СПОСОБ ПРОМЫВКИ КОНДЕНСАТОРОВ КРАТКОВРЕМЕННЫМ ОБРАТНЫМ ПОТОКОМ ВОДЫ
FLUSHING METHOD FOR CONDENSERS WITH SHORT-TIME RETURN WATER FLOW

Предлагаемый способ относится к области увеличения эффективности работы основного оборудования тепловых электростанций и может быть применен для промывки трубок конденсаторов, имеющих индивидуальный напорный насос на подводящем водоводе.
Известно, что на трубках конденсаторов откладываются мягкие илистые отложения, которые удаляются на крупных электростанциях системой шариковой очистки фирмы «Тапрогге», в которой чистящие элементы в виде пористых резиновых шариков диаметром, несколько большим внутреннего диаметра трубок, вместе с охлаждающей водой ходят по трубкам, очищая их. На выходе из конденсатора они отлавливаются и направляются снова на вход конденсатора (все материалы есть в ВТИ им. Дзержинского в г.Москва). Мелкие электростанции и ТЭЦ вообще не имеют механизированной очистки, а очищаются только на остановленных и опорожненных конденсаторах.
Системы шариковой очистки имеют следующие недостатки: 1) сложность и дороговизна оборудования и его эксплуатации; 2) невозможность очистки усиленных трубок с утолщенными стенками и уменьшенным внутренним диаметром; 3) в некоторые периферийные трубки поступает мало воды ввиду ее турбулентности в водяных камерах, в них не попадают шарики-очистители; 4) трубки, в которых шарики-очистители застревают или заклиниваются при одновременном входе в трубку с мелкими частицами сора, не задержанными фильтрами.
Эти недостатки могут быть в значительной степени устранены обратным потоком воды в конденсаторе, который может быть получен с помощью сжатого воздуха (как это описано в авторском свидетельстве №392319). Его недостаток: существенное время для предварительного опорожнения конденсатора и монтажа дополнительных устройств.
Целью настоящего предложения является создание кратковременного обратного потока воды в конденсаторе без предварительного опорожнения конденсатора и без монтажа дополнительных устройств.
Технический результат достигается тем, что в способе промывки конденсаторов кратковременным обратным потоком воды используют заполненный водой работающий конденсатор, подводящий водовод, имеющий запорную задвижку и работающий напорный насос, отводящий водовод, имеющий запорную задвижку, верхнюю сливную водяную камеру, имеющую люк-лаз, причем обратный поток воды в конденсаторе образуется при последующем выполнении операций: закрывается запорная задвижка на отводящем водоводе, после ее закрытия отключается напорный насос на подводящем водоводе, после его остановки открывается люк-лаз на верхней сливной водяной камере,  по окончании всаса воздуха через него в конденсатор люк-лаз закрывается, восстанавливаются нормальная работа конденсатора и мощность турбогенератора.
Этот способ промывки конденсатора не содержит каких-либо дополнительных устройств, а использует только имеющиеся штатные конструкции и запорные органы.
Сущность изобретения поясняется чертежом, где на фиг.1 изображена схема устройства, в котором реализуется предложенный способ промывки конденсаторов кратковременным обратным потоком воды.
Для его осуществления на турбогенераторе (ТГ) снижается и устанавливается мощность для работы без одного конденсатора, закрывается запорная задвижка (1) на отводящем водоводе,  при наличии нормального рабочего разряжения в сифоне конденсатора останавливается напорный насос 2 на подводящем водоводе, после его остановки открывается люк-лаз (3) на верхней сливной водяной камере. По окончании входа воздуха через люк-лаз (3) (5-10 секунд) люк-лаз (3) закрывается, восстанавливается нормальная работа конденсатора и прежний уровень мощности ТГ.
Начальная скорость обратного потока воды в конденсаторе пропорциональна разности уровней воды в конденсаторе и у воды водоема (4), обратно пропорциональна гидродинамическому сопротивлению конденсатора, напорного водовода и насоса на подводящем водоводе. Эта скорость может быть больше рабочей, а может быть и меньше прямой рабочей скорости в конденсаторе, но положительный результат всегда будет, так как мягкие илистые отложения заглажены рабочим потоком воды (как шерсть на кошке) и взъерошиваются (взрыхляются) даже при малой скорости обратного потока воды, отложения снимаются со стенок трубок.
Экономический эффект заключается в увеличении теплообмена в трубках и вакуума в конденсаторе, увеличении мощности турбогенератора, т.е. увеличении КПД ТГ.