СПОСОБ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ УСТАНОВОК ВАКУУМИРОВАНИЯ СТАЛИ

1. Способ оборотного водоснабжения установок вакуумирования стали, включающий подвод исходной воды на вакууматор установки вакуумирования стали, отвод отработанной нагретой воды от вакууматора в отстойник и подвод очищенной воды в качестве исходной снова на вакууматор, отличающийся тем, что перед подводом очищенной воды на вакууматор ее фильтруют на фильтровальной станции, которую формируют из напорных фильтров с зернистой фильтрующей загрузкой, диаметр зерен которой уменьшается сверху вниз по направлению потока фильтруемой воды, при этом рабочее давление на входе фильтровальной станции поддерживают на уровне 0,30-0,40 МПа при перепаде давления на фильтровальной станции 0,04-0,12 МПа для расчетной производительности, а после достижения в процессе фильтрации заданной продолжительности цикла фильтрования фильтры поочередно переводят в режим очистки, при котором на первом этапе в фильтрующую загрузку снизу вверх против направления потока фильтруемой воды подают сжатый воздух для барботирования зернистого фильтрующего материала, затем на втором этапе подают воду для вымывания отфильтрованных твердых частиц, а полученный из фильтровальной станции фильтрат вначале под остаточным напором подают на охлаждение в градирню и затем снова подводят на вакууматор установки вакуумирования стали.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве зернистой фильтрующей загрузки в напорных фильтрах фильтровальной станции используют двухслойную загрузку из антрацита с диаметром зерен предпочтительно 2,5-5,0 мм и кварцевого песка с диаметром зерен предпочтительно 1,0-1,8 мм.
2
2
2
2
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что при очистке каждого фильтра фильтровальной станции вначале на первом этапе в фильтрующую загрузку снизу вверх в течение 10-15 мин подают сжатый воздух с интенсивностью 10-14 л/(с·м) на 1 м рабочей площади загрузки, а затем на втором этапе в течение 10-15 мин подают воду с интенсивностью 10-14 л/(с·м) на 1 м рабочей площади загрузки.