СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ ПОДВАЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ЗДАНИЯ

Область применения
Полезная модель относится к системам вентиляции подвальных помещений многоквартирных зданий и может быть использована для эффективного вентилирования подвала.
Уровень техники
Согласно СНиП 31-02-2001, при строительстве домов на участках, где по данным инженерно-экологических изысканий имеются выделения почвенных газов (радона, метана и др.), должны быть приняты меры по изоляции соприкасающихся с грунтом полов и стен подвалов, чтобы воспрепятствовать проникновению почвенного газа из грунта в дом, и другие меры, способствующие снижению его концентрации в соответствии с требованиями санитарных норм. Для предупреждения поступления почвенных газов бетонная плита пола подвала должна герметично прилегать к стене по периметру подвала, а область примыкания должна быть покрыта герметиком, то есть бетонная плита выполняет функцию «воздушной преграды», не допускающей проникновения почвенных газов. Однако, попытки решить указанную проблему путем герметичной заделки трещин и других отверстий в подвальных помещениях не всегда эффективны, поэтому в подвальных помещениях предусматривается устройство систем удаления таких газов - устраивается вентиляционный канал, посредством которого подвал сообщается с атмосферой. Для предупреждения поступления почвенных газов дренажный слой из гравия под бетонной плитой пола подвала также должен сообщаться с атмосферой. Таким образом, обустройство вентиляции подвалов в многоквартирных домах иногда становится необходимостью не только из-за планов по использованию площади подвалов, но и чисто из-за соображений соблюдения санитарных норм при эксплуатации зданий.
Вентиляцию подвального помещения выполняют через специальные отверстия, расположенные в его верхней части [1]. Вентиляция эффективна только тогда, когда существует два канала: приточный и вытяжной. Обычно их располагают в противоположных сторонах подвала: приточный - у пола, вытяжной - под потолком. Окно приточной вентиляции с внешней стороны закрывают жалюзийной решеткой. Недостатком такой системы вентиляции является слабость вытяжной системы. Установка принудительной вентиляции на вытяжку под потолком подвала не дает необходимого эффекта из-за пересечения вентиляционных каналов с верхними этажами, где также поступают приточные потоки воздуха той же температуры или даже меньшей. В результате, холодный воздух с верхних этажей, поступив в общий вентиляционный канал, стремится опуститься вниз - в подвальное помещение. Т.е. при использовании принудительной вентиляции мощность тяги для вытяжки всегда недостаточна для того, чтобы поднять столб воздуха во всем вентиляционном канале от подвала до крыши.
Известны канальные системы Calorex [2], которые обеспечивают осушение, приточно-вытяжную вентиляцию, нагрев воздуха и рекуперацию тепла в частных и общественных бассейнах (в т.ч. расположенных в подвалах) и, благодаря энергосберегающим технологиям, максимально снижают эксплуатационные затраты. Это комплексные установки для отопления и вентиляции бассейна, а также поддержания необходимой температуры воды. Например, в модели Variheat-3 AW, кроме контура осушения, установлен теплообменник нагрева воды бассейна горячей водой из системы отопления, система утилизации тепла и водяной калорифер для нагрева воздуха. При необходимости осушители могут комплектоваться блоками приточно-вытяжной вентиляции и электрическим нагревателем воздуха.
При расположении осушителя в подвальном помещении, подача воздуха производится снизу. Также требуется установка модуля приточно-вытяжной вентиляции. Хотя приточно-вытяжная система в таком решении эффективна, сама система получается очень дорогой и энергозатратной из-за работы осушителя.
Эффективность вентиляции увеличивается, если вытяжные каналы вывести за пределы крыши. В многоквартирных домах для этого в стенах предусматривают специальные каналы, или снаружи дома устанавливают асбестоцементные или металлические трубы диаметром 10-15 см. В домах каркасной конструкции вентиляционные трубы можно спрятать внутри каркаса.
