СПОСОБ КОНТРОЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СЕТЕВОГО ПУНКТА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ НОРМАЛЬНОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КОЛЬЦЕВОЙ СЕТИ
CONTROL METHOD OF TRIP OF NETWORK STATION SWITCH OF AUTOMATIC LOAD TRANSFER AT RESTORATION OF NORMAL ELECTRIC POWER SUPPLY CIRCUIT OF RING NETWORK

Изобретение относится к автоматике электрических сетей и предназначено для контроля отключения выключателя сетевого пункта автоматического включения резерва (АВР) при восстановлении нормальной схемы электроснабжения кольцевой сети.
Известен способ контроля отказа отключения пункта АВР при включении его выключателя на устойчивой короткое замыкание в кольцевой сети, питающейся от разных шин двухтрансформаторной подстанции, заключающиеся в том, что с момента появления броска тока КЗ отсчитывают время, равное времени выдержки срабатывания сетевого пункта АВР плюс время срабатывания защиты его выключения. При этом контролируют появления броска тока КЗ на шинах резервного источника питания, и если после включения выключателя пункта АВР он появляется, а в момент окончания отсчета суммарного времени не происходит отключения броска тока КЗ, то устанавливают факт отказа отключения пункта АВР при выключении его выключателя на устойчивое КЗ в кольцевой сети [патент RU №2304339, кл. H02J 13/00 опубл. 10.08.2007, бюл. №22].
Недостатком известного способа является невозможность осуществления с его помощью контроля отключения выключателя сетевого пункта АВР при восстановлении нормальной схемы электроснабжения в кольцевой сети.
Задачей предлагаемого изобретения является расширение функциональных возможностей способа путем получения информации об отключении выключателя сетевого пункта АВР при восстановлении нормальной схемы электроснабжения в кольцевой сети.
Согласно предполагаемому способу с момента появления броска рабочего тока значением, определяемым нагрузкой отключенного участка линии основного источника питания, начинают отсчет времени, равный времени выдержки включения секционирующего выключателя этой линии и, если с момента окончания отсчета этого, времени до момента отключения выключателя сетевого пункта АВР рабочий ток в линии основного источника питания увеличился на значение, определяемое нагрузкой резервируемого участка, а в линии резервного источника питания уменьшился на такое же значение, то делают вывод об отключении выключателя сетевого пункта АВР и восстановлении нормальной схемы электроснабжения кольцевой сети.
Суть предлагаемого изобретения поясняется чертежами, где: на фиг.1 - представлена структурная схема, содержащая элементы для реализации способа;
на фиг.2 - диаграммы сигналов на выходах элементов, показанных на фиг.1 при КЗ в точке 3 (см. фиг.2).
1
2
3
Схема (см. фиг.1) содержит: силовой трансформатор основного источника питания 1, головной выключатель линии основного источника питания 2, точку КЗ 3, секционирующий выключатель линии основного источника питания 4, выключатель сетевого пункта АВР 5, секционирующий выключатель линии резервного источника питания 6, головной выключатель линии резервного источника питания 7, выключатель шинного АВР 8, силовой трансформатор резервного источника питания 9, трансформатор тока (ТТ) 10, датчик рабочего тока 11, элемент ПАМЯТЬ 12, элемент ЗАДЕРЖКА 13, элемент ОДНОВИБРАТОР 14, датчик возрастания рабочего тока (ДВРТ) 15, ТТ 16, датчик убывания рабочего тока (ДУРТ) 17, элемент И 18, регистрирующее устройство (РУ) 19. Диаграммы сигналов на выходах элементов, показанных на фигуре 1 при КЗ в точке 3 (см. фиг.1), имеют вид (см. фиг.2): 20 - на выходе элемента 10, 21 - на выходе элемента 11, 22 - на выходе элемента 12, 23 - на выходе элемента 13, 24 - на выходе элемента 14, 25 - на выходе элемента 15, 26 - на выходе элемента 16, 27 - на выходе элемента 17, 28 - на выходе элемента 18, 29 - в РУ 19. На фиг.2 также показаны: t - момент времени включения головного выключателя 2, t - момент времени включения секционирующего выключателя 4, t - момент времени отключения выключателя сетевого пункта АВР 5.
Способ осуществляется следующим образом.
В нормальном режиме работы кольцевой сети выключатели 2, 4, 6 и 7 включены, а выключатели 5 и 8 отключены. При возникновении устойчивого КЗ, например, в точке 3 выключатель 2 отключится под действием своей защиты, а выключатель 4 отключится защитой минимального напряжения. Это приведет к исчезновению напряжения на сетевом пункте АВР со стороны основного источника питания трансформатора 1, поэтому и выключатель 5 пункта АВР включится и подаст напряжение на участок линии, смежной с пунктом АВР.
1
2
3
После устранения КЗ в точке 3 головной выключатель 2 будет включен. При этом на выходе ТТ 1 появится бросок рабочего тока (фиг.2, диагр.20, момент времени t), обусловленный включением нагрузки присоединенной к участку линии смежной с головным выключателем 2. Бросок рабочего тока обеспечит срабатывание ДРТ 11 и появление его выходного сигнала (фиг.2, диагр.21). Этот сигнал поступит на вход элемента ПАМЯТЬ 12, запомнится им (фиг.2, диагр.22) и поступит на вход элемента ЗАДЕРЖКА 13. С выхода этого элемента сигнал появится через время выдержки включения секционирующего выключателя 4 (фиг.2, диагр.23). Выходной сигнал этого элемента поступит на вход элемента ОДНОВИБРАТОР 14, он произведет одно колебание (фиг.2, диагр.24) и своим сигналом «сбросит» ПАМЯТЬ с элемента 12 (фиг.2, диагр.22) и поступит на первый вход элемента И 18. В этот момент времени секционирующий выключатель 4 включится (фиг.2, момент времени t), а выключатель 5 сетевого пункта АВР отключится (фиг.2, момент времени t). Это приведет к переводу питания с резервного трансформатора Т9 на основной трансформатор Т1. При этом в линии основного источника питания произойдет возрастание рабочего тока на значение, определяемое нагрузкой участка линии, смежной с пунктом АВР а в линии резервного источника питания убывание рабочего тока на такое же значение. Это обеспечит появление выходных сигналов с ДВРТ 15 и ДУРТ 17 (фиг.2, диагр.25 и 27 соответственно). Они поступят на второй и третий входы элемента И 18 при этом появится его выходной сигнал (фиг.2, диагр.28). Сигнал этого элемента поступит в РУ 19 и там появится информация об отключении выключателя сетевого пункта АВР (фиг.2, диагр.29).
Таким образом, предлагаемый способ позволяет получить информацию об отключении выключателя сетевого пункта АВР при восстановлении нормальной схемы электроснабжения в кольцевой сети.