БАК - ВОДОПИТАТЕЛЬ

Бак-водопитатель относится к области противопожарного оборудования, предназначен для противопожарного водоснабжения водяных и пенных автоматических установок пожаротушения.
В настоящее время известен бак-водопитатель RU 161455, предназначенный для применения в качестве источника минимально необходимого объема воды для тушения, с возможностью подачи воды под определенным давлением в питающий трубопровод устройства тушения, при этом в качестве первичного источника воды используется водопровод хозяйственно-питьевого назначения.
Рассматриваемый бак-водопитатель имеет соединение выхода бака-водопитателя через переходник в верхней стенке бака-водопитателя с питающим трубопроводом, при этом в верхней части бака-водопитателя установлен поплавковый клапан, выполненный с возможностью подключения через переходник и патрубок к водопроводу хозяйственно-питьевого назначения, при этом выход бака-водопитателя внутри его соединен посредством патрубка и обратного клапана с выходом погружного напорного насоса.
Недостатками бака-водопитателя, выполненного по патенту RU 161455, может быть большая вероятность невыхода в установленный срок на расчетный расход воды во время тушения при срабатывании двух или более оросителей.
Задачей полезной модели является повышение надежности работы насосной части бака-водопитателя на случай неисправности насоса или недостаточной его мощности.
Поставленная задача решается созданием бака-водопитателя, имеющего соединением своего выхода через переходник, установленный в верхней стенке бака-водопитателя, необходимый для подключения к питающему трубопроводу системы пожаротушения, располагает установленным в верхней его части поплавковым клапаном, соединенным с переходником и патрубком, с возможностью подключения к трубопроводу системы пожаротушения, внутри бака-водопитателя его выход соединен посредством патрубка и обратного клапана с выходом погружного насоса, электроввод которого соединен электрокабелем с гермовводом, с возможностью подключения к каналу электропитания прибора пуска и управления, согласно полезной модели, выполнен дублирующий выход из бака-водопитателя через дополнительный переходник, установленный в верхней стенке бака-водопитателя, с возможностью его подключения к дублирующему питающему трубопроводу системы пожаротушения, при этом внутри бака-водопитателя, его дублирующий выход соединен посредством патрубка и обратного клапана с выходом резервного погружного насоса, установленного в баке-водопитателе дополнительно, причем электропривод насоса соединен со своим электрокабелем, и имеет возможность подключения к резервному каналу электропитания прибора пуска и управления, через дополнительно установленный гермоввод.
При этом погружные насосы могут быть выполненны как с одинаковыми расходными по воде характеристиками, так и с разными расходными характеристиками.
Более подробно суть полезной модели показана на примере использования ее в составе автоматической системы пожаротушения, отображенной на фиг. 1 в виде комбинированной схемы управления баком-водопитателем и оросительной частью системы пожаротушения.
Бак-водопитатель 1 имеет выходы через переходники 2, 3, установленные в верхней стенке 4 бака-водопитателя, соединенные с основным и дублирующими питающими трубопроводами 5 и 6 системы пожаротушения. В верхней части бака-водопитателя установлен поплавковый клапан 7, соединенный с переходником 8 и патрубком 9, подключенного к трубопроводу хозяйственно-питьевого назначения. Внутри бака-водопитателя его выходы посредством патрубков 10 и 11 и соответствующих обратных клапанов 12 и 13 подсоединены к выходным отверстиям 14 и 15 соответствующих им насосов 16 и 17, электровводы которых 18 и 19 с помощью электрокабелей 20 и 21 через гермовводы 22 и 23, которые установлены в стенке бака-водопитателя, подключены к выходам прибора пуска и управления. Прибор пуска и управления по входу соединен с сигнализатором давления HP, который установлен в распределительной сети системы пожаротушения, содержащей устройство внутриквартирного пожаротушения УВП и спринклерные оросители CO1, … COn, кроме того входы прибора пуска и управления соединены с сигнализаторами потоков жидкости HV1 и HV2.
Работает бак-водопитатель следующим образом. В исходном состоянии бак-водопитатель 1 заполнен нормативным объемом воды. При помощи насоса 16 по команде от прибора пуска и управления через обратный клапан 12, через питающий трубопровод 5 заполняет систему пожаротушения водой давлением не менее 0,5 МПа, причем нормативный объем (уровень) воды в баке-водопитателе поддерживается автоматически при помощи поплавкового клапана 7.
В случае несанкционированной утечки воды и падения давления в системе, регистрируемого сигнализатором давления HP, по упрвляющей команде прибора пуска и управления насос 16 осуществляет подкачку воды до необходимого давления.
При срабатывании одного или более оросителей во время пожара, давление падает в системе ниже 0,5 МПа, в этом случае запускается насос 16, поднимая давление в системе до нормативного.
В случае если во время тушения давления в системе не достигает нужного значения за определенное время, то прибор пуска и управления отдает управляющую команду на запуск дополнительно второго насоса 17, что должно обеспечивать нормальное функционирование системы пожаротушения.
Таким образом благодаря наличию в баке-водопитателе двух насосов (основного и резервного) обеспечивается надежный выход на расчетный расход воды, в том числе и при срабатывании в системе пожаротушения более одного оросителя.
В случае применения насосов с разными расходными характеристиками при помощи прибора пуска и управления имеется возможность осуществлять более надежную и оптимальную подачу воды в систему пожаротушения с тремя разными режимами подачи воды, а именно: от насоса с расходом Q1, от насоса с расходом Q2, от обоих насосов с расходом Q1+Q2.