Аварийная остановка блока цеолитовой очистки природного газа на УДП "Шуртаннефтгаз"

Для понижения температуры газа (температуры сепарации и, соответственно, увеличения удельного выхода) в зимнее время года достаточно установить аппараты воздушного охлаждения (АВО), которые эффективно действуют в холодное время года и позволяют охладить газ до 18^20°С (безгидратный режим работы) [2].

В летнее же время года, при температуре газа около 42О С, аппараты АВО малоэффективны.

В этом случае, для понижения температуры газа (температуры сепарации), возможно два варианта:

1. Использовать для охлаждения газа водяные холодильники.

2. Поднять входное давление и использовать рекуперативные теплообменники. Как показывают расчёты, если поднять входное давление до 64 kgf/cm2 и

применить рекуперативные теплообменники, то за счет дроссель-эффекта можно достичь температуры сепарации порядка 18^20°С.

В качестве рекуперативных теплообменников можно использовать теплообменники, аналогичные теплообменнику УКПГ «Алан», «Памук», «Зеварда» и т. д.

Список литературы

1. Fahim M.A., Al-Sahhaf T.A., Elkilani A.S. Fundamentals of Petroleum Refining. Great Britain, Elsevier, 2010. P. 492.

2. Havard Devoid. Oil and gas production handbook. An introduction to oil and gas production, transport, refining and petrochemical industry. Oslo, 2013. P. 152.

АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА БЛОКА ЦЕОЛИТОВОЙ ОЧИСТКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА НА УДП «ШУРТАННЕФТГАЗ» Хусейнов И.И.1, Огамуродов Ж.Ж.2, Ахмедова О.Б.3

'Хусейнов Илхом Ибрагимович - студент;

2Огамуродов Жалолиддин Жобирович - студент;

3Ахмедова Озода Бахроновна - ассистент, кафедра технологии нефтехимической промышленности, факультет химических технологий, Бухарский инженерно-технологический институт, г. Бухара, Республика Узбекистан

Аннотация: в данной статье изучены причины аварийной остановки блока цеолитовой очистки природного газа на УДП «Шуртаннефтгаз». Аварийная остановка цеолитовой установки в целом или по блокам производится при аварийном положении, в случаях: загазованности рабочих помещений более ПДК, прорыва газа на территории установки или смежных установок из-за разрушения коммуникаций или оборудования, создающего угрозы взрыва, пожара или жизни людей, возникновения пожара или взрыва на установке или на смежных установках, при повышении давления в сосуде выше разрешенного, при неисправности предохранительных клапанов, при обнаружении в основных элементах сосуда трещин, выпуклостей, значительного утончения стен, пропусков или потения сварных швов, течи в заклепочных или болтовых соединениях, разрывы прокладок и т. п.

Ключевые слова: адсорбция, очистка природного газа, регенерация, охлаждение, молекула, структура, минерал, сидерит, фожазит, эрионит, глабазит, морденит, цеолит.

Аварийная остановка цеолитовой установки в целом или по блокам производится при аварийном положении в случаях:

- загазованности рабочих помещений более ПДК;

- прорыва газа на территории установки или смежных установок из-за разрушения коммуникаций или оборудования, создающего угрозы взрыва, пожара или жизни людей;

- возникновения пожара или взрыва на установке или на смежных установках;

- при повышении давления в сосуде выше разрешенного;

- при неисправности предохранительных клапанов;

- при обнаружении в основных элементах сосуда трещин, выпуклостей, значительного утончения стен, пропусков или потения сварных швов, течи в заклепочных или болтовых соединениях, разрывы прокладок;

- при неисправности манометра и невозможности определить давление по другим приборам;

- при неисправности указателя уровня жидкости;

- при неисправности предохранительных блокирующих устройств;

- при неисправности предусмотренных проектом контрольно-измерительных приборов и средств автоматики [1].

Решение об аварийной остановке в дневное время принимает начальник (заместитель) производства, начальник установки в ночное время - начальник смены или старший оператор. Решение об аварийной остановке может отменить главный инженер, начальник производства или их заменяющие.

С момента объявления аварийного положения старший оператор должен согласовать с диспетчером или начальником смены ночью, начальником производства или установки днем.

Оповестить всех находящихся на установке людей об аварийном положении. Прекратить все виды работ, вывести людей из опасной зоны. Выставить посты оцепления и встречать представителей ГСС, ВПЧ, санчасти.

Закрытием пневмоотсекателя топливного газа погасить печи-подогреватели газа регенерации.

Открыть электрозадвижку подачи пара в топочное пространство и паровой завесы печей.

Закрыть пневмоотсекателя сырьевого газа, очищенного газа и газа регенерации на аминовую установку [2].

Отключить запорной арматурой поврежденный участок трубопровода или аппарата и сбросить давление на факел.

Нормальная остановка блока производится для проведения ремонтных работ, проверки состояния аппаратов и трубопроводов, а также для перегрузки адсорбента в аппаратах. Нормальная остановка осуществляется по графику, который разрабатывается и согласовывается со службами предприятия [3].

О начале операции по остановке блока необходимо предупредить:

- диспетчера (начальника смены);

- смежные по технологическим связям установки (УНТС и установку аминовой очистки газа регенерации).

Список литературы

1. Никитин С.Н. Силикагель и его применение в черной металлургии.

Металлургиздат. М., 1941.

2. Тарасов Б.А. Аз. нефт. хоз. № 10. Баку, 1926.

3. РыбакБ.М. Анализ нефти и нефтепродуктов. М. Гостоптехиздат, 1962. 888 с.