УСТАНОВКА ПОДГОТОВКИ СЕНОМАНСКОЙ ВОДЫ

Установка подготовки сеноманской воды
Предлагаемая полезная модель относится к установке, которая предназначена для проведения физических процессов связанных с отделением растворенного газа и механических примесей, содержащихся в воде извлекаемой из сеноманского горизонта, с целью использования ее в качестве технологического агента в системе ППД на нефтяных месторождениях.
В нефтяной промышленности для подготовки сеноманской воды используется горизонтальный нефтегазовый сепаратор, где происходит одноступенчатое отделение растворенного газа и механических примесей. Сепаратор также служит накопителем воды, что приводит к изливам при аварийных ситуациях. Это приводит к нарушению экологии и технологического режима подготовки воды.
Анализ уровня техники показал, что аналог относяпдийся к данной полезной модели отсутствует.
Предлагаемаяустановка подготовки сеноманской повышает
технологическую эффективность, надежность, экологическую безопасность.
Технический результат достигается тем, что отделение растворенного газа и механических примесей достигается двухступенчатой сепарацией.
Предлагаемая установка представляет собой наклонный сепаратор, вертикальный буфер-накопитель и линию отхода газа. С целью повышения технологической эффективности, предусмотрена система трубопроводов для подачи воды на разном уровне и создания на буфере-накопителе водопадного режима с разрывом струй. Для максимального эффекта дегазации и выпадения гравитационных осадков в обоих аппаратах используют подачу воды на разном уровне. Для повышения эффективности технологического процесса очистки газа предусмотрена линия отхода газа, которую используют для создания избыточного давления в буференакопителе и приеме насосов. Для исключения попадания агрессивной воды на рельеф предусмотрено размеш,ение всей установки в герметичном железобетонном корыте.
На рисунке показана установка подготовки сеноманской воды. Установка состоит из сепаратора 1, буфера-накопителя 2, линии отхода газа 3, свечи рассеивания газа 4, линии на прием насоса 5 и герметичного железобетонного корыта 6.
Принцип работы:
Извлеченная на поверхность вода с содержанием таза и механических примесей в виде выносного песка, через систему трубопроводов поступает на вход наклонного сепаратора 1.
зону. Подготовленная на 80% вода, по наклонным выходным трубопроводам, с переменными скоростями, подается на вход буферанакопителя 2, где в водопадном режиме с разрывом струй происходит окончательное проведение физического процесса дегазации и отделения механических примесей. Осушенный газ, через свечу рассеивания 4, расположенную непосредственно на буфере-накопителе рассеивается в атмосфере. Подготовленная вода по линии 5 поступает на прием насосов. На месторождении нашей компании используется параллельно две установки, суммарной производительностью 20 000 мЗ/сутки. В процессе эксплуатации установки повысилась технологическая эффективность подготовки воды, экологическая безопасность и надежность установки.
Генеральный директор
ОАО «Сибнефть-Поябрьскнефтегаз
Ставский М.Е.