СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВИДИМОСТИ В ЗАДЫМЛЕННОЙ СРЕДЕ, ВЫЗВАННОЙ ПОЖАРОМ В ПОМЕЩЕНИИ
METHOD FOR PROVIDING VISIBILITY IN SMOKE ENVIRONMENT CAUSED BY FIRE INDOOR

Изобретение относится к способам для спасения жизни людей, а именно к способам, облегчающим выход из задымленного помещения, и может быть использовано для эвакуации людей при пожаре.
A62 В3/00
Известен способ обеспечения видимости в непрозрачной среде с огнетушащим аэрозолем за счет направляющих фотолюминесцентных систем [RU 2419469 C1, МПК  (2006.01), опубл. 27.05.2011]. На путях эвакуации используют направляющие к эвакуационному выходу фотолюминесцентные системы, которые содержат подобранное для конкретного аэрозолеобразующего состава (существенно снижающего прозрачность среды) количество сульфида цинка и алюмината стронция, покрытые прозрачным связующим веществом, например, акриловым лаком, при этом поверхность для нанесения фотолюминесцентного материала выполняют предпочтительно белого цвета. Фотолюминесцентные системы располагают на уровне не выше одного метра от уровня пола.
Однако при снижении прозрачности среды за счет интенсивного дымообразования и неисправности системы вентиляции такие фотолюминесцентные направляющие не обеспечивают необходимой видимости путей эвакуации, так как их видимость недостаточна.
A62 В3/00
Известен способ обеспечения видимости в среде огнетушащего аэрозоля за счет специального освещения, принятый за прототип [RU 2419470 C1, МПК  (2006.01), опубл. 27.05.2011]. Способ заключается в том, что для конкретного огнетушащего аэрозоля подбирают источник освещения, обеспечивающий максимально возможную дистанцию видимости в аэрозольной среде, после чего используют специально рекомендованные источники освещения на путях эвакуации людей и спасателей.
Однако в аварийных ситуациях, требующих распыл в помещении огнетушащего аэрозоля, непрозрачность среды усиливается также и вследствие задымления, вызванного горением веществ и материалов. В этом способе не предусмотрено обеспечение видимости путей эвакуации при снижении прозрачности среды вследствие задымления, а также осаждение дыма для повышения видимости на путях эвакуации.
Техническим результатом заявленного изобретения является создание способа обеспечения видимости в задымленной среде, вызванной пожаром в помещении.
Предложенный способ обеспечения видимости в задымленной среде, вызванной пожаром в помещении, также как в прототипе, включает использование на путях эвакуации людей источников освещения, обеспечивающих максимально возможную видимость.
Согласно изобретению, в предложенном способе используют источники освещения с длиной волны излучения 530-600 нм, размещенные над эвакуационным проходом и вдоль стен и распылительные устройства, расположенные на потолке помещения вдоль пути эвакуации, обеспечивают подвод воды к каждому распылительному устройству под давлением 2 бар в течение 60 секунд, формируя поток с размерами капель до 150 мкм.
По сравнению с прототипом предложенный способ обеспечивает видимость путей эвакуации при снижении прозрачности среды вследствие задымления, а также повышает видимость за счет осаждения дыма на путях эвакуации распыленным через распылительные устройства потоком водыс указанным размером капель при заданной длительности его подачи.
На фиг.1 представлен вариант размещения распылительных устройств и источников освещения для осуществления способа обеспечения видимости в задымленной среде, вызванной пожаром в помещении.
На фиг.2 приведена зависимость коэффициента пропускания дыма от длины волны излучения для древесины и линолеума на теплоизолирующей основе.
На фиг.3 приведена зависимость удельной массовой скорости осаждения дыма, образующегося при горении: а) - древесины, б) - линолеума на теплоизолирующей основе от продолжительности подачи воды.
