ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

Область техники, к которой относится полезная модель
Полезная модель относится к электротехническим изделиям, в частности к щиткам распределения электрической энергии в осветительных сетях и может быть использовано для эксплуатации во взрывоопасных зонах согласно «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), главы 7.3 «Электроустановки во взрывоопасных зонах», ГОСТ Р 51330.9 и другим нормативным документам, определяющим применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах.
Уровень техники
Известен коммутационный щит, содержащий каркас, шины, провод и набор клемм, при этом шины расположены горизонтальными рядами (пакетами) с изоляционными прокладками между ними и к каждой из шин подключен источник питания, а гибкие провода, расположенные перпендикулярно к шинам, одним концом с помощью зажима присоединены к каждой шине, а вторым через клеммы к каждому токоприемнику (см. а. с. СССР №184309, кл. Н 02 В 1/20).
Недостатком данного щита являются большие габариты и масса, невозможность выдерживания давления взрыва и исключения передачи взрыва в окружающую среду.
Известно стандартное взрывозащищенное распределительное устройство для электрообогревательных систем, включающее линейный выключатель 4-х контактный, автоматический предохранитель 2-х контактный, С - характер, кабельные и линейные вводы (см. «Взрывозащищенное электрооборудование», корпорация Cooper Crouse - Hinds/CEAG, Хьюстон, США).
Недостатком устройства являются большие габариты.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому положительному эффекту и принятый авторами за прототип является щиток осветительный взрывозащищенный, содержащий базовые модули -присоединительный, линейный с однополюсными автоматическими выключателями по три автомата, разъединителя с трехполюсным вводным автоматическим выключателем по одному автомату, при этом каждый базовый модуль состоит из корпуса и крышки, соединенных между собой винтами (см. Щитки осветительные взрывозащищенные типа ЩОВ - 2А. Руководство по эксплуатации ПИНЮ. 656517.001 РЭ. г. Зеленокумск, 2003 г.).
Недостатками его являются большие габариты, стальная сварная конструкция и вследствие этого большая масса 105 кг, а также то, что трехполюсные автоматические выключатели заключены во взрывонепроницаемую оболочку корпуса разъединителя, а однополюсные автоматические выключатели во взрывонепроницаемую оболочку основного корпуса, при этом отделения вводного устройства, разъединителя, основного корпуса и выводного устройства разделены взрывонепроницаемыми перегородками и соединяются между собой проходными зажимами.
Раскрытие полезной модели
Технический результат, который может быть получен с помощью предлагаемой полезной модели, сводится к уменьшению габаритов и массы, высокой механической прочности, выдерживанию давления взрыва и исключению передачи взрыва в окружающую среду.
Технический результат достигается с помощью щитка осветительного взрывозащищенного, содержащего базовые модули - присоединительный, линейный с однополюсными автоматическими выключателями по три автомата, разъединителя с трехполюсным вводным автоматическим выключателем по одному автомату, при этом каждый базовый модуль состоит
из корпуса и крышки, соединенных между собой винтами, при этом щиток дополнительно снабжен вторым линейным модулем, причем в линейных модулях размещены однополюсные автоматические выключатели по три автомата или трехполюсный автоматический выключатель, заключенный в собственную взрывозащищенную оболочку, а трехполюсный вводный автоматический выключатель модуля разъединителя заключен во взрывозащищенную оболочку модуля разъединителя, при этом в оболочке линейных модулей расположены рабочая и защитная нулевые шины и внутренние зажимы заземления соединенные с наружными зажимами заземления, в оболочке присоединительного модуля расположены клеммник или блок зажимов для подсоединения внешних проводников, а на оболочках линейных модулей и присоединительного модуля расположены кабельные вводы для ввода внешних кабелей.
Краткое описание чертежей
На фиг.1 дан щиток осветительный взрывозащищенный, общий вид. На фиг.2, то же, разрез по А-А.
Осуществление полезной модели
Щиток осветительный взрывозащищенный состоит базовых модулей:
присоединительного модуля 1, модуля 2 разъединителя, линейных модулей 3, 4, при этом каждый базовый модуль состоит из корпуса 5 и крышки 6, соединенных между собой винтами (на фиг. не обозначены), а в оболочке линейных модулей 3, 4 размещены однополюсные автоматические выключатели 7 по три автомата или трехполюсный автоматический выключатель (на фиг. не обозначен), заключенный в собственную взрывозащищенную оболочку 8, трехполюсного вводного автоматического выключателя 9, заключенного во взрывозащищенную оболочку 10 модуля 2
разъединителя, при этом в оболочке линейных модулей 3, 4 расположены рабочая и защитная нулевые шины 11, 12 и внутренние зажимы заземления (на фиг. не показаны), электрически соединенные с наружными зажимами заземления 13, в оболочке присоединительного модуля 1 расположены клеммник 14 или блок зажимов 15 для подсоединения внешних проводников (на фиг. не показаны), а на оболочках линейных модулей 3, 4 и присоединительного модуля 1 расположены кабельные вводы 16, 17 для ввода внешних кабелей (на фиг. не показаны).
Щиток осветительный взрывозащищенный эксплуатируется следующим образом.
Щитки используют для распределения переменного тока напряжением 380В, частотой 50-60 Гц и постоянного тока напряжением 220В.
Степень защиты щитков от внешних воздействий IP65.
Щитки комплектуют линейными модулями 3, 4 с однополюсными автоматическими выключателями в количестве от 3 до 12 с комбинированными расцепителями (на фиг. не показаны) на номинальный ток 16А, на номинальный ток 25А и трехполюсными автоматическими выключателями в количестве от 1 до 3 на номинальный ток 25А кабельными вводами 16, 17 для уплотнения кабелей с наружным диаметром от 10 мм до 24 мм и модулем 2 разъединителя с трехполюсным автоматическим выключателем с комбинированным расцепителем (на фиг. не показан) на номинальный ток 100А, а также присоединительным модулем 1 для ввода, уплотнения и присоединения двух четырехжильных питающих кабелей и в зависимости от наружного диаметра комплектуются:
2
- клеммником 14, предназначенным для штифтового присоединения жил кабелей сечением от 10 до 36 мм и двумя кабельньми вводами 16, 17 для уплотнения кабелей с наружным диаметром от 18 до 30 мм;
2
- блоком зажимов 15, предназначенным для штифтового присоединения жил кабелей сечением от 35 до 95 мм и двумя кабельными водами 16,17 для уплотнения кабелей с наружным диаметром от 24 до 48 мм.
Предлагаемая полезная модель по сравнению с прототипом и другими известными техническими решениями имеет следующие преимущества:
- высокую механическую прочность;
- выдерживание давления взрыва;
- исключение передачи взрыва в окружающую среду;
- небольшие габариты и массу щитка, не более 40 кг.