Установка непрерывного получения серебряной воды для дезинфекции бассейнов

Полезная модель относится к электрохимическим производствам, в частности к приборам получения «серебряной» воды для дезинфекции бассейнов.
Особенностью таких приборов является получение серебряной воды с небольшой концентрации ионов серебра в пределах от 0,02-0,04 мкг/л.
Второй особенностью приборов является необходимость равномерного распределения ионов серебра во всем объеме воды в бассейне.
Третьей особенностью приборов является его простота и удобство в эксплуатации.
В настоящее время существует большое количество установок для обработки воды ионами серебра (RU 98102163 A, RU 93057525 A, RU 98105315 A, RU 2143406 A, RU 2143406 С1 и другие). Такие установки предназначены для получения большого количества «серебряной» воды и отличаются сложностью, высокой стоимостью, небольшой заданной точностью концентрации ионов серебра в воде, неравномерным распределением ионов серебра в воде и не высокими эксплуатационными характеристиками.
Существует большое количество бытовых автономных ионизаторов воды, например, «Пингвин», «Дельфин», «Сильва», «Георгий», «Невотон». Эти приборы применяются в домашних условиях, имеют низкую производительность и не могут обеспечить непрерывный режим работы и большой объем получаемой серебряной воды.
Известен прибор «Эрвий 2» (Патент RU №144849 U1, в котором с целью повышения точностных характеристик используется стабилизатор тока. Прибор обеспечивает более высокую точность концентрации ионов серебра в воде, но также не обеспечивает непрерывный режим работы.
В качестве прототипа предлагаемой полезной модели взята установка для непрерывного получения серебряной воды с высокой заданной точностью концентрации ионов серебра» (патент RU №174537 U1. Опубликовано 19.10.2017 года, Бюл. №29), которая обеспечивает непрерывное получение серебряной воды с высокой заданной точностью концентрации ионов серебра.
Недостатком прототипа является его схемотехническая сложность, прерывистый характер работы, не высокие эксплуатационные характеристики и высокая стоимость.
Техническим результатом предлагаемой полезной модели является значительное упрощение схемы установки, улучшение ее эксплуатационных характеристик и обеспечение непрерывного получения серебряной воды с заданной концентрацией ионов серебра в воде для дезинфекции бассейнов
Указанный технический результат достигается тем, что установка для непрерывного получения серебряной воды для дезинфекции бассейнов, имеющая в своем составе формирователь тока ионизации, схему регулировки тока, стабилизатор тока ионизации, миллиамперметр, переключатель электродов, камеру ионизации с электродами и вентилятором, клавишу «Пуск», переднюю панель прибора, схему управления установкой, регистр заданной концентрации ионов серебра, камеру очистки воды, при этом выход формирователя тока ионизации подключен к входу стабилизатора тока ионизации, выход схемы регулировки тока подключен на вход формирователю тока ионизации, выход стабилизатора тока ионизации через миллиамперметр подключен к переключателю электродов, выходы переключателя электродов подключены к электродам камеры ионизации с вентилятором, клавиша «Пуск» расположена на передней панели прибора, выходы с передней панели прибора подключены к входу схемы управления установкой и на вход регистра заданной концентрации ионов серебра, выход камеры очистки воды подключен на вход камеры ионизации, отличающаяся тем, что дополнительно содержит расходомер воды, вентиль и схему управления током ионизации, при этом вход расходомера воды подключен к выходу камеры ионизации, выход расходомера воды подключен к вентилю и на вход схемы управления током ионизации, входы схемы управления током ионизации подключены на выходы схемы управления установкой и на выход регистра заданной концентрации ионов серебра, выход схемы управления током ионизации подключен на вход схемы регулировки тока.
На рис. 1 приведена структурная схема предлагаемой установки непрерывного получения серебряной воды для дезинфекции бассейнов, имеющая в своем составе формирователь тока ионизации 1, схему регулировки тока 2, стабилизатор тока ионизации 3, миллиамперметр 4, переключатель электродов 5, камеру ионизации 6 с электродами 7, вентилятор 8, клавишу «Пуск» 9, переднюю панель прибора 10, схему управления установкой 11, регистр заданной концентрации ионов серебра 12, камеру очистки воды 13, расходомер воды 14, вентиль 15 и схему управления током ионизации 16, при этом выход формирователя тока ионизации 1 подключен к входу стабилизатора тока ионизации 3, выход схемы регулировки тока 2 подключен на вход формирователю тока ионизации 1, выход стабилизатора тока ионизации 3 через миллиамперметр 4 подключен к переключателю электродов 5, выходы переключателя электродов 5 подключены к электродам камеры ионизации 6, клавиша «Пуск» 9 расположена на передней панели прибора 10, выходы с передней панели прибора 10 подключены к входу схемы управления установкой 11 и на вход регистра заданного концентрации ионов серебра 12, выход камеры очистки воды 13 подключен к камере ионизации 6, выход камеры ионизации 6 подключен на вход расходомера воды 14, выходы расходомера воды подключены на вход вентиля 15 и схему управления током ионизации 16, входы схемы управления током ионизации 16 подключены на входы схемы управления током ионизации 16, на выходы схемы управления установкой 11 и на выход регистра заданной концентрации ионов серебра 12, выход схемы управления током ионизации 16 подключен на вход схемы регулировки тока 2.
Установка для непрерывного получения серебряной воды для дезинфекции бассейнов работает следующим образом:
Перед началом работы вода из камеры очистки воды 13 поступает в камеру ионизации 6 и заполняет ее.
С помощью клавиатуры расположенной на передней панели прибора 10 задается концентрация ионов серебра в воде, которая заносится в регистр заданной концентрации ионов серебра 12, необходимое для получения серебряной воды заданной концентрации. Далее нажимается клавиша «Пуск» 9 на передней панели прибора 10. При этом схема управления установкой 11 включает формирователь тока ионизации 1. Ток ионизации с выхода формирователя тока ионизации 1 через стабилизатор тока 3 и миллиамперметр 4 поступает на переключатель электродов 5 и далее на электроды 7 камеры ионизации 6. Схема управления током ионизации 16 через схему регулировки тока 2 задает ток ионизации. При открывании вентиля 15 расходомер воды 14 через схему управления током ионизации 16 регулирует ток ионизации в зависимости от расхода воды. При увеличении потребления воды ток автоматически возрастает, при отсутствии потребления воды ток уменьшается до нуля. Ток ионизации зависит от количества протекающей воды через вентиль 15. Для каждой установки существуют свои индивидуальные коэффициенты, отражающие характеристики камеры ионизации 6 и электроды 7, которые вводятся в программу работы схемы управления током ионизации 16.
Установка обеспечивает возможность непрерывного получения серебряной воды с заданной концентрацией ионов серебра в воде для дезинфекции бассейнов.
Заключение. Созданная установка непрерывного получения серебряной воды обеспечивает непрерывное получение серебряной воды для дезинфекции бассейнов и конструктивно выполнена в виде прибора и камеры очистки воды. Размеры камер и размеры серебряных электродов учитываются в виде поправочных элементов в программе, заложенной в схеме управления током ионизации.