СИСТЕМА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА ПРЕДПРИЯТИИ ОБОРОННОГО КОМПЛЕКСА

Вестник магистратуры. 2016. № 7(58). Т. I

ISSN 2223-4047

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е

НАУКИ

УДК 62

К.Р. Гарипов, Д.В. Соколова, Е.В. Макарова, Е.К. Исмагилова, Е.В. Серазеева, Э.Р. Бариева

СИСТЕМА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА ПРЕДПРИЯТИИ ОБОРОННОГО КОМПЛЕКСА

В данной работе рассматривается способ повышения эффективности очистки сточных вод на предприятии оборонной промышленности.

Ключевые слова: хромосодержащие сточные воды, насосная станция, доочистка, каркасно-засыпной фильтр.

Работа предприятия оборонной промышленности связана с потреблением воды. Вода используется в технологических и вспомогательных процессах. При этом образуются сточные воды, которые подлежат сбросу в Куйбышевское водохранилище и в канализационные сети.[1]

Сточные воды проходят очистку на собственных очистных сооружениях. Очистные сооружения предназначены для обезвреживания, как промывных сточных вод, так и отработанных растворов электролитов. Во избежание нарушения стабильной работы очистных сооружений ввиду резких скачков концентраций загрязнений при залповых сбросах, отработанные растворы собираются в емкости непосредственно в цехах, откуда равномерно дозируются в сети канализации промывных сточных вод.

Обезвреживание хромосодержащих и кисло-щелочных сточных вод принято раздельным. Хромо-содержащие и кисло-щелочные стоки от корпусов раздельными сетями самотеком поступают в приемные резервуары насосной станции перекачки, расположенной на площадке очистных сооружений. Из насосной станции стоки подаются в усреднители для сглаживания «пик» концентрации загрязнений и взаимной нейтрализации кислот и щелочей. Усредненные хромосодержащие стоки самотеком поступают в смесители, куда автоматически дозируются реагенты: бисульфат натрия и серная кислота для восстановления шестивалентного хрома до трехвалентного. Из смесителя стоки самотеком поступают в контактные камеры для завершения реакций восстановления хрома и далее самотеком направляются на установку обработки кисло-щелочных стоков известковым молоком. Усредненные кисло-щелочные и восстановленные хромосодержащие стоки поступают в смеситель, куда автоматически дозируется известковое молоко для нейтрализации стоков. Из смесителя стоки поступают в контактные камеры, где завершаются реакция нейтрализации и образования гидроокисей, и далее в отстойники. В отстойниках проис-

© Гарипов К.Р., Соколова Д.В., Макарова Е.В., Исмагилова Е.К., Серазеева Е.В., Бариева Э.Р., 2016.

ISSN 2223-4047

Вестник магистратуры. 2016. № 7(58). Т. I

ходит осаждение гидроокисей металлов и других нерастворимых продуктов реакций. Из отстойников нейтрализованные сточные воды поступают на каркасно-засыпные скорые фильтры, в целях более глубокой очистки сточных вод от взвешенных веществ. Осветленные сточные воды сбрасываются в ливневой коллектор, а затем в р. Волга. Частично осветленные сточные воды используются на собственные нужды очистных сооружений. Осадок из отстойников шламовой насосной станцией подается в шламоу-плотнители, где его влажность снижается до 96%. Сюда же подается осадок из отстойников существующих очистных сооружений. Из шламоуплотнителей осадок плунжерными насосами перекачивается в цех механического обезвоживания осадка, где обрабатывается на вакуум-фильтр Б0У-20. Обезвоженный осадок влажностью 82% автосамосвалами вывозится в шламоуплотнитель, а фильтрат и отстоянная вода из шламоуплотнителей возвращается на доочистку (каркасно - засыпной фильтр). Конструкция КЗФ аналогична конструкции обычного скорого фильтра с нисходящим движением воды и низким отводом промывной воды. Подача воды осуществляется по системе желобов. Расстояние между желобами рекомендуется принимать 1 м, высоту перелива промывных вод в отводящий желоб над уровнем загрузки 300 мм. Дренажная система состоит из дырчатых труб с поддерживающими гравийными слоями. Высота поддерживающих слоев 500 мм, крупность зёрен от 40 до 1 мм [2].

По рассеивающему выпуску сбрасываются сточные воды. Использование рассеивающего выпуска обеспечивает оптимальные условия для наилучшего смешения сточных вод. С целью достижения нормативов сброса планом по снижению сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду предусматривается:

- реконструкция цеха очистки производственных сточных вод очистных сооружений;

- создание замкнутого водооборота производственных участков ПСП;

- замена существующего тех.процесса хим.подготовки деталей перед порошковым напылением на подготовку с одновременным обезжириванием/ фосфатированием;

- производить активацию перед цинкованием с использованием ингибитора

- внедрение мобильной, передвижной установки для очистки СОЖ [3].

Таким образом, внедрение предложенных мероприятий позволит повысить экологичность производства и получить экономическую выгоду в виде снижения экологических платежей предприятия.

Библиографический список

1. Скрябина В.Н., Бариева Э.Р., Серазеева Е.В. Технологические аспекты повышения эффективности очистки сточных вод предприятий военной промышленности. Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований 2013». Вып. 1. Том 37. С.13-15.

2.http://uchebnik-online.com/30/05.html

3 ¿йр://%гмгмг. studfiles.ru/preview/406172

ГАРИПОВ КАМИЛЬ РАМИЛЬЕВИЧ - студент кафедры Инженерной экологии и рационального природопользования Института электроэнергетики и электроники, Казанский государственный энергетический университет, Россия.

СОКОЛОВА ДАРЬЯ ВИТАЛЬЕВНА - студент кафедры Инженерной экологии и рационального природопользования Института электроэнергетики и электроники, Казанский государственный энергетический университет, Россия.

МАКАРОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА - студент кафедры Инженерной экологии и рационального природопользования Института электроэнергетики и электроники, Казанский государственный энергетический университет, Россия.

ИСМАГИЛОВА ЕКАТЕРИНА КОНСТАНТИНОВНА - студент кафедры Инженерной экологии и рационального природопользования Института электроэнергетики и электроники, Казанский государственный энергетический университет, Россия.

БАРИЕВА ЭНЗА РАФАИЛОВНА - кандидат биологических наук, доцент кафедры Инженерной экологии и рационального природопользования, Казанский государственный энергетический университет, Россия.

СЕРАЗЕЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА - старший преподаватель кафедры Инженерной экологии и рационального природопользования, Казанский государственный энергетический университет, Россия.