Разработка системы пожаротушения ТЭЦ и виды ее управления АУПТ

управления ИР (результативность, экономичность, рациональность, своевременность). Определено множество оптимальных значений показателей эффективности с помощью метода Парето для метода Агрегатов, а для сетей Петри, при котором будет высокий уровень эффективности операций в процессе принятия управленческих решений. Следовательно, система управления ИР будет бесперебойно функционировать.

Были намечены проблемы, требующие первоочередного изучения в области формализации ПУИР в типовых ИБС подразделений ГПС МЧС России. Целесообразно предложить направления дальнейшей работы:

- классификация и систематизация ИР в типовых ИБС подразделений ГПС МЧС России;

- исследование степени влияния различных факторов на уровень ИР в типовых ИБС подразделений ГПС МЧС России;

- определение средств противодействия ИР, которые используются в типовых ИБС подразделений ГПС МЧС России;

- дальнейшее изучение способов формального описания сложных систем, для описания и управления ИР в ИБС подразделений ГПС МЧС России.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2002 Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий.

2. Антюхов В.И. Системный анализ и принятие решений / В.И. Антюхов [и др.]; 2-ое издание. - СПб.: С.-Петерб. ун-т ГПС МЧС России, 2017,- 352 с.

3. Варфоломеев A.A. Управление информационными рисками / A.A. Варфоломеев. -М: РУДН, 2008. - 158 с.

4. Чернова Г.В. Управление рисками: учебное пособие / Г.В. Чернова, A.A. Кудрявцев. - M.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. - 160 с.

УДК 614.849

A.B. Кочегаров, А.А.Слюсарев, Е.А. Тугбаев

Воронежский институт - филиал ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ТЭЦ И ВИДЫ ЕЕ УПРАВЛЕНИЯ АУПТ

В данной работе дается краткий анализ современного состояния системы централизованного теплоснабжения России, и формулируются вопросы о системах пожаротушения с целью выявления преимуществ и недостатков различных решений по управлению автоматических установок пенного пожаротушения.

Ключевые слова: электрическая энергии, топливо, мазутные баки, химочищенная вода, парогенератор, дистанционный пуск

А. V. Kochegarov, A.A. Slyusarev, Е.А. Tugbaev

DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF FIRE EXTINGUISHING CHPP AND TYPES OF ITS MANAGEMENT OF AUPT

This paper provides a brief analysis of the current state of the centralized heat supply system in Russia, and formulâtes questions about fire extinguishing systems in order to identify the advantages and disadvantages of various solutions for managing automatic foam fire extinguishing installations.

Keywords: electric power, fuel, fuel oil tanks, chemical water, steam generator, remote

start

С точки зрения противопожарной защиты, типичная электростанция - это комплекс разнообразных объектов, каждый из которых обладает своими собственными характеристиками взрывопожарной и пожарной опасности. Для организации грамотного процесса предотвращения чрезвычайных ситуаций необходимо детально представлять процессы генерации и все сопутствующие им технологические действия. Рассмотрим основные из них.

ТЭЦ предназначена для обеспечения предприятий и города тепловой энергией в виде горячего водоснабжения и пара, электроэнергии.

На город к потребителям подаётся горячая вода с параметрами: давление 10кг/см2, температура 70-120гр.На завод подается горячая вода с теми же параметрами и промышленный давлением 7,16 атм. Оба потребителя относятся к первой категории потребления.

КЭС предназначена для выработки только электрической энергии. Основным топливом на ТЭЦ и КЭС является мазут. С мазутохранилища мазут закачивается в расходные мазутные баки 1 и 2 мазутонасосных, а оттуда мазутными насосами через подогревателями с температурой 100-120 С к форсункам парогенераторов.

Для обеспечения безопасности технологического процесса, зданий и сооружений, а также обеспечения безопасности людей во время пожаров необходимо иметь данные о показателях пожароопасность и взрывоопасности веществ, обращающихся в производстве и средствах их тушения.

