ВОДОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Устройство относится к контрольно-измерительным приборам и может быть использовано в составе интегрированных систем безопасности в качестве извещателя аварийной утечки воды на объекте, контролируемом системой, включающей в себя стандартные приборы охранно-пожарной сигнализации.
Известен омический извещатель охранной сигна11изации 1, с. 24-28, представляющий собой тонкий металлический проводник, формирующий сигналы извещениий о состоянии охраняемого объекта при изменении одного из своих физических параметров - электрической проводимости - при нарушении контролируемого физического параметра состояния охраняемого объекта выдает на типовой охранно-пожарный прибор приемно-контрольный (ППК) сигнал «тревога.
Омический извещатель не предназначен для контроля присутствия воды.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является чувствительный элемент датчика уровня воды 2, с. 237-239, принятый в качестве прототипа, который включает в себя электроды, разделенные воздущным промежутком. Чувствительный элемент датчика уровня воды выдает аналоговый сигнал в контрольную электрическую цепь при контакте электродов с водой - вода является в этом случае проводником, замыкающим контрольную цепь датчика.
Указанный чувствительный элемент не адаптирован к типовым системам охранно-пожарной сигнализации (не обеспечивает надежного срабатывания ППК) - он предназначен для подключения к датчикам типа ЭРСУ-3, РОС-101.
Целью полезной модели является совместимость водочувствительного элемента, реагирующего на присутствие воды, с типовыми приборами приемно-контрольными охранно-пожарной сигнализации.
Указанная цель достигается тем, что электроды разделены прокладкой из гидрофильного водопроницаемого материала, неэлектропроводящего в сухом состоянии, но являющегося хорошим проводником электрического тока при смачивании его водой, т.е. между электродами чувствительного элемента, включенными в электрическую цепь шлейфа охранно-пожарной сигнализации параллельно устройству оконечному приемно-контрольного прибора 1, с. 105, помещена прокладка из композиционного материала с указанными свойствами, при
На  1 изображено устройство в исполнении по варианту 1:1- электроды; 2 - прокладка; 4 - двухжильный изолированный провод; 5 - свободные концы провода.
На фигуре 2 изображено устройство в исполнении по вариантам 2 и 3: 1 электроды; 2 - прокладка; 3 - оболочка; 4 - двухжильный изолированный провод; 5 гсвободные концы провода.
На фигуре 3 изображена принципиальная схема подключения устройства к электрической цепи шлейфа приемно-контрольного прибора соединением посредством винтовых зажимов 6.
Водочувствительный элемент состоит из двух металлических электродов 1, подключенных к электрической цепи шлейфа охранно-пожарной сигнал11зации 1, с. 9, разделенных прокладкой 2 из гидрофильного водопроницаемого материала, неэлектропроводяшего в сухом состоянии, но проводящегопри смачивании его водой.
Водогувствительньш элемент работает следующим образом: в сухом состоянии прокладка 2 водочувствительного элемента выполняет роль изоляции между электродами 1 и ток протекает только по последовательной цепи через оконечное устройство - режим «норма ; при проникновении воды в зону охраняемого объекта, смоченная водой прокладка является хорошим проводником электрического тока, шунтирующим цепь оконечного устройства - режим «тревога (короткое замыкание шлейфа). Пример материала прокладки: поролон, пропитанный раствором NaCI и высушенный.
Вариант 1: Водочувствительный элемент с вышеописанными свойствами выполнен без оболочки (фиг. 1).
Данный вариант устройства предназначен для использования в местах, где
исключено сл чайное механическое повреждение водочувствительного элемента например в корпусах оборудования.
Вариант 2: Водочувствительный элемент с вышеописанными свойствами отличающийся тем, что электроды 1 и прокладка 2 заключены в водопроницаемую механически прочную оболочку 3 (фиг. 2), например - пластмассовьш корпус с отверстиями.
Данный вариант устройства предназначен для использования в местах, где не исключено случайное механическое поврехсдение водочувствительного элеме1гга.
существенным признакам данный вариант устройства аналогичен вариантам 1 и 2. Данный вариант имеет преимущество по сравнению с предыдущим по экономичности изготовления устройства.
Водочувствительный элемент позволяет, при его использовании в составе типовых систем охранно-пожарной сигнализации, расширить сферу применения упомянутых систем, а именно - защищать охраняемые объекты от аварийного затопления водой. Данный водочувствительный элемент предельно прост и экономичен в изготовлении и эксплуатации, непосредственно интегрируется в типовые схемы охранно-пожарной сигнализации.
Авторы: С.Н. Зубов
L/f К.С. Зубов
ФОРМУЛА ПОЛЕЗНОЙ MOДEЛIi.
1.Водочувствительный элемент состоящий из двух электродов, подключенных к электрической цепи, отличающийся тем, что электроды разделены прокладкой из водопроницаемого неэлектропроводящего в сухом состоянии и электропроводящего в смоченном водой состоянии.
2.Устройство по п. 1, отличающееся тем, что электроды и прокладка заключены в водопроницаемую оболочку.
3.Устройство по п.п. 1, 2, отличающееся тем, что разделяющая электроды прокладка и водопроницаемая оболочка выполнены из одного материала.
Авторы: : С.Н. Зубов
К.С. Зубов
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:
1.Справочник инженерно-технических работников и электромонтеров технических средств охранно-пожарной сигнализации. М. НИЦ «Охрана ВНИИПО, 1997.
2.Антипин В. С., Наймущин В. И. Справочник молодого монтажника приборов контроля и систем автоматизации, М.; Высщая школа, 1991.
3.Кощкин Н.И., Ширкевич М.Г., Справочник по элементарной физике, М., Наука, 1980.