Система утилизации пара

2002119356
шшшришининп
J О J I 1 1  J
Система утилизации пара
Настоящая полезная модель относится к системам преобразования пара в конденсат и может найти применение в системах горячего водоснабжения.
Известна система утилизации пара, которая реализована в устройстве для
автоматического регулирования отпуска тепла в системе геотермального теплоснабжения (см. например, Патент Р.Ф. №2001376, F 28 F27/00, БИ-37-38 - 1993 от 15.10.). Эта известная система утилизации пара, содержит теплообменники и проходящие через них регулируемые линии пара с отводом конденсата, линии горячего водоснабжения и линии воды на отопление. Есть также исполнительные механизмы, датчики давления и температуры, включаемые в соответствующие линии, и датчик температуры наружного воздуха. Эти исполнительные механизмы связаны с регулирующими органами плавного изменения расхода геотермальной воды на теплообменниках отопления и горячего водоснабжения. Кроме того, имеются исполнительные механизмы и связанные с ними регулирующие органы ступенчатого изменения поверхности нагрева теплообменников, которые соединены с блоком управления. В сущности, известная система утилизации пара позволяет регулировать отпуск тепла по температуре наружного воздуха путем одновременного изменения расхода геотермальной воды и поверхности нагрева теплообменников.
МКИ F 28 F27 / 00 решением существенных признаков. Однако прототип имеет существенный
недостаток, а именно, он не позволяет полностью производить утилизацию пара из-за регулирования процесса теплообмена, как путем изменения расхода теплоносителя, так и изменением площади нагрева в теплообменниках, которые приводят к образованию избытков пара, выбрасываемого в атмосферу. Кроме
того, в теплый период времени данная известная система практически не применима из-за её нацеленности только на обеспечение теплоснабжения соответствующих объектов.
Задачей настоящей полезной модели является создание системы утилизации пара, которая работала бы не зависимо от тепловых перепадов во внешней среде.
Проставленная задача решена так, что в известной системе утилизации пара, содержащей теплообменники и проходящие через них регулируемые линии пара с отводом конденсата, линии сетевой воды, а также исполнительные
механизмы и датчики, включенные в линии, согласно настоящей полезной
модели, введены линия технической воды и регулируемая линия подпиточной воды, а теплообменники выполнены пластинчатыми и имеют отличную друг от друга производительность, причем, линия технической воды подключена параллельно линии сетевой воды с возможностью подключения к теплообменнику той или иной линии в любой конфигурации, а регулируемая линия подпиточной воды подключена ко входу линии сетевой воды и снабжена исполнительными механизмами и датчиками, при этом линия отвода
2 конденсата подсоединена к теплообменникам с возможностью совместного
и/или раздельного ее включения на тот или иной теплообменник
Такое новое техническое решение позволяет получить новую систему утилизации пара, которая органически вписывается в имеющиеся системы горячего водоснабжения с расширением своих функциональных возможностей,
а также обеспечивает более гибкий режим работы в зависимости от температуры окружающего наружного воздуха.
Это обусловлено тем, что теплообменники выполнены пластинчатыми и имеют отличную друг от друга производительность. Это позволяет плавно изменять процесс утилизации пара. Введение линии технической воды и регулируемой линии подпиточной воды с соответствующим их подключением в системе обеспечивают утилизацию пара круглый год, изменяя соответствующие режимы функционирования системы.
Анализ патентной и научно-технической информации, проведенный заявителем, показал, что предлагаемая полезная модель не известна и, поэтому, её можно признать новой.
Сущность предлагаемой полезной модели поясняется чертежом.
Предлагаемая система утилизации пара содержит теплообменники 1 и 2. Они имеют отличную друг от друга производительность. Эти теплообменники пластинчатые. Через них проходят регулируемые линии 3 пара и линии 4 отвода конденсата, а также линии 5 сетевой воды, в которой есть исполнительные механизмы 6. Имеются датчики 7 давления и датчики 8 температуры, датчики 9 расхода, регулируемые заслонки 10 отсечные заслонки
3 11. Все они установлены в соответствующих линиях. Кроме того, есть линия 12
технической воды, которая подключена параллельно линии 5 сетевой воды с возможностью подключения к теплообменнику 1 и/или 2 той либо иной линии в любой конфигурации. Есть, также, регулируемая линия 13 подпиточной воды, которая подключена к входу линии 5 сетевой воды и снабжена
исполнительным механизмами 14 и датчиками 8,7 (давления и температуры) При этом линия 4 отвода конденсата подсоединена к теплообменникам 1 и 2 с возможностью совместного и/или раздельного её включения на тот или иной теплообменник 1 и/или 2.
Принцип работы предлагаемой системы утилизации пара достаточно известен, что не требует специального пояснения. Однако применение заявляемой системы в реальных условиях представляет интерес и раскрывает её функционирование в разных режимах (см. Приложение 1 к настоящей заявке). Пояснение дается по упомянутому приложению.
Принципы обозначения элементов (реперы) традиционен для завода сжигания осадков (ЗСО) в системе очистных сооружений. Первые две буквы - обозначение среды, подаваемой к элементу ЕА - пар, подпиточная и сетевая вода HP - техническая вода Вторые две буквы обозначают тип элемента ЕЕ - теплообменники PC - центробежные насосы ХА - автоматические вентили
4
ХМ - ручные вентили, конденсатоотводчики
PISAL - электроконтактные манометры с сигнализацией при понижении
давления
PISALH - электроконтактные манометры с сигнализацией при понижении и
повышении давления
ТТ - датчики температуры типа Pt 100 без вывода показаний по месту
Для выделения элементов системы утилизации из всех элементов ЗСО первая
цифра репера равна 3
Пример: ЕА.РС. 3 100
Вторая цифра может иметь значения О, 1 и 2
Значение 0 применяется в реперах элементов, общих для всей системы
утилизации
Значения 1 и 2 применяются в реперах элементов, относящихся к
теплообменникам № 1 или № 2, а также для сетевых и подпиточных насосов.
Перечень элементов системы приведен в таблице HP.PISAL.300 Датчик давления технической воды к ТО