УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА (ВАРИАНТЫ)

УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
(3 ВАРИАНТА-)
Полезная модель относится к технике кондиционирования воздуха, а именно к устройствам для кондиционирования, используемым в зданиях и сооружениях, как административных, производственных, так и жилых.
Известно устройство для кондиционирования (Патент № 2011126, F 24 F 3/14, РФ, бюл. №7, 15.04.94г.), в котором узел орошения выполнен в виде емкости с жидкостью с регулируемыми отверстиями в днище, установленной над теплообменником. Теплообменник выполнен из трубчатых элементов, которые в каждом ряду установлены с зазором, обеспечивающим поверхностное натяжение жидкости между боковыми поверхностями элементов. Над емкостью последовательно установлены лоток - дозатор и бак, сообщающиеся между собой. В поддоне установлены элементы из гигроскопического материала, частично погруженные в воду.
Известен кондиционер БК-1500 (Руководство по эксплуатации БК-1500, Баку, 1976 год), основными узлами которого являются холодильный агрегат, вентиляторы ( осевой и центробежный ) с общим электродвигателем, пульт управления с пуско - защитным устройством. Холодильный агрегат выполняет функцию охлаждения и состоит из компрессора, конденсатора, испарителя, осушителя, расширителя и системы трубопроводов, образующих герметично замкнутую систему. Компрессор, конденсатор, осушитель и расширитель расположены в наружном отсеке, а испаритель - во внутреннем. Отсеки разделены металлической перегородкой, на которой предусмотрено отверстие, перекрываемое заслонкой, с помощью которой регулируют поток воздуха (до 15%), удаляемого из помещений.
Недостатком работы кондиционера является отсутствие поступления наружного свежего воздуха в кондиционируемое помещение, осушение его вместо увлажнения и недостаточны Г оздоровительный эффект.
Известен комнатный кондиционер FUNAI (прототип, рекламный проспект прилагается), содержащий компрессорно - конденсаторный блок, воздухоохладитель, включающий вентилятор и испаритель, хладоновые трубопроводы, трубопровод для слива конденсата и пульт дистанционного управления.
F 24 F 5/00
11 2
Недостатком работы комнатного кондиционера FUNAI является осушение воздуха вместо его увлажнения. Кондиционер не обеспечивает подачу наружного воздуха в помещение, то есть работает только на рециркуляционном воздухе, что снижает оздоровительный эффект.
Техническим результатом заявляемой полезной модели является:
-обеспечение подачи дополнительного атмосферного воздуха, увеличение холодопроизводительности;
-обеспечение возможности увлажнения дополнительно поступающего атмосферного воздуха с помощью конденсата, то есть обеспечение замкнутой циркуляции стекающего конденсата, что увеличивает влажность воздуха в кондиционируемом помещении;
-увлажнение воздуха омагниченной водой;
-увеличение содержания кислорода в увлажненном воздухе кондиционируемого помещения.
Все перечисленное, в итоге, повышает оздоровительный эффект при пользовании кондиционером и эффективность его работы.
Технический результат достигается тем, что в устройство для кондиционирования воздуха /вариант 1/, включающее воздухоохладитель с вентилятором и испарителем, трудопровод для слива конденсата, компрессорно - конденсаторный блок и хладоновые трубопроводы, введен дополнительный приточный воздуховод, обеспечивающий поступление дополнительного воздуха из атмосферы во всасывающую полость, к входному отверстию которого подсоединен выходной конец трубопровода для слива конденсата.
Технический результат достигается тем, что устройство для кондиционирования воздуха /вариант 2/, содержащее компрессорно - конденсаторный блок, соединенный хладоновыми трубопроводами с воздухоохладителем, разделенного вентилятором на всасывающую полость с испарителем и нагнетательную полость, с трубопроводом для слива конденсата, снабжено магнитным устройством, обеспечивающим необходимую ориентацию молекул конденсата, имеющего возможность циркуляции по трубопроводу для слива конденсата во всасывающую полость через дополнительный приточный воздуховод в смеси с нагнетаемым атмосферным воздухом.
11
С целью обеспечения замкнутой циркуляции стекающего конденсата /в 1 и 2 вариантах/, выходной конец трубопровода для слива конденсата расположен над входным отверстием дополнительного приточного воздуховода так, что центры их сечений на выходе и входе соответственно совпадают /пункт 3 ф.п.м./.
С целью обеспечения снятия притянутых к магниту молекул кислорода стекающим конденсатом, обогащения им воздуха п увлажнения его омагниченной водой, выходной конец трубопровода для слива конденсата может быть разрезан по длине трубопровода при соотношении длины разрезанной части к диаметру выходного сечения трубопровода, например, 10:1, вывернут наизнанку и соединен в цилиндрическую поверхность, то есть имеет вид односторонней поверхности типа листа Мебиуса /пункт 4 ф.п.м./ или может быть выполнен в виде загнутого вверх колена /пункт 5 ф.п.м./.
С целью обеспечения увлажнения воздуха омагничешюп водой, магнитное устройство /во 2 -ом варианте/ может бьп ь расположено на внешней поверхности выходного конца трубопровода для слива конденсата /пункт б ф.п.м./.
