БЛОК РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Полезная модель относится к электротехнике, в частности к блокам ручного управления и может быть использована для управления электрическим исполнительными механизмами.
Наиболее близким аналогом заявляемой полезной модели, взятым за прототип является блок ручного управления БРУ-42 разработанный и выпускаемый ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация», опубликованное в сети Интернет по адресу http://www.zeim.ru/pribory/, размещенный в корпусе, на торце которого выполнена передняя панель с элементами местного управления и индикации, входящими в узлы управления и индикации блока, выполненными на кнопках и электромеханическом миллиамперметре, и содержащий узел питания, узел переключения цепей управления, выполненный на электромеханических реле, узел аналогового ввода.
Недостатком прототипа является ограниченная эффективность при управлении исполнительным механизмом, обусловленная применением электромеханических узлов.
Технический результат предлагаемой полезной модели заключается в повышении эффективности и информативности при управлении электрическими исполнительными механизмами.
Указанный технический результат достигается тем, что в блок ручного управления, размещенный в корпусе, на торце которого выполнена передняя панель с элементами местного управления и индикации, входящими в узлы управления и индикации блока, и содержащий узел питания, узел переключения цепей управления, узел аналогового ввода, введен узел микроконтроллера с функцией самодиагностики и выполненный с возможностью подключения с внешним устройством по цифровому интерфейсу, входами связанный с узлами управления, аналогового ввода, а выходами - с узлами индикации и переключения цепей управления.
Сущность полезной модели поясняется примером функциональной схемы.
Блок ручного управления размещен в корпусе, на торце которого выполнена передняя панель с элементами местного управления и индикации, входящими в узлы управления 1 и индикации 2 блока. Блок ручного управления содержит узел питания 3, предназначенный для формирования напряжения питания и гальванической изоляции блока по цепи питания, узел переключения цепей управления 4, обеспечивающий переключение цепей управления и формирование команд для управления электроисполнительными механизмами, узел аналогового ввода 5, и узел микроконтроллера 6 с возможностью подключения к внешнему устройству по цифровому интерфейсу, входами связанный с узлами управления 1, аналогового ввода 5, а выходами - с узлами индикации 2 и переключения цепей управления 4. Узел аналогового ввода выполнен на аналого-цифровом преобразователе (АЦП).
Блок ручного управления работает совместно с внешним устройством, например с интеллектуальным пускателем бесконтактным реверсивным ПБР-И. Узел микроконтроллера 6 в соответствии с записанной программой обрабатывает сигналы от узла управления 1, выполняет самодиагностику и подает соответствующую команду на узел переключения цепей управления 4 или по интерфейсам RS-232 или по интерфейсу RS-485, на интеллектуальный пускатель ПБР-И, и в узел индикации 2. Узел аналогового ввода 5 преобразует аналоговый сигнал с диапазонами: 4…20 мА, 0…20 мА, 0…5 мА, 0…10 В по ГОСТ 26.011-80 в цифровой сигнал, который поступает в узел микроконтроллера бив соответствии с записанной программой выводится в узел индикации 2, осуществляя функцию индикации положения выходного вала исполнительного механизма в диапазоне от 0 до 100%. Сигнал состояния от интеллектуального пускателя ПБР-И поступает на узел микроконтроллера 6, который в случае возникновения ошибок выводит код неисправности на узел индикации 2.
Таким образом, за счет того, что блок ручного управления содержит узел микроконтроллера и возможность связи с внешними устройствами по цифровому интерфейсу, повышается эффективность и информативность при управлении исполнительным механизмом обеспечивая возможности связи по цифровому интерфейсу, самодиагностики с выводом кода ошибки на узлы индикации.
Заявляемый блок ручного управления планируется применить для управления электрическими исполнительными механизмами, что позволяет сделать вывод о соответствии его критерию «промышленная применимость» для полезной модели.