СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕФЕКТА СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА

1. Способ выявления дефекта силового трансформатора, при котором измеряют сопротивления короткого замыкания, отличающийся тем, что дефекты выявляют путем сравнения между собой и базовыми значениями сопротивлений короткого замыкания, измеренных со сторон высшего и низшего напряжений, приведенных к одной из сторон трансформатора.
2. Способ выявления дефекта по п.1, отличающийся тем, что разница сопротивлений более 2,0% свидетельствует о наличии дефекта, приводящего к перегревам элементов конструкции и электрическим разрядам в стыках короткозамкнутых контуров, в том числе в стыках пластин магнитной системы.