РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (РУНН-6)

Распределительное устройство низкого напряукения (РУНН-6)
Полезная модель относится к области электротехники и предназначена для приёма, распределения и учёта электрической энергии в трансформаторных подстанциях, в сетях с напряжением 380 В с частотой 50 Гц, а также для защиты отходящих линий при нерегрузках и коротких замыканиях.
Известен Шкаф низкого напряжения модернизированный с разъединителем IZER-1200 А (ШНН-МИ) (Свидетельство РФ № 26691, Н02 В 7/06, 2002 г.) состоящий из шинных мостов, разъединителей и предохранителей, отличающийся тем, что имеет три ряда фазных шин, расположенных горизонтально сверху вниз и имеющих отводы на нотребителей.
Известно Комплектное распределительное устройство (Свидетельство РФ № 21254, Н02В 11/02, 2001 г.) выполненное в виде набора силовых ячеек, каждая из которых имеет отсек выдвижного выключателя с приводом, кабельный отсек, цепи индивидуальной сигнализации положения выключателя и шинный с шинами питания, содержащее отсек со сборными шинами, кабельные отсеки, отличающееся тем, что отсек сборки зажимов
МКИ: Н02 В 7/00.
Описание
шинок сигнализации одновременно используется для размещения контрольных кабелей.
Целью данной полезной модели является уменьшение габаритов путём совмещения функций учёта и распределения электроэнергии в одном шкафу, а также улучшение дизайна и эргономических характеристик устройства.
Распределительное устройство низкого напряжения представляет из себя металлический шкаф (см. фиг. 1) состоящий из двух частей: вводно-учётной (1) и распределительной (2).
Вводно-учётная часть состоит из двух отсеков: вводного (3) и отсека приборов контроля и )ёта (4). Во вводном отсеке располагаются вводной разъединитель (5), а в отсеке приборов учёта и контроля находятся: электросчётчик (6) и приборы контроля, а именно три амперметра (7) по фазам А, В, С и вольтметр (8) для контроля напряжения с переключателем фазного напряжения. Счётчик электрической энергии снабжён испытательной коробкой (9) для проведения поверки. Для расширения пределов измерений установлены трансформаторы тока.
Электросчётчик связан посредством провода через трансформаторы тока с шинами, отходящими от вводного разъединителя. Также через трансформаторы тока связаны амперметры, а вольтметр связан с шинами вводного разъединителя
через переключатель. Между трансформаторами тока и счётчиком стоит испытательная коробка.
В распределительной части расположены: шинный мост (10), автоматические выключатели нагрузки (11) и кабельный отсек, закрываемый дверью (2) и имеющий скобу для крепления отходящих кабелей (13).
Вводно-учётная часть отделяется от распределительной металлической перегородкой, также и вводной отсек отделён от отсека учёта и контроля перегородкой.
Подводка напряжения осуществляется через шину (14), а отходящие кабели присоединяются снизу.
Электрическая схема приведена на фиг. 2.
Работает устройство следующим образом: при подаче напряжения на вводные щины происходит учёт электроэнергии и последз эщее её распределение с помощью шинного моста на отходящие линии, защищённые от перегрузок и коротких замыканий автоматическим выключателем нагрузки.