ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДВУХФАЗНЫЙ
DOUBLE-PHASE RECTIFIER

Изобретение относится к области электротехники и может использоваться для преобразовании переменного тока в постоянный.
Широко известная схема [1] (Скотта) преобразования трехфазного тока в двухфазный содержит два трансформатора, один из которых должен быть выполнен со средней точкой. Недостаток схемы состоит в том, что она сложна и не может быть выполнена на стандартных трансфоматорах. Наиболее близким по схемотехнике и достигаемым результатам является [2] выпрямитель, использующий навходу упомянутую схему расщепления. А на выходе содержащую выпрямительный мост, Сложность, обусловленная необходимостью трансформатора со средней точкой, является недостатком такого устройства, Кроме того под нагрузкой взаимный фазовый сдвиг напряжений изменяется, что ухудшает форму выпрямленного напряжения.
Техническим результатом данного изобретения является упрощение.
Техническая задача решается за счет того, что первичная обмотка первого трансформатора предназначена для подключения к двум фазам сети, а второго к третьей фазе и нулевому проводу. На чертеже представлена схема двухфазного выпрямителя. Он содержит два трансформатора с сетевыми обмотками 1 и 2 и вторичными 3, 4. Последние подключены к входам выпрямительных (диодных или тиристорных) мостов 5, 6, которые по выходу включены последовательно. Возможно также параллельное соединение мостов 5, 6. Обозначено также А, В, С - фазы сети, N- нейтраль сети
Выпрямитель работает следующим образом. На входах выпрямительных мостов 5, 6 с обмоток 3, 4 трансформаторов имеется одинаковые напряжения. Это достигается за счет выбора коэффициентов трансформации трансформаторов отличающихся в 1,73 раза, то есть у трансформатора 2, 4 он выше. Благодаря этому напряжение обмоток 3, 4 - одинаково. После выпрямления каждый мост содержит на выходе постоянное пульсирующее напряжения однофазного двухполупериодного выпрямления. Эти напряжения двух выпрямителей сдвинуты взаимно на половину такта, в результате суммарное напряжение является четырехпульсным. Этот взаимный сдвиг обеспечивается за счет того, что мост питается от фазного напряжения сети через трансформатор 2, 4, а мост 5 - через трансформатор 1, 3 от ортогонального ему линейного напряжения. Так как вторичный ток обоих мостов одинаков, то при изменении тока нагрузки мостов отклонения взаимного фазового сдвига отсутствуют. В известной схеме Скотта /1/ эти отклонения существуют. Кроме того в схеме используются стандартные трансформаторы, в то время как для схемы Скотта используется трансформатор с отпайкой от средней точки. Это упрощает установку.
Источники информации:
1. Копылов И.П. Электрические машины. М., Логос, 2000, стр. 224, рис. 2.120.
2. Авторское свидетельство СССР №598197, кл Н02М 5/14, 1976.
3. Патент РФ №229707