Проблемы теплоснабжения объектов складского хозяйства

_МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №7-8/2016 ISSN 2410-6070_

Однако продолжаются работы, которые никаким образом не влияют на ход отопительного сезона. Так, в котельной .№27 продолжается капитальный ремонт водогрейного котла №2. Котёл №2 является резервным, это значит, что в любое время в случае внештатной ситуации он должен начать действовать. Специалисты управления ремонта и строительства предприятия выполнят все монтажные работы к концу ремонта. Полностью заменят экранные трубы и трубы конвекции.

В соответствии с разработанной программой модернизации и технического перевооружения теплового хозяйства эксплуатирующего унитарного предприятия в котельной №27 идёт процесс технического перевооружения резервного топливного хозяйства. Ранее используемые подземные железобетонные резервуары заменили на цилиндрические стальные для хранения резервного топлива, каждый объёмом 1000 м3.

Список использованной литературы:

1. Байков И.Р., Смородов Е.А., Шакиров Б.М. Принципы реконструкции системы энергоснабжения населенных пунктов//Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики.- 2001. - №9. - С.77.

2. Байков И.Р., Смородов Е.А., Смородова О.В. Оптимизация размещений энергетических объектов по критерию минимальных потерь энергии//Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. -1999. - №3-4. - С.27.

3. Смородова О.В., Костарева С.Н. Энергетическая эффективность систем транспорта тепловой энергии//Трубопроводный транспорт -2011:в сб. Материалы VII Международной учебно-научно-практической конференции.-Уфа, 2011.-С.234-236.

4. Новоселов И.В., Костарева С.Н. Умягчение воды методом Na-катионирования/Учебное пособие: Уфа, 2008.- С.48.

© Аюпова А.З., 2016

УДК 622.112

Д.И.Баимова

студент кафедры Промышленная теплоэнергетика ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»

г.Уфа, Российская Федерация

ПРОБЛЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Аннотация

Представлено описание теплового хозяйства предприятия оптовой торговли топливом и смазочными материалами. Предложены решения по повышению эффективности системы теплоснабжения и теплопотребления.

Ключевые слова

теплоснабжение, воздушное отопление, промывка теплопроводов

В 2016 году в Оренбургском филиале Южно-Уральской промышленной компании, занимающейся оптовой торговлей жидким топливом, смазочными материалами, техническими маслами, нефтепродуктами, природным газом и газовым конденсатом, были проведены исследования существующей системы теплоснабжения.

Целью проводимых работ было повышение технико-экономических показателей работы системы теплоснабжения за счет оптимального распределения теплоносителя в соответствии с требуемыми тепловыми нагрузками и перераспределения водяных потоков для создания наиболее благоприятного гидравлического режима работы тепловых сетей [1, с.77].

_МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №7-8/2016 ISSN 2410-6070_

В рамках этих работ было проведено обследование состояния систем теплопотребления и испытания калориферных установок, гидравлические испытания тепловой сети и определены фактические тепловые характеристики установленного оборудования [2, c.368].

Теплоснабжение потребителей предприятия осуществляется от собственной котельной, расположенной в помещении установки У-960 [3, с.6]. Для потребителей тепла на предприятии принято качественное регулирование режима отпуска тепла с температурным графиком - 115/70 °С. В соответствии с проектом, в зависимости от технологического назначения объекта, предусмотрено водяное и воздушное отопление зданий. Воздушное отопление совмещено с приточной вентиляцией.

При обследовании местных систем теплопотребления было выявлено, что количество установленных отопительных приборов в административно-бытовом корпусе завышено по сравнению с проектными данными для покрытия расчетной отопительной нагрузки. Вследствие этого наблюдается небольшой перегрев помещений на верхних этажах. Перегрев пагубно влияет на рабочий процесс. Данное воздействие может проявляться как в нестабильной работе техники, так и в снижении работоспособности и ухудшении самочувствия рабочего персонала. Следовательно, необходимо принимать некоторые меры по обеспечению наиболее комфортных рабочих условий на предприятии.

Для решения данного вопроса, т.е. для устранения перегрева и оптимизации местного регулирования системы отопления, предлагается на 2-3 этажах административно-бытового корпуса присоединить отопительные приборы к стоякам с замыкающими участками и установить регулирующие вентили (терморегуляторы), которые непосредственно позволят регулировать расход тепла на обогрев данного помещения и обеспечат выход на оптимально комфортные температуры.

Также было установлено, что количество отопительных приборов в спортзале недостаточно для поддержания расчетной температуры воздуха внутри помещения. Для обогрева данного помещения по расчету необходимо 0,16 Гкал/час. А по факту, тепловые потери помещения восполняются в размере 0,11 Гкал/час за счет теплоотдачи установленных радиаторов - 96000 ккал/час и тепловой мощности калориферной установки П-5 - 9830 ккал/час. При этом, радиаторы системы отопления, расположенные в спортзале, обшиты дополнительными панелями. Обшивка отопительных приборов панелями из ДСП уменьшает теплоотдачу нагревательных приборов. Это приводит к недогреву воздуха в помещении и повышению температуры обратной воды после отопительных приборов.

