СПОСОБ ВЫБОРА РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ УСТАВОК РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ЗОННОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КАБЕЛЬНОЙ СЕТИ 6(10) кВ

Схема релейной защиты кабельных линий 6(10) кВ, характеризующаяся тем, что содержит двух или трехступенчатую защиту с применением токовой отсечки в качестве основной защиты, максимальную токовую защиту на головных выключателях фидеров распределительной сети, выбранную в качестве резервной защиты трансформаторных подстанций 6(10)/0,4 кВ; максимальную токовую защиту 2-ой ступени на вводах 6(10) кВ питающих трансформаторных подстанций, выбранную по условиям отстройки от нагрузки 2-х секций трансформаторов и согласования с защитами последующего и предыдущего элементов (отходящих линий 6(10) кВ и вводов 35(110) кВ силовых трансформаторов); дополнительную ступень максимальной токовой защиты 1-ой ступени на вводах 6(10) кВ питающих подстанций, выбранную в качестве резервной защиты кабельных линий по условиям невозгорания, согласованную по времени срабатывания с токовой отсечкой, зонную автоматику повторного включения на головных выключателях фидеров, выбранную с блокировкой работы при токах короткого замыкания больше расчетных в конце радиальной ветки кабельного фидера.