ГАЗОВЫЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ ПРОТОЧНЫЙ КОТЕЛ

ГАЗОВЫЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ ПРОТОЧНЫЙ КОТЕЛ
Полезная модель относится к области коммунальной и производственной теплоэнергетики и может быть использована для отопления и горячего водоснабжения зданий и сооружений.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому решению является газовый водогрейный проточный котел типа SD 7100 французской фирмы Сонье Дюваль (Модульные котельные на газе. Проспект фирмы Сонье Дюваль, 1981).
Котел SD 7100 содержит коробчатый металлический кожух, внутри которого расположены подающий и обратный трубопроводы теплоносителя с арматурой, нагревательный узел в виде камеры сгорания, в котором размещены теплообменники, запальные и основные горелки, расположенные под дымовой коробкой, обеспечивающие удаление продуктов сгорания, блок горелок, снабженный системой автоматики и безопасности, газовые коллекторы по числу блоков горелок. Причем в каждом газовом коллекторе установлен блок клапанов, совмещающий в одном корпусе три клапана, управляющие работой запальника и регулирование мощности в режимах большого и малого горения.
К числу недостатков этого решения следует отнести то, что каждым блоком горелок управляет блок клапанов одинакового назначения, что увеличивает материалоемкость котла, его себестоимость и эксплуатационные издержки и снижает эксплуатационную надежность котла.
Задача полезной модели - снижение материалоемкости котла, эксплуатационных издержек и повышение эксплуатационной надежности.
Технический результат достигается тем, что газовый коллектор за входным газовым клапаном разделен на две автономные ветви, соединяющиеся перед основными горелками, в одной из которых установлен клапан, управляющий режимом Малое горение, а во второй - клапан, управляющий режимом Большое горение, причем перед управляющими клапанами установлен по крайней мере один электромагнитный клапан для управления горением запальной горелкой.
Полезная модель поясняется чертежом.
Газовый водогрейный проточный котел представляет собой коробчатый металлический корпус 1, внутри которого расположены подающий 2 и обратный 3 трубопроводы теплоносителя с арматурой, газовый коллектор 4, включающий отсечной клапан 5, клапан 6, управляющий режимом Малое горение, клапан 7, управляющий режимом Большое горение, электромагнитные клапаны 8, 9, управляющие запальниками.
Котел имеет также нагревательный узел, включающий камеру сгорания 10, внутри которой находятся теплообменники 11. Под теплообменниками 11 расположены горелки 12 с запальниками 13, розжиг которых производится запальным устройством 14.
Теплообменники 11с помощью накидных гаек 15 соединены с падающим 2 и обратным 3 трубопроводами. В трубах обратного трубопровода 3 установлены три реле предельной температуры 16, термометр сопротивления 17 и реле давления 18. Над камерой сгорания 10 на корпусе 1 установлен вытяжной короб 19с дымососом 20. На крышке котла расположен блок управления 21.
Газовый водогрейный проточный котел работает следующим образом.
Теплоноситель из обратного трубопровода системы теплоснабжения потребителя подается насосный установкой под давлением в подающий трубопровод 2 котла, из которого он направляется в теплообменники 11 и через обратный трубопровод 3 котла направляется в систему теплоснабжения.
При включении блока управления 21 включается отсечной клапан 5 и котел переходит в режим Продув, продолжающийся 60 сек.
клапана 9, газ подается к запальнику 13 и включается запальное устройство 14, поджигающее запальник. Кнопка электромагнитного клапана 9 удерживается в нажатом состоянии 60 сек., в течении которых термопара контроля горения запальника разогревается в пламени запальника и возникшая термоЭДС удерживает электромагнитный клапан во включенном состоянии.
Аналогично осуществляется розжиг второй запальной горелки.
Далее работа котла командами блока управления переводится в режим Малое горение, при котором котел отдает 40% своей тепловой мощности. При этом включается дымосос 20 и клапан 6, управляющий режимом Малое горение. Затем работа котла переводится блоком управления 21 в режим Большое горение (100% тепловой мощности котла) включением клапана 7 и выключением клапана 6.
Контроль за температурой осуществляется термометром сопротивления 17. Температура теплоносителя на выходе из котла поддерживается в пределах ±5% от температуры заданного диапазона, но не выше 95° С. При достижении номинальной температуры теплоносителя заданного диапазона котел переходит в режим Малое горение. При достижении температуры теплоносителя верхнего предела заданного диапазона выключается клапан 6 режима Малое горение и котел начинает работать в режиме Горят запальники. При этом дымосос 20 выключен.
При снижении температуры теплоносителя от верхнего предела заданного диапазона до номинала котел начинает работать в режиме Малое горение и включается дымосос.
При достижении температуры теплоносителя нижнего предела заданного диапазона включается клапан 6, выключается клапан 7 и котел работает в режиме Большое горение.
Таким образом, происходит автоматическое поддержание температуры теплоносителя в заданном диапазоне.
1.При исчезновении напряжения питания.
2.При понижении давления газа ниже нормы, или полном прекращении подачи газа.
3.При снижении давления теплоносителя ниже допустимого давления.
4.При повышении температуры теплоносителя на выходе из любого теплообменника выше 95° С.
5.При прекращении тяги в процессе работы котла.