Однако, уже в построенном многоквартирном доме особенно давней постройки, обеспечить одновременно приточный и вытяжной вентиляционный поток практически невозможно без вынесения вентиляционных труб снаружи здания. Например, вытяжная труба для эффективной вентиляции должна иметь свое окончание над кровлей здания, а отрезок ее, находящийся непосредственно в помещении, необходимо покрыть утеплителем и заизолировать.
Получить же разрешение на установку трубы над кровлей здания, да еще и с прокладкой труб с закреплением снаружи здания проблематично. В некоторых случаях получение такого разрешения требует согласия всех жильцов, через квартиры которых до крыши проходит вентиляционный канал. Но самый большой недостаток такой системы - ее дороговизна.
Если в многоквартирном доме более 12 этажей, то вынос вентиляции на крышу оборачивается расходами, которые очень долго не окупятся от выгоды использования дополнительной площади подвального помещения.
Технический результат: обеспечивается простота обустройства вентиляции подвального помещения и ее эффективность без значительных энергозатрат.
Реализация полезной модели
Заявленный технический результат достигается за счет того, что система вентиляции подвального помещения многоквартирного здания, выполненная на основе специальных отверстий с приточным и вытяжным вентиляционными каналами, причем вытяжной канал выведен в шахту дымоудаления здания.
Кроме того, окна приточной вентиляции с внешней стороны закрыты жалюзийными решетками.
Краткое описание чертежей
На Фиг. показана конструктивная схема системы вентиляции подвального помещения многоквартирного здания, где 1 - здание, 2 - пространство помещений на этажах здания, 4 - подвальное помещение, 5 - межэтажные перекрытия, 6 - шахта системы дымоудаления здания, 7 - выводной патрубок, 8 - электромотор системы дымоудаления, вращающий вытяжной вентилятор при включении системы пожарной сигнализации, 10 - вентилятор системы дымоудаления, 12 - клапаны дымоудаления на этажах, 13 - приточный канал подвального помещения, 14 - вытяжной канал подвального помещения, 15 - направление циркуляции потока воздуха в подвальном помещении, 16 - клапан, 17 - уровень земной поверхности при здании.
Осуществление полезной модели
Система вентиляции подвального помещения многоквартирного здания (см. Фиг.) может быть реализована с использованием специальных отверстий с приточным (13) и вытяжным (14) вентиляционными каналами. Обычно их располагают в противоположных сторонах подвала. Окно приточной (13) вентиляции с внешней стороны может быть закрыто жалюзийной решеткой (на чертеже не показано).
Вытяжной канал (14) выведен в шахту (6) системы дымоудаления здания (1). Это может быть осуществлено с помощью врезки в стояк (6) другого канала (14) через перекрытие между подвалом и первым этажом и заканчивающегося клапаном (16) аналогичным клапану(12).
Технический результат реализуется за счет того, что клапан (16) установленный в вытяжном канале(14) находится в открытом состоянии и вентилирование подвальных помещений будет происходить за счет естественной тяги, учитывая высоту столба шахты дымоудаления.
В обычном состоянии без аварийной ситуации и пожара, электромотор (8) находится в выключенном состоянии. Система дымоудаления включается при пожаре в здании или задымлении посредством включения электромотора (8), который вращает вентилятор (10). В этом случае клапан (16) автоматически закрывается, что обеспечивает эффективную работу системы дымоудаления.
Предпочтительно приточный канал (15) системы вентиляции подвального помещения расположить у пола, а вытяжной (14) - под потолком. Однако, в подвальных помещениях, находящихся ниже уровня земли это не всегда удается выполнить. И тогда приточный канал (15) делают там, где можно, но ниже уровня высоты вытяжного канала (14). Окно приточной вентиляции с внешней стороны предпочтительно закрыть жалюзийной решеткой для регулировки направления воздушного потока.
Источники информации:
1. http://mypapir.ru/tisje/123.html
2. http://www.osush.ru/rub_2_5_5_2_2.htm