Анализ пожарной опасности топочного мазута марки 100.

Концентрационные пределы распространения пламени от 4,5% до 13,5% объема помещения. Нормальная скорость распространения пламени - 0,176 м/с. При использовании газообразного вида топлива возможна утечка из газопроводов. Это может привести к образованию взрывоопасной смеси газа с воздухом.

Мероприятия пожарной безопасности должны быть направлены на то, чтобы не допустить контакта масла с возможным источником воспламенения. Все горячие поверхности турбоустановки и паропроводов, расположенные вблизи маслопроводов, должны тщательно изолироваться. Изоляция для предохранения от пропитывания маслом оклеивается стеклотканью с помощью жидкого стекла и обшивается листовой сталью или алюминием.

По принципу действия и конструкции установки пенного пожаротушения схожи с устройствами водяного типа. Источник водопровода пенных систем может быть не питьевым, а главная особенность установки в том, что количества поставляемой жидкости должно хватать для того, чтобы пена могла образоваться в полной мере.

Принцип действия установки пенного пожаротушения базируется на генерации смеси, которая состоит из воды и специального вещества для образования густой пены. Вода прекрасно охлаждает поверхность возгорания, а пена образует густой слой и перекрывает доступ кислорода. Именно поэтому тушение посредствам пены актуально не только при локализации возгорания твёрдых поверхностей, но и при распространении огня по площади верхнего слоя нефтепродуктов.

Основной недостаток системы пенного пожаротушения - это неэффективность ликвидации огня при низкой температуре окружающей среды. Зато современные пенные

концентраты безопасны для жизни и здоровья человека. После ликвидации пожара пена удаляется без труда, она практически не оставляет следов и не портит имущество.

Достоинства систем пенотушения - это, прежде всего, небольшой расход воды. Водяные установки не могут похвастаться таким преимуществом. Кроме того, пенные установки можно выбирать различной кратности - это основной параметр, который и характеризует масштабы защищаемой территории.

Электросхемой АУПП предусмотрено 3 варианта включения в действие установки пожаротушения:

• автоматическое;

• дистанционное;

• местное.

Ключ «Автомат - дистанционное» на дублирующем щите управления и сигнализации ГЩУ - находится в положении «автомат», ключ «автомат - местное» на ЩУС ПС № 2 - в положение «автомат». В таком положении органов управления при возникновении пожара в защищаемом АУПП помещении и приеме прибором ППКП -019-20/60 сигнала «Пожар» (сработало 2 ИП извещателя в шлейфе пожарной сигнализации данного помещения) происходит следующее:

• включается сирена ДЩСУ (сигнализирует о срабатывании автоматики),

• начинает открываться электрозадвижка данного направления на РП (открывается 1мин.);

• включается индикация «сработавшего» направления на мнемосхеме ГЩУ;

• через 30 сек. произойдет пуск пожарного насоса на ПС № 2;

• тушение пожара автоматически включенной установкой осуществляется в течение 10 минут, после чего происходит автоматическое отключение насоса, электрозадвижка закрывается;

• после отработки автоматики пожаротушения, ликвидации очага пожара и его последствий (дыма, пены) схему автоматически необходимо перевести в исходное (дежурное) состояние нажатием кнопки «Снятие блокировки»;

• если требуется остановить установку во время работы, необходимо нажать кнопку «Стоп установки», после чего схему привести в дежурный режим нажатием кнопки «Снятие блокировки»

Ключ режимов «автомат - дистанционное» на ДТТТСУ - в положении «дистанционное». Ключ режимов на ЩУС ПС №2 - в положении «автомат.». При таком положении органов управления включение пожарных насосов осуществляется кнопкой «Вкл. пожарных насосов», а управление электрозадвижками - с помощью поворота ключа управления электрозадвижками необходимого направления ДЩСУ. Дистанционный пуск предусмотрен для дублирования автоматического пуска.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» .

2. ГОСТ 12.3.046-91 «Установки пожаротушения автоматические»