Применение регулируемых устройств поперечной компенсации реактивной мощности

Энергосберегающий электропривод и нетрадиционные возобновляемые источники ...

Полученные уравнения позволяют моделировать электромеханические системы промышленных механизмов, имеющих переменные нагрузки

[3].

Список литературы

1. Бродовский В. Н., Иванов Е. С. Приводы с частотно-токовым управлением. М.: Энергия, 1974. 168 с.

2. Сандлер А. С., Сарбатов Р. С. Частотное управление асинхронными двигателями. М.: Энергия, 1966. 144 с.

3. Степанов В.М., Ершов С.В., Вислогузов В.М. Надежность и оптимизация электромеханических систем погружных электронасосных агрегатов Тула: Изд-во ТулГУ, 2002, 284 с.

S. V. Jershov, I.Ju. Kotelenko

SIMULATION OF ELECTRIC INDUSTRIAL ARRANGEMENTS FOR VARIABLE

LOADS

Ways of modeling of mechanical and electromechanical system are offered at variable loadings of common industrial electric drives are proposed.

Key words: mechanical loading, modeling, the electric drive.

Получено 24.12.11

УДК 62-9.064.5

В.Е. Кулешов, асп.,

ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСТРОЙСТВ ПОПЕРЕЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

Рассматриваются вопросы влияния устройств поперечной компенсации на режим электрических сетей.

Ключевые слова: компенсирующее устройство, поперечная компенсация.

В сетях переменного напряжения с заводскими трансформаторными подстанциями вследствие особенности нагрузок и их большой мощности создаются большие потери активной мощности. Для этих потребителей электроэнергии проблема повышения ее качества стоит особенно остро из-за постоянно повышающихся тарифов на электроэнергию и требований к

ее качеству со стороны генерирующих и распределяющих энергосистем. В связи с этим применяемые ранее методы и средства повышения качества и экономии электроэнергии на сегодняшний день не могут обеспечить должного уровня, а также не обеспечивают комплексного подхода к проблеме энергосбережения.

На сегодняшний день применяется множество принципиально новых устройств поперечной компенсации реактивной мощности (УПКРМ) на заводских электрических подстанциях, таких, как статические тири-сторные компенсаторы, управляемые шунтирующие реакторы, устройства типа СТАТКОМ, асинхронизированные синхронные компенсаторы, трансформаторно-вентильные компенсаторы и т.д.

Перспективно применение регулируемых статических устройств поперечной компенсации, позволяющих непрерывно и практически безынерционно изменять генерацию или потребление реактивной мощности. Такие устройства выполняют в виде вентильных установок с искусственной коммутацией или в виде подмагничиваемых реакторов. Они улучшают режимы работы электрических систем при резких колебаниях нагрузки, повышают пропускную способность ЛЭП.

На рис. 1 показана схема управляемого шунтируемого реактора на основе тиристорно-реакторных групп (УШРТ) на основе секций тиристор-но-реакторных групп (ТРГ). Она включает в себя группу обычных однофазных трансформаторов или трехфазный трансформатор Т, вторичные обмотки которого с напряжением 10, 20, 35 кВ через постоянно включенный выключатель Qг соединены в треугольник, и несколько параллельных секций (модулей) ТРГ, состоящих из встречно-параллельно включенных тиристорных вентилей VS1 и реакторов LR1.

Рис. 1. Схема управляемого шунтируемого реактора на основе тиристорно-реакторных групп

Энергосберегающий электропривод и нетрадиционные возобновляемые источники

Управляемые шунтирующие реакторы позволяют осуществлять стабилизацию напряжения на воздушных линиях с большой зарядовой мощностью. По сути, они представляют собой электромагнитные реакторы, индуктивность которых может плавно регулироваться при помощи системы автоматического управления. Управляемые шунтирующие реакторы в комбинации с батареями конденсаторов, включенных параллельно, являются аналогами СТК, что дает возможность поддерживать стабильное напряжение на линиях как при больших, так и при малых нагрузках.

В настоящее время в мировой практике широко используются два типа тиристорных компенсаторов (рис. 2): установки СТК-1 с базовой емкостью С и управляемой тиристорами VS индуктивностью L, содержащие конденсаторную и тиристорно-реакторную или тиристорно-трансреактор-ную группы (КГ + ТРГ), и установки СТК-2 с включаемыми ступенями с помощью тиристоров конденсаторами и управляемой тиристорами индуктивностью, содержащие тиристорно-конденсаторные и тиристорно-реакторную группы (ТКГ + ТРГ).

Рис. 2. Схема управляемого статического тиристорного компенсатора

Регулируемые устройства поперечной компенсации оказывают комплексное положительное влияние на режим электрических сетей. Кроме возможности регулирования напряжения, они позволяют снизить потери активной мощности и электроэнергии за счет разгрузки элементов сети от реактивной мощности и соответственно снижения рабочих токов. В ряде случаев, когда передаваемая активная мощность ограничивается допустимым током по нагреванию или допустимой потерей напряжения, за счет разгрузки сети от реактивной мощности можно увеличить пропускную активную мощность. Поэтому в общем случае вопросы выбора мощности и

мест установки компенсирующих устройств должны решаться комплексно.

V.Е. Kyleshov

APPLICATION OF CONTROLLED DEVICE LATERAL REACTIVE POWER COMPENSATION

The impact of cross-compensation devices on the mode of electrical networks are considered.

Key words: compensating device, the transverse compensation.

Получено 24.12.11

УДК 621.9

До Ньы И, асп.,

АНАЛИЗ КОНСТРУКТИВНЫХ И РАСЧЕТНЫХ СХЕМ ВИБРАЦИОННЫХ ГРОХОТОВ

Представлена классификация вибрационных грохотов, проанализированы их конструктивные и расчетные схемы. Показан частный характер вибрационных грохотов.

Ключевые слова: вибрационный грохот, классификация, амплитуда колебания.

Вибрационное грохочение широко используют в горнорудной промышленности для разделения кусковых материалов на классы перед дроблением, для отмывки утяжелителя при обогащении полезных ископаемых в тяжелых средах, для обезвоживания пульпы, в горной химии и угольной промышленности, для товарного грохочения, то есть разделения готового продукта (угля и руды) на товарные классы перед отправкой потребителю.

В зависимости от типа механизма, приводящего сито в вибрационное движение, все вибрационные грохоты могут быть разбиты на следующие группы:

а) полувибрационные (гирационные) грохоты,

б) вибрационные (инерционные) грохоты с круговыми вибрациями короба,

в) вибрационные грохоты с прямолинейными вибрациями короба.

1. Полувибрационные (гирационные) грохоты.

Схема гирационного грохота показана на рис.1. Короб с ситом ус-

180