Для осуществления предложенного способа используют источники освещения 1, которые расположены в помещении над эвакуационным проходом 2 и вдоль стен. Источники освещения 1, расположенные вдоль стен, выполняют роль эвакуационных направляющих к выходу (фиг.1).
В качестве источников освещения 1 могут быть использованы светильники на основе светодиодов RPL-Star-3W-EPA-RGB (цвет свечения зеленый (520-530 нм)),PLCC2 SMD (цвет свечения желтый), или аварийные эвакуационные светильники со световым потоком до 2200 лм (2200lm Formula 65 LED Li-Fe Beghelli).
Помещение должно быть оснащено автоматической системой пожаротушения тонкораспыленной водой, например, на базе оборудования производства НВП «Болид», включающей комплект тепловых и дымовых датчиков.
На потолке помещения используют распылительные устройства 3, размещенные вдоль пути эвакуации людей. Количество распылительных устройств 3 и высоту их размещения определяют по СП 5.13130.2009.
В качестве распылительных устройств 3 могут быть использованы форсунки мелкодисперсного распыления воды для туманообразования низкого давления (TEFEN, FM, PJ, ФМТ-100 и др.).
Распылительные устройства 3 и источники освещения 1 подключены к автоматической системе пожаротушения.
При заполнении помещения дымом 4 с помощью автоматической системы пожаротушения включают источники освещения 1 на потолке и вдоль стен и активируют распылительные устройства 3, обеспечивая подвод воды под давлением 2 бар к каждому. По всей ширине эвакуационного прохода обеспечивают формирование распылительными устройствами 3 потока воды 5 с размерами капель до 150 мкм в течение 60 секунд, что обеспечивает осаждение дыма 5 на пути эвакуации людей из помещения.
Осуществление способа проверено на модельных очагах класса А размерами 150×150 мм, которые были изготовлены из группы потенциально горючих материалов (древесина, линолеум на теплоизолирующей основе). Очаги размещали в стеклянной рабочей камере, в верхней части которой были установлены распылительные устройства ФМТ-100. Рабочая камера была расположена между источником белого света Navitar (на основе галогенной лампы и оптоволоконного световода) и измерителем мощности Ophir Juno c детектором PD300.
При горении горючих материалов рабочая камера заполнялась дымом. Для выделения из всего спектра белого света на пути светового пучка между рабочей камерой и измерителем мощности использовали полосовые светофильтры в диапазоне длин волн излучения 425-690 нм. Включали источник белого света и измеряли начальную мощность светового потока измерителем мощности. После этого регистрировали мощность светового потока, прошедшего камеру, заполненную дымом. Определяли коэффициент пропускания дыма на каждой длине волны излучения как отношение конечной мощности к начальной. Начальную мощность светового потока на разных длинах волн излучения варьировали в диапазоне 600-1700 мкВт. Систематическая погрешность определения мощности светового потока составляла 40-50 мкВт. Как видно из фиг.2, максимальному значению коэффициента пропускания дыма, образующегося при горении древесины и линолеума на теплоизолирующей основе, соответствует диапазон длин волн излучения 530-600 нм.
-5
Одновременно определяли удельную массовую скорость осаждения дыма. Использовали фильтрующее полотно ФПП 15-1.5 ТУ 2568-411-05795731-2008, расположенное в основании рабочей камеры. Каждые 2 минуты с использованием лабораторных микровесов Vibra HT 84RCE (точность регистрации 10 г) взвешивали фильтрующее полотно и определяли массовую скорость осаждения дыма, как отношение прироста массы фильтрующего полотна к площади фильтрующего полотна и времени измерения. Устанавливали зависимость между полученной в отсутствии подачи воды удельной массовой скоростью осаждения дыма и приростом мощности лазерного излучения на измерителе мощности Ophir Juno. Далее определяли влияние подачи воды на значения удельной массовой скорости осаждения дыма. Для этого с использованием полученной зависимости (в отсутствии подачи воды) удельной массовой скорости осаждения