ГАЗОВЫЙ КОНВЕКТОР ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ
GAS CONVERTER FOR ROOMS HEATING AND VENTILATION

Изобретение относится к области отопления и вентиляции помещений газовыми конвекторами (радиаторами).
Наиболее перспективно применение предлагаемого изобретения для отопления и вентиляции жилых помещений индивидуальных домов, дач, коттеджей.
Известны конструкции газовых конвекторов открытого и закрытого типов - например Calorama FB 4000 итальянской фирмы Bartolini, ЕМАХ венгерской фирмы ELEKTHERMAX.
В конвекторах открытого типа не осуществлен отбор тепла от удаляемых топочных газов. Забор воздуха, необходимого для горения, производится из помещения, а топочные газы выводятся в трубу. Вентиляция помещения производится независимо от газового конвектора.
Наиболее близким техническим решением, принятым за прототип, является газовый конвектор закрытого типа, в котором камера сгорания изолирована от помещения. Забор воздуха, необходимого для горения, и отвод топочных газов производятся вне помещения соответственно через наружную и внутреннюю коаксиально расположенные трубы, образующие теплообменник. В данной конструкции осуществлен частичный отбор тепла от удаляемых топочных газов, однако вентиляция помещения также производится независимо от газового конвектора. Для осуществления воздухообмена внутри помещения необходима отдельная система вентиляции - холодный наружный воздух поступает в помещение, нагревается конвектором, а использованный теплый воздух удаляется из помещения через вытяжную трубу. На нагрев поступающего холодного воздуха уходит от 20 до 80% тепловой энергии.
Технической задачей данного изобретения является создание газового конвектора для отопления помещений с одновременной вентиляцией без затрат дополнительной тепловой энергии на нагрев поступающего холодного воздуха, что позволит экономить от 20 до 80% топлива.
Решение указанной задачи достигается тем, что газовый конвектор выполнен с коаксиальными трубами для удаления топочных газов и поступления наружного воздуха, торцы наружной трубы герметично соединены с наружной поверхностью внутренней трубы одним из известных способов, к наружной трубе присоединены патрубки, в одном из которых размещен вентилятор, нагнетающий холодный наружный воздух в промежуток между трубами, а через другой нагретый наружный воздух поступает внутрь помещения, причем забор воздуха для горения производится из помещения.
Сущность изобретения поясняется схемой, приведенной на фиг. 1.
Газовый конвектор (далее ГК) (1) закреплен на стене (2) внутри помещения. Воздух для горения поступает в ГК из помещения через отверстие (3), а топочные газы выходят через трубу (4). Вентилятор (7), расположенный в патрубке (6), присоединенном к трубе (5), нагнетает наружный воздух в промежуток между трубами (4) и (5), где он нагревается от трубы (4) и затем поступает в помещение через патрубок (8).
ГК работает следующим образом. Зажигают горелку, в ГК начинает поступать воздух из помещения через отверстие (3). Горячие топочные газы поднимаются вверх по трубе-дымоходу (4). Наружный воздух нагнетается вентилятором (7) через патрубок (6) в промежуток между трубами (4) и (5), нагревается от трубы (4) и поступает в помещение через патрубок (8).
Таким образом:
1. Топочные газы отдают тепло поступающему в помещение наружному воздуху,
2. Нагретый воздух из помещения не просто удаляется через вытяжную трубу, унося с собой тепловую энергию, а поступает в камеру сгорания,
3. Нагретый чистый наружный воздух не сразу поступает в камеру сгорания, а сначала поступает в помещение, вентилируя его.
Вентилятор (7) создает небольшое избыточное давление в помещении, что приводит к следующим дополнительным положительным явлениям:
1. Улучшается тяга в дымовой трубе (4), несмотря на пониженную температуру выходящих топочных газов,
2. Исключается попадание топочных газов внутрь помещения,
3. Исключаются сквозняки,
4. Уменьшаются теплопотери стен, т.к. холодный наружный воздух не поступает в помещение через щели.
При работе ГК вытяжка из помещения и форточки должны быть закрыты. Режим вентиляции помещения задается скоростью вентилятора (7).
Поскольку вентиляция помещения осуществляется через конвектор, отпадает необходимость в дополнительной вентиляции с нагревом поступающего холодного воздуха, что приводит к экономии топлива от 20 до 80%.