Технический результат достигается тем, что в устройстве для кондиционирования воздуха /3 вариант, пункт 7 ф.п.м./, содержащем компрессорно - конденсаторный блок, соединенный хладоновыми трубопроводами с воздухоохладителем, разделенного вентилятором на всасывающую полость с испарителем и нагнетательную полость, входное отверстие введенного дополнительного воздуховода, служащего для нагнетания дополнительного атмосферного воздуха во всасывающую полость, расположено под сливным отверстием поддона компрессорно - конденсаторного блока с возможностью обеспечения попадания стекающего конденсата в приточный воздуховод.
Предложение является промышленно применимым, поскольку очевидна принципиальная возможность его реального использования в зданиях и сооружениях различного назначения, в автономных системах местного кондиционирования,
На фиг.1 изображено устройство для кондиционирования воздуха (1-й вариант), вертикальный разрез вдоль продольной оси, на фиг.2 - представлены совмещенные изображения 2 -го п 3 -го вариантов устройства для кондиционирования воздуха, на фиг.3/а,б/ - возможные варианты конструктивного выполнения выходного конца трубопровода для слива ко 1денсата.
№№$Ґ
Устройство для кондиционирования воздуха /cpin.i,2/ содержит воздухоохладитель 1 с вентилятором 1, трубопроводов 3 для слива конденсата, испарителем 4, всасывающей полостью о,  также нагнетательную полость б , комирессорно -конденсаторный блок 7, хладоновые трубопроводы 8, отверстие 9 во всасывающгн полости 5, приточный воздуховод 10 наружного воздуха , магнитное устройство 11, приточный вентилятор 12 и конденсатор 13 с вентилятором 14.
Устройство для кондиционирования воздуха работает следующим образом /фиг.1/.
При включении устройства /вариант 1/ вентилятор 2 воздухоохладителя 1 забирает воздух из помещения через всасывающую полость 5. Одновременно воздух поступает во всасывающую полость 5 через дополнительный приточный воздуховод 10, проходящий через стену 15. Количество воздуха из атмосферы может увеличиваться при включении приточного вентилятора 12. Конденсат, стекающий по трубопроводу 3 для слива конденсата, поступает в дополнительный воздуховод 10 и увлажняет поступающий из атмосферы воздух.
При включении устройства для кондиционирования воздуха /фиг.2, вариант 2/ с магнитным устройством 11 конденсат, стекающий по трубопроводу 3 проходит через магнитное поле. При этом молекулы воды ориентируются определенным образом, изменяя свойства воды /см.материалы 1Y Всесоюзной конференции
по магнитной обработке воды ., стр.. Таким образом,
через воздуховод 10 во всасывающую полость 5 поступает воздух, увлажненный омагниченной водой .
В том случае, когда выходной конец трубопровода 3 для слиьч конденсата имеет вид односторонней поверхности типа листа Мебиуса /фиг.За/, конденсат стекает по внешней поверхности конца трубопровода 3 омагничивается, проходя через магнитное поле, создаваемое магнитным устройством 11.
При выполнении выходного конца трубопровода 3 в виде загнутого вверх колена /фиг.Зб/ стекающий конденсат вытекает из трубопровода 3 и также омывает магнитное устройство 11.
Молекулы кислорода и азота воздушного потока поступающего из атмосферы, под действием магнитного поля перераспределяются. При этом малскулы кислорода, имея большую магнитную составляющую, притягиваются к магниту интенсивнее, чем молекулы азота, в большей степени насыщая воздушный поток (см. патент № 2001356, бюлл. № 37 - 38, 15.10.83г.). Магнитная восприимчивость азота -0,0062 х 10 , а кислорода +1,8 т 10 (Электричество, Калашников В И , изд Наука, 1977 г , стр 22/
1-. -
Жидкость конденсата в обоих случаях /фиг. За,б/ стекает по поверхности магнитов и ликвидирует застойные кислородные облака вблизи магнитных.потоков.
Расстояние между выходным концом трубопровода 3 л входным концом воздуховода 10 зависит от величины магнитного поля, создаваемого магнитным устройством 11, диаметра тории воздуховода 10 и скорости воздушного потока.
При работе в переходные периоды, при положительном температуре наружного воздуха близкой к 0 гр.С, устройства для кондиционирования воздуха /вариант 3, пункт 7 ф.п.м./, KOI да воздуховод 10 /фиг.2 - обозначен пунктиром/ расположен иол сливным отверстием поддона компрессорно - конденсаторного блока 7 , конденсат накапливается в поддоне и стекает через сливное отверстие во входное отверстие воздуховода 10, увлажняя идущий по нему атмосферный воздух. Трубопровод 3 для сливсз конденсата в этом случае в работе не участвует. Для усиления омагничивания смеси паров конденсата с поступающим атмосферным воздухом магаитное устройство может быть установлено внутри воздуховода 10 в любом месте, например, как показано на фиг.2 позиции. В этом случае омагничиванио воздуха, насыщенного конденсатом, и обогащение его кислородем происходит аналогично изложенному /п.п. 4,5 формулы/.
Таким образом,заявляемое устройство для
кондиционирования воздуха позволяет обеспечить подачу дополнительного атмосферного воздуха, увлажнить ею омагниченной водой, обогатить кислородом.
Третий вариант предлагаемого устройства значительно повышает эффективность охлаждения за счет использования эффекта холодного конденсата. Кроме того, конденсируемая вода забирает пыль, которая собирается внизу в отстойнике.
Увлажнение воздуха в кондиционируемом помещении происходит путем добавления к влаге атмосферного воздуха дополнительной омагниченной воды при сохранении влаги помещения. Предложенная конструкция устройства позволяет регулировать увлажнение воздуха.