Для решения данной проблемы предложено увеличить поступление тепла за счет воздушного отопления путем увеличения мощности вентилятора и установкой дополнительного калорифера, а также утепление фасада здания за счет установки слоя дополнительной тепловой изоляции.

Также можно отметить то, что в перспективе рассматривается усовершенствование системы промывки внутренних систем теплопотребления. Системы промываются водой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3-5 раз. Планируется повысить качество промывки до полного осветления воды. При проведении гидропневматической промывки расход водо-воздушной смеси не должен превышать 3-5 кратного расчетного расхода теплоносителя. Для промывки же используется водопроводная или техническая вода.

Наладка системы промывки является важной составляющей, так как подключение систем, не прошедших промывку или прошедших промывку не надлежащим образом, не допускается.

Кроме того, проводятся меры по повышению эффективности водоподготовки. Качественная водоподготовка - это залог качественной работы, а также сокращение расходов на очистку всех составляющих системы. Для устранения из исходной воды солей жесткости в котельной применяется система натрий-катионирования. Но для защиты от внутренней коррозии система должны быть постоянно заполнена не только химически очищенной, но и деаэрированной водой. В настоящее время деаэрация воды не производится и при обследовании трубопроводов котельной и труб поверхностей нагрева котлов были выявлены места развития локальных коррозионных разрушений. В дальнейшем, это приведет к развитию сквозной коррозии и выходу оборудования котельной из строя. Для решения этой проблемы существует два варианта. Во-первых, возможно установить вакуумную деаэрационную колонку, которая будет удалять растворенный кислород из сетевой воды. Но для применения данного метода необходимо найти

_МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №7-8/2016 ISSN 2410-6070_

дополнительное место в помещении котельной, организовать механизм поддержания вакуума в установке -это требует дополнительных капитальных вложений и увеличивает расход электроэнергии на установку.

Более экономичным и не менее эффективным является второй вариант - использование реагента для связывания растворенного в воде кислорода [4, c.5]. Установка состоит из небольшой емкости с реагентом, который с помощью насоса-дозатора по отдельной трубке подается в трубопровод сетевой воды. Такая система позволяет полностью в автоматическом режиме обеспечить подготовку сетевой воды при минимальных дополнительных затратах и соответственно является более предпочтительной, но требует периодического контроля за уровнем реагента в сетевой воде. Список использованной литературы:

1. Байков И.Р., Смородов Е.А., Шакиров Б.М. Принципы реконструкции системы энергоснабжения населенных пунктов//Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики.- 2001. - №9. - С.77.

2. Кунсбаев У.А., Трофимов А.Ю. Модернизация водогрейной котельной// Трубопроводный транспорт -2016: в сборнике Материалы XI Международной учебно-научно-практической конференции. 2016.- С.368-369.

3. Трофимов А.Ю., Бурдыгина Е.В., Смородова О.В., Сулейманов А.М. Тепловой расчет котельного агрегата/Учебное пособие: Уфа, 2007. - С.106.

4. Новоселов И.В., Костарева С.Н. Умягчение воды методом Na-катионирования/Учебное пособие: Уфа, 2008.- С.48.

© Баимова Д.И., 2016

УДК62

Н.А.Борсук

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана

РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСА ПРИЛОЖЕНИЯ СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Данное приложение имеет следующий интерфейс: строка с текущим временем и датой, информацией о неделе, текущей паре, ниже будет размещаться таблица с расписанием. Переключение между расписанием по числителю и знаменателю осуществляется с помощью перехода между вкладок. Интерфейс в Qt Creator реализован программно с помощью соответствующих функций. Данный метод позволяет создать гибкий интерфейс, который будет подстраиваться под ширину экрана устройства.

В Qt Creator методы и переменные принято создавать в заголовочных файлах с расширением .h. QGridLayout отвечает за слой, на котором будут располагаться все дочерние элементы интерфейса. В Qt также существуют и другие layout, которые отличаются способом размещения элементов. QGridLayout располагает элементы в виде двумерной таблицы, которая поддерживает слияние ячеек.

Для вывода текущего времени используется класс QTimer, в котором есть ряд функций. Можно воспользоваться функцией start(int msec), которая принимает один параметр - количество миллисекунд, через которое будет вырабатываться сигнал timeout. Обрабатывая этот сигнал, можно обновлять текущее время на экране, а также автоматически обновлять данные в таблице с расписанием.

На первоначальном этапе разработки ввод расписания осуществляется статически через исходный код программы.

Для задания таблицы используется класс QTableWidget. Это таблицы с расписанием по числителю.

Завершающим этапом реализации интерфейса приложения является реализации прокрутки таблицы с расписанием методом «проведения пальца» на сенсорном экране. Данная возможность реализована с помощью класса QScroller.