УСТРОЙСТВО ГАШЕНИЯ ПОЛЯ ГЕНЕРАТОРА

Область техники
Полезная модель относится к области электромашиностроения, а именно к устройствам гашения поля мощных турбо- и гидрогенераторов, в которых для гашения поля применяются нелинейное сопротивление.
Уровень техники
Известно устройство, в котором для гашения поля применяется столб нелинейных сопротивлений (варисторов) на основе карбида кремния (http://static.mimaterials.com/metrosil/documents/English/Metrosils%20for%20Electromagnets.pdf). При этом пространственно варисторы в столбе размещаются последовательно, а электрически - параллельно при помощи проводников. Каждый варистор представляет собой диск диаметром до 120 мм с внутренним отверстием. Столб варисторов набирается из необходимого числа варисторов, при этом между каждым из них размещается контактная пластина. Столб варисторов жестко соединяется при помощи стяжной шпильки через внутренние отверстия варисторов и контактных пластин. Контактные пластины поочередно подсоединяются к двум шпилькам, каждая из которых образует разноименные потенциальные контакты УГП.
Недостатком данного устройства является возможность повреждения осколками рядом стоящего электрооборудования при выходе из строя устройства гашения поля генератора, незащищенность варисторов от пыли, что может привести к перекрытию варисторов в рабочем режиме. Дополнительно, варисторы при поглощении энергии могут сильно разогреваться, поэтому сборочный стержень в процессе работы устройства гашения поля генератора может испытывать значительные знакопеременные механические усилия, что также снижает надежность устройства в целом. Низкая степень нелинейности применяемых варисторов не позволяет одновременно удовлетворить требованию необходимого защитного уровня и требованию постоянного подключения устройства параллельно защищаемому оборудованию.
Наиболее близкой к предлагаемому техническому решению является конструкция энергопоглотителей (www.magneton.ru\cat.php?/d=143#main_top), принятая за прототип.Конструкция состоит из столба варисторов, количество которых определяется номинальной рассеиваемой энергией устройства гашения поля генератора. При помощи шин и проводников варисторы соединяются параллельно, и этими же шинами конструкция жестко стягивается между изоляционными стенками. Высокая нелинейность применяемых варисторов позволяет выполнить необходимые требования по координации изоляции.
Недостатками прототипа являются отсутствие взрыво- и пылезащищенности конструкции устройства, а также возникновение значительных механических усилий в конструкции при нагревании варисторов в рабочем режиме.
Сущность полезной модели
Задачей предлагаемой полезной модели является повышение взрыво- и пылезащищенности конструкции устройства гашения поля генератора, надежности по механической прочности, а также исключение механических разрушений, вызванных нагревом варисторов в рабочем режиме работы УГП.
Технический результат достигается тем, что в устройстве гашения поля генератора, содержащем столб варисторов, соединенных параллельно с помощью медных контактных пластин, столб варисторов помещен в электроизоляционный корпус, состоящий из стеклопластиковой трубы, по торцам которой заармированы металлические фланцы, к которым подключены выводы от медных контактных пластин, при этом столб варисторов собирается через пружинный элемент осевого сжатия.
Осуществление полезной модели
Сущность полезной модели поясняется фигурой, на которой изображен разрез предлагаемого устройства гашения поля генератора. Устройство состоит из нескольких варисторов 1, стеклопластиковой трубы 2, торцы которой заармированы фланцами 3, медных контактных пластин 4, трех стягивающих изоляционных стеклопластиковых стержней 5 с поперечными отверстиями в верхней и нижней части, пружинного элемента осевого сжатия 6, болтов 7, крышки 8 и держателей 9.
В периферийные отверстия нижнего держателя 9 вставляются стягивающие стеклопластиковые стержни 5, фиксирующиеся шплинтами и помещаются в струбцину. В струбцине снизу вверх производится сборка столба варисторов, состоящего из варисторов 1, медных контактных пластин 4. В верхнюю часть столба варисторов помещается пружинный элемент осевого сжатия 6, после чего устанавливается верхний держатель 9, в периферийные отверстия которого вставляется верхняя часть стеклопластиковых стержней 5. После этого столб варисторов сжимают струбциной, обеспечивая возможность установки шплинтов в отверстия стеклопластиковых стержней 5. После установки шплинтов столб варисторов освобождается из струбцины.
В торцы стеклопластиковой трубы на эпоксидный компаунд вклеивают металлические фланцы 3, поверхность стеклопластиковой трубы 2 окрашивается изоляционной эмалью. После этого собранный столб варисторов помещают вовнутрь стеклопластиковой трубы, центрируют, накрывают крышкой 8 и стягивают болтами 7.
Предлагаемое конструкция повышает взрыво- и пылезащищенность устройство гашения поля генератора, надежность по механической прочности, а также исключает возможность механических разрушений, вызванных нагревом варисторов в рабочем режиме работы УГП.