СХЕМА ДВУХТРУБНОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Полезная модель относится к области теплотехники и может быть использована в системах теплоснабжения населенных пунктов.
Известны лучевые, кольцевые и другие схемы двухтрубных систем теплоснабжения (Справочник по теплоснабжению и вентиляции, издательство «Будiвельник», Киев, 1976 г., с.337-338, рис.5), содержащие источник тепла, соединенный с магистральными подающим и обратным трубопроводами, и потребители тепла, соединенные подающими и обратными трубопроводами соответственно с магистральными подающим и обратным трубопроводами.
В известных устройствах не производится локализация утечек или порывов, появляющихся на магистральных трубопроводах или внутренних трубопроводах систем отопления потребителей тепла, что приводит к большим потерям горячей воды в системе теплоснабжения
Известна схема двухтрубной системы теплоснабжения (Справочник по теплоснабжению и вентиляции, издательство «Будiвельник», Киев, 1976 г., с.337-338, рис.4), выбранная в качестве прототипа, содержащая источник тепла, соединенный с магистральными подающим и обратным трубопроводами, и потребители тепла, соединенные подающими и обратными трубопроводами соответственно с магистральными подающим и обратным трубопроводами.
В прототипе не производится локализация утечек или порывов, появляющихся на магистральных трубопроводах или внутренних трубопроводах систем отопления потребителей тепла.
Недостатками известного устройства являются большие потери горячей воды в системе теплоснабжения.
В полезной модели решается задача сокращения потерь горячей воды в системе теплоснабжения.
Поставленная цель решена за счет того, что схема двухтрубной системы теплоснабжения, содержащая источник тепла, магистральные подающий и обратный трубопроводы и n-потребителей тепла, согласно полезной модели дополнительно содержит блок управления и (n+1) узлов учета расхода горячей воды, выходы которых соединены соответственно с входами блока управления, причем первый узел учета расхода горячей воды установлен на месте соединения источника тепла с магистральными подающим и обратным трубопроводами, а остальные n узлов учета расхода горячей воды установлены соответственно на местах соединения подающих и обратных трубопроводов потребителей тепла с магистральными подающим и обратным трубопроводами.
В полезной модели решается задача сокращения потерь горячей воды в тепловой сети за счет обеспечения своевременной локализации места утечек или порывов в системе теплоснабжения.
На фиг.1 представлена схема двухтрубной системы теплоснабжения.
На фиг.2 представлена схема узла учета расхода горячей воды.
1,
2...
n
1,
2,...
1
2
1
Схема двухтрубной системы теплоснабжения (фиг.1) содержит. источник тепла 1, магистральные подающий 2 и обратный 3 трубопроводы и n-потребителей тепла 4 44, блок 5 управления и (n+1) узлов учета расхода горячей воды 6 66(n+1), выходы которых соединены соответственно с входами блока 5 управления. Первый узел учета расхода горячей воды 6 установлен на месте соединения источника тепла 1 с магистральными подающим 2 и обратным 3 трубопроводами, а остальные n узлов учета расхода горячей воды 6...6(n+1) установлены соответственно на местах соединения подающих 7 и обратных 8 трубопроводов потребителей тепла 4...4n с магистральными подающим 2 и обратным 3 трубопроводами.
В качестве блока 5 управления может быть использован персональный компьютер со стандартным блоком связи, например модемом.
Узел 6 учета расхода горячей воды (фиг.2) содержит счетчики горячей воды 9 и 10, соединенные выходами с входами специализированного вычислительного устройства 11, сопряженного со стандартным блоком связи 12, например модемом. В качестве узла 6 учета расхода горячей воды может быть применен стандартный теплосчетчик.
Все элементы схемы являются стандартными.
Работа устройства (фиг.1) происходит следующим образом:
2...
(n+1)
1
Узлы учета расхода горячей воды 66 регистрируют через определенные промежутки времени объемы горячей воды, проходящие через подающие 7 и обратные 8 трубопроводы системы отопления каждого потребителя тепла 4...4n.Результаты мониторинга записываются в память вычислительного устройства 11 узла 6 учета расхода горячей воды.
1
При закрытой системе отопления, при отсутствии утечек или порывов в системах отопления потребителей тепла, объемы горячей воды, проходящие через подающие 7 и обратные 8 трубопроводы одинаковы. При открытой системе отопления, при отсутствии утечек или порывов в системах отопления потребителей тепла, объемы горячей воды, проходящие через подающие 7 и обратные 8 трубопроводы одинаковы только в те промежутки времени, когда водоразбор в системах отопления потребителей тепла 4...4n отсутствует. Проведение мониторинга расхода воды позволяет выделить такие промежутки времени, например в ночное время.
1
Узел учета расхода горячей воды 6, установленный на выходе источника тепла 1 (котельной или ЦТП), регистрирует объемы горячей воды, проходящие через магистральные подающую 2 и обратную 3 трубопроводы.
1
Результаты мониторинга записываются в память вычислительного устройства 11 узла 6 учета расхода горячей воды.
1,
2,...
Результаты мониторингов с узлов 6 66(n+1) учета расхода горячей воды передаются в блок 5 управления.
2,...
По данным мониторингов с узлов 66(n+1) учета расхода горячей воды определяются потребители тепла в системах отопления которых появились утечки или порывы.
1,
2,...
По общим результатам мониторингов с узлов 6 66(n+1) учета расхода горячей воды производится локализация утечек или порывов на магистральных подающем 2 или обратном 3 трубопроводах путем проведения обычных арифметических вычислений.