной работы гидрострелки и, следовательно, способствует повышению безопасности работы гидрострелки с коллектором и встроенным электротэном и спиртовой термометр 6, позволяющий контролировать температуру теплоносителя. Электронный манометр 7, передающий показания в блок системы управления, реле защиты от работы по сухому ходу 9, что способствует повышению безопасности использования гидрострелки т.к. за счет непрерывного отслеживания давления, исключена возможность работы электротэна в отсутствие теплоносителя. Электронные и аналоговые датчики температуры теплоносителя, автоматический воздухоотводчик 5, клапан сброса излишнего давления 8, сливная арматура и фильтр грязевик от обратной линии в теплогенератор.
Таким образом, предлагаемая конструкция расширяет функциональные возможности гидрострелки с коллектором и встроенным электротэном, отличаясь, от уже созданных изделий своей компактностью, универсальностью, и высокой степени безопасности.