СПОСОБ ОТБОРА ПРОБ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА (СПГ)
METHOD OF SAMPLING LIQUEFIED NATURAL GAS (LNG)

Изобретение относится к области получения и подготовки образцов сжиженного природного газа (СПГ) для анализа, в частности к обеспечению закачки пробы СПГ в пробоотборник, и может быть использовано в криогенной газовой промышленности.
Известен способ утилизации низконапорного газа (патент РФ №2297520, опубл. 20.04.2007 г.), включающий улавливание низконапорного газа эжектором, через который прокачивают насосом рабочую жидкость под давлением 2,3÷9,5 МПа, смешивают рабочую жидкость с низконапорным газом, при этом содержание углеводородов в смешиваемых компонентах обеспечивают не менее 10% от объема этих компонентов, повышают давление в проточной части эжектора и трубопроводе за этим эжектором, обеспечивают сжатие низконапорного газа до давления 0,3÷6,5 МПа, после эжектирования водогазовую смесь подают в сепаратор, где осуществляют отделение рабочей жидкости от газа, после сепаратора газ с требуемым для транспортировки давлением направляют в магистральный газопровод, а рабочую жидкость, потери которой восполняют, возвращают в эжектор.
Недостатком данного способа являются высокие энергозатраты, необходимые для нагнетания давления рабочей жидкости и эффективной работы эжектора, а также необходимость в последующем сепарировании водогазовой смеси.
Известен способ отбора пробы газа (патент РФ №2173841, опубл. 20.09.2001 г.), который включает перемещение газа из контролируемой среды в газопроводящую линию под действием разрежения, создающегося направленной через эжектор струей воздуха, образованной под действием разности давлений в окружающей среде и в потоке контролируемой среды.
Недостатком данного способа является то, что вывод газа после осуществления анализа осуществляется путем его введения в направленную струю воздуха, что влечет за собой смешение потоков и изменение компонентного состава в контролируемой среде. Кроме того, система предусматривает откачку топлива только с давлением ниже атмосферного, так как известный способ основан на использовании в качестве рабочего потока воздуха из окружающей среды, поэтому его применение возможно только в случае, когда давление в потоке контролируемой среды меньше давления воздуха.
Известен способ непрерывного отбора проб СПГ с компрессором и газгольдером с гидрозатвором (Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56719-2015 «Газ горючий природный сжиженный. Отбор проб»), который включает в технологической схеме отбора проб компрессор, служащий для подачи пробы газа в пробоотборник.
Недостатком данного способа является возможность изменения компонентного состава подаваемой пробы из-за попадания смазочных масел газового компрессора, а также дополнительные капитальные и энергетические затраты при комплектации и эксплуатации системы соответственно. Кроме того, использование компрессора приводит к снижению надежности использования технологической системы непрерывного отбора в целом и дополнительному обслуживанию оборудования.
Известен способ периодического отбора проб сжиженного природного газа (СПГ) с пробоотборниками постоянного давления (Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56719-2015 «Газ горючий природный сжиженный. Отбор проб.») принятый за прототип, который включает отбор пробы СПГ, его регазификацию, поддержание требуемого давления и транспортировку для химического анализа пробы, которая закачивается в пробоотборник с помощью газового компрессора.
Недостатком данного способа является возможность изменения компонентного состава подаваемой пробы из-за попадания смазочных масел газового компрессора, а также дополнительные капитальные и энергетические затраты при комплектации и эксплуатации системы соответственно.
Техническим результатом является предотвращение изменения первоначального химического состава пробы сжиженного природного газа, а также уменьшение объема пробы, подвергающегося регазификации.
Технический результат достигается тем, что сжатие и закачка пробы в пробоотборник постоянного давления производится жидкостно-газовым эжектором за счет разницы давления потока СПГ, который поступает по линии пробоотбора СПГ, которая соединена с зондом и технологическим трубопроводом СПГ для подачи на эжектор, и потока регазифицированной пробы, который создает область разрежения в камере смешения жидкостно-газового эжектора и обеспечивает подачу СПГ.
Способ поясняется следующими фигурами:
фиг. 1 - алгоритм реализации способа отбора проб СПГ;
фиг. 2 - принципиальная схема эжекторной системы для периодического отбора проб СПГ, где:
1 - технологический трубопровод СПГ;
2 - зонд;
3 - линия пробоотбора СПГ для регазификации;
4 - испаритель;
5 - нагреватель;
6 - манометр;
7 - термометр;
8 - аккумулятор;
9 - вентиль;
10 - регулятор давления;
11 - задвижка;
12 - предохранительный клапан;
13 - свеча;
14 - фильтр пробы;
15 - хроматограф;
16 - трубопровод РСПГ;
17 - эжектор жидкостно-газовый;
18 - линия пробоотбора СПГ для подачи на эжектор;
19 - расходомер;
20 - игольчатый вентиль;
21 - пробоотборник постоянного давления;
22 - соленоидный клапан;
23 - система автозагрузки;
24 - газопровод-отвод на технологические нужды.
