Способ контроля качества трансформаторного масла

1. Способ контроля качества трансформаторного масла, включающий измерение методом динамического рассеяния света размера эмульсионных частиц r, их концентрации N, вычисления содержания эмульсионной воды V по формуле  и определение величины пробойного напряжения масла по калибровочной кривой, полученной измерением пробойного напряжения масла с дозированными добавками воды.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что калибровочную кривую получают добавлением дозированного количества воды в масло, облучают смесь в течение 5 минут УЗ генератором мощностью до 55 Вт, отстаивают смесь в течение 10 минут, измеряют величину пробойного электрического напряжения и определяют для данных образцов содержание эмульсионной воды V методом динамического рассеяния света.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что оптическую кювету прибора для измерения динамического рассеяния света соединяют шлангами с верхним и нижними кранами масляного бака трансформатора.