ШУНТИРУЮЩИЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ РЕАКТОР
SHUNTING CONTROLLED REACTOR

Предложение относится к электротехнике и используется в энергетических системах.
Широко известная [1] схема управляемого шунтирующего реактора (далее УШР), содержит в каждой фазе две обмотки, которые первыми выводами попарно объединены с обмотками других фаз в две звезды, а вторыми выводами обмотки в каждой фазе объединены и также содержит обмотку подмагничивания, к которой подключен выпрямитель. Недостаток устройства состоит в большой сложности компенсационной обмотки.
Наиболее близким по сути и показателям является [2] УШР, содержащий в каждой из трех фаз две сетевые обмотки, каждая соединенная звездой, нулевые точки которых через баласт заземлены и подключены к конденсатору, два тиристорных взаимоинверсных полумостовых выпрямителя, а полюса выпрямителей связаны с нулевыми точками звезд сетевых обмоток через дроссели. Недостаток такого УШР состоит в низком коэффициенте в относительнй сложности, обусловленной в необходимости наличия компенсационной обмотки, рассчитанной на пропускание тока питания выпрямителей. Технический результат предложения - упрощение и повышение К.П.Д. Этот результат достигается за счет того, что полумостовые выпрямители присоединены входом к отпайкам сетевой обмотки. Дополнительно это присоединение выполнено перекрестно.
На фиг. 1, 2 приведены схемы УШР. Одна фаза УШР содержит сетевые обмотки 1, 2, снабженные отпайками (выводами) 3, 4, которые присоединены к полумостовым трехфазным выпрямителям с катодным 5 и анодным 6 выводом. Балластные цепи 7, 8 соединяют нули звезд обмоток 1 и 2 с заземлением и служат для фиксации потенциала обмоток 1, 2. Между упомянутыми нулями включен конденсатор 9. Полюса выпрямителей 5 и 6 подключены параллельно конденсатору 9 через дроссели 10, 11. На фиг. 2 это подключение выполнено перекрестно. Имеется блок 12 управления. УШР является плавно регулируемой трехфазной индуктивностью и подключается к высоковольтным сетям. Изменяя ток подмагничивания, подаваемый выпрямителями 4, 5 по сигналам блока 12 управления, изменяют индуктивность УШР, а следовательно и реактивную мощность, потребляемую УШР из сети. Питание выпрямителей 5, 6 осуществляется от сетевых обмоток 1, 2, что позволяет уменьшить компенсационную обмотку, а то и вовсе отказаться от нее. Это упрощает установку и повышает К.П.Д.
Источники информации: 1. Журнал «Новости электротехники», 2011, №3 (72), рис. 1а.
2. Патент РФ на полезную модель №136919.