АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Полезная модель относится к противопожарной технике, используемой для ликвидации очагов возгорания в замкнутых и полузамкнутых объемах.
Известна автоматическая автономная система пожаротушения (патент РФ №2115451, кл. A62C 37/00, 1998), включающая несколько соединенных между собой устройств пожаротушения, каждое из которых содержит электровоспламенитель и выполненные в виде теплового датчика приспособление для обнаружения загорания и приспособление для инициирования процесса тушения, отличающееся тем, что каждое из устройств пожаротушения снабжено аэрозолеобразующим пиротехническим составом и пиротехническим генератором электрического тока, причем каждый пиротехнический генератор электрического тока соединен со всеми электровоспламенителями других устройств пожаротушения электрической цепью. Чувствительный элемент теплового датчика выполнен из легкоплавкого материала или из материала с памятью формы.
Основными недостатками указанной системы и устройств пожаротушения являются отсутствие возможности контроля готовности и сохранности электрической цепи запуска системы, относительно высокая инерционность и ограниченная зона контроля точечного теплового датчика, а также необходимость применения протяженной электрической проводки для соединения элементов системы. Для эффективной защиты объекта данной системой необходимо применять не один-два, а целую группу точечных тепловых датчиков, установленных в местах вероятного появления пламени или теплового воздействия продуктов горения.
Наиболее близким техническим решением к данному изобретению является автоматическая установка аэрозольного пожаротушения (патент РФ №2001646, кл. А62С 35/00, 1993), включающая огнетушитель, подсоединенный системой воспламенения к источнику питания через датчик температуры, систему включения, связанную с датчиком температуры и источником питания, в которую введены защитный диод и конденсатор, а огнетушитель выполнен в виде нескольких аэрозольных генераторов, соединенных между собой огнепроводным шнуром. Шнур также служит линейным автономным датчиком возгорания, запускающим генераторы. Основными недостатками автоматической установки являются:
- высокая инерционность и ограниченная зона контроля точечного температурного датчика;
- относительно быстрое снижение энергетического потенциала во времени и необходимость периодической подзарядки конденсатора и аккумулятора;
- относительно малый срок службы огнепроводного шнура (1-2 года) ввиду улетучивания пластификатора и потери шнуром механических и энергетических свойств;
- отсутствие возможности контроля годности огнепроводного шнура для запуска установки.
Задачей полезной модели являлось создание автоматической установки пожаротушения, которая не содержала бы вышеуказанных недостатков.
Решая поставленную задач, достигается технический результат, заключающийся в создании автономной автоматической установки пожаротушения, обладающей полной автономностью с возможностью контроля исправности (по необходимости), надежностью обнаружения (контроль пожароопасных зон) и подавления возгорании, которая компактно и просто размещается на объекте, при этом обеспечивает длительные сроки ее эксплуатации (до 25 лет) без периодической подзарядки.
Указанный технический результат достигается при создании и использовании автоматической установки пожаротушения, включающей, по меньшей мере, один генератор огнетушащего аэрозоля, тепловой датчик обнаружения возгорания и электрический источник запуска. Согласно предложенному, в качестве теплового датчика применен термокабель, состоящий из двух или трех проводников, а в качестве электрического источника запуска применена батарея гальванических элементов.
Предпочтительно, все элементы установки смонтированы на единой платформе, служащей также устройством крепления установки на защищаемом объекте.
В качестве батареи гальванических элементов используется любая батарея гальванических элементов напряжением от 4,5 до 12 Вольт.
В качестве термокабеля используется любой термокабель приемлемой длины с температурой срабатывания от 54 до 138°С.
Запуск установки внутри объекта осуществляется автономно без подключения к сетям электроснабжения и без участия человека.
Контроль сохранности и готовности электрической цепи осуществляется по мере необходимости путем замера напряжения на свободных концах или клеммах термокабеля.
Автономная автоматическая установка пожаротушения содержит, по меньшей мере, один генератор огнетушащего аэрозоля с электрическим пуском, который подключен к цепи электрического пуска при помощи термокабеля, состоящего из двух или трех проводников, и представляющий собой тепловой датчик обнаружения возгорании.
При возгорании полимерная изоляция жил термокабеля нагревается/плавится, токопроводящие упругие жилы термокабеля замыкаются друг с другом и посылают сигнал на срабатывание в генератор огнетушащего аэрозоля, который запускается от батареи гальванических элементов.
Термокабель достаточной длины, являясь не точечным, а линейным (многоточечным) датчиком, обеспечивает полный охват и контроль пожароопасных зон внутри объекта. Кроме того, высокая стойкость термокабеля к воздействию тепловых и механических нагрузок, в отличие от огнепроводного шнура, обеспечивает длительные сроки его эксплуатации (до 25 лет).
В качестве электрического источника запуска установки выбрана батарея гальванических элементов напряжением от 4,5 до 12 Вольт, которая в отличие от аккумулятора и конденсатора значительно медленнее теряет свой энергетический потенциал и не требует периодической подзарядки.
На военном и гражданском флоте успешно применяются гальванические батареи со сроком службы не менее 10 лет в температурном диапазоне эксплуатации от минус 40 до плюс 80°С.
В качестве огнетушителя выбран генератор огнетушащего аэрозоля, который по огнетушащей эффективности, по компактности, простоте и надежности электрического запуска существенно превосходит другие средства пожаротушения.
Все элементы установки смонтированы на единой платформе, служащей также устройством крепления установки на объекте, что позволяет:
- обеспечить полную автономность работы установки;
- оперативно перемещать и оперативно закреплять установку внутри защищаемого объекта, без существенных затрат на размещение и монтаж;
- упростить контроль и замену установок.
Контроль сохранности и готовности электрической цепи установки может осуществляться по мере необходимости путем замера напряжения на свободных концах (клеммах) термокабеля. Установка прошла огневые испытания и нашла применение в электрических шкафах управления типа ШРУ-М.