3
Способ осуществляется следующим образом. СПГ, идущий по технологическому трубопроводу СПГ 1 (фиг. 1, 2) отбирается зондом 2 и поступает по линии пробоотбора СПГ для регазификации 3 на испаритель 4, где подлежит регазификации, последующая фильтрация от механических примесей производится на фильтре пробы 14. Затем часть пробы отправляется на хроматограф 15, а часть по трубопроводу РСПГ 16 на эжектор жидкостно-газовый 17, который закачивает пробу в пробоотборник постоянного давления 21 уже в сжиженном состоянии. Для обеспечения полной регазификации тяжелых углеводородов производится нагрев испарителя 4 нагревателем 5. Аккумулятор 8 используется для сглаживания пульсаций давления регазифицированной пробы. Манометр 6 и термометр 7 необходимы для контроля давления и температуры потока пробы соответственно. Абсолютное давление регазифицированной пробы СПГ, поддерживается с помощью регулятора давления 10 в интервале от 0,25 до 1,0 МПа в соответствии с ГОСТ Р 56719-2015. Сброс избытка давления предусмотрен при срабатывании предохранительного клапана 12 по свече 13. Требуется открытие задвижки 11 при эксплуатации системы отбора проб. По линии пробоотбора СПГ для подачи на эжектор 18 поступает СПГ, отбираемый из технологического трубопровода СПГ 1, на эжектор жидкостно-газовый 17, при этом являясь низконапорным потоком с давлением 0,25 МПа. Подача пробы регулируется вентилем 9. Система оборудуется пробоотборником постоянного давления 21 объемом от 0,5 до 1 дм. Требуемый объем обеспечивается благодаря внутреннему объемному расходу СПГ и расходу откачиваемого РСПГ и контролируется расходомером 19. Пробоотборник постоянного давления 21 оборудуется следующими конструктивными элементами: предохранительными клапанами 12, манометрами 6 и игольчатыми вентилями 20, которые служат для регулирования потока пробы. Система автозагрузки 23 осуществляет предварительное заполнение пробоотборника постоянного давления 21 с соответствующей стороны аргоном, азотом или иным инертным газом, а соленоидный клапан 22 осуществляет электромеханическое регулирование этого потока. Избытки пробы транспортируются по газопроводу-отводу на технологические нужды 24.
Способ поясняется следующим примером. Для выполнения расчета, теоретически были определены следующие параметры:
4
2
6
2
- состав смеси СПГ (CH=95,5%; СН=2,3%; N=1,7% и др.);
- степень сжатия СПГ на входе в эжектор z=0,009883;
ж
- температуру СПГ на входе в эжектор Т=120 К;
ж
- абсолютное давление СПГ на входе в эжектор Р=0,25 МПа;
г
- давление пара на входе в эжектор Р=0,1 МПа;
ж0
3
- расход откачиваемого топлива Q=31 дм1 мин;
s
- давление насыщенных паров P=0,192 МПа.
На основании данных, представленных в ГОСТ Р 56851-2016, выбрана смесь №2, имитирующая СПГ, в соответствии с которой представлены расчетные значения термодинамических свойств. В зависимости от заданного абсолютного давления СПГ, регламентированного ГОСТ Р 56719-2015, выбраны параметры жидкой фазы топлива - степень сжатия и температура.
Значение давления насыщенных паров задано согласно ГОСТ Р 56021-2014 и в соответствии с температурой топлива, равной 120 K.
Исходя из того, что абсолютное давление РСПГ после испарителя необходимо поддерживать в интервале от 0,25 до 1,0 МПа, выбрано давление пара на входе в эжектор равное 0,7 МПа, как усредненное значение.
Далее в подробном описании представлен пример расчета основных параметров работы ЖГЭ с аэродиномической схемой №1 для отбора проб.
В качестве рабочей среды выступает высоконапорный поток регазифицированной пробы СПГ.
- внутренний объемный расход жидкости, перекачиваемой ЖГЭ (формула 1):
s
г
ж
ж0
0
0
3
где z - коэффициент сжимаемости СПГ; P - давление насыщенных паров рабочей жидкости, МПа, Р - давление газа (паров СПГ), МПа; Т - температура жидкости (СПГ), Q - расход откачиваемой жидкости, м/ед.; Т,Р - абсолютные показатели температуры и давления соответственно, K, МПа.
- приведенное давление рабочей жидкости (формула 2):
- коэффициент эжекции (внутренний коэффициент объемного расхода (формула 3):
max
опт
где u - максимальный коэффициент эжекции, зависящий от типа аэродинамической схемы (таблица 1), В - эмпирический коэффициент, зависящий от типа аэродинамической схемы.
- коэффициент восстановления давления (формула 4):
max
опт
а
где ψ - максимальный коэффициент восстановления давления, зависящий от типа аэродинамической схемы,  - эмпирический коэффициент, зависящий от типа аэродинамической схемы.
- расход рабочего потока газа (формула 5):
 степень сжатия газа (формула 6):
- давление смеси на выходе из ЖГЭ (формула 7):
- коэффициент полезного действия (формула 8):
- мощность, затрачивая на компримирование, при работе эжектора, с точностью до КПД насоса, МВт (формула 9):
- приведенная мощность, затрачиваемая на компримирование (формула 10):
Результаты расчета определяющих параметров эффективности с учетом коэффициентов для оптимального режима для четырех типов аэродинамических схем соответственно приведены в таблице 1.
Выбор аэродинамической схемы эжектора зависит от наиболее эффективных показателей КПД, коэффициента эжекции и приведенной мощности. В жидкостно-газовом эжекторе наибольший КПД достигается в том случае, если процесс обмена количеством движения между активным и пассивными потоками завершается в пределах рабочей камеры и закачивается перед входом в диффузор, чему наиболее соответствует схема №1 по результатам расчета. Благодаря высокому перепаду давления между потоками СПГ и регазифицированной пробой, а также относительно низкому коэффициенту эжекции для выбранного типа аэродинамической схемы №1 произведенные теоретические расчеты позволяют привести к энергоэффективным результатам.
Преимущество данного способа состоит в том, что система периодического отбора проб СПГ позволяет предотвратить изменение первоначального химического состава пробы сжиженного природного газа за счет работы жидкостно-газового эжектора, не требующего смазочных масел, а также сократить объем пробы, подвергающийся регазификации путем отбора ее части в виде СПГ жидкостно-газовым эжектором с конструктивными параметрами, обеспечивающими коэффициент полезного действия 41% и мощность 2,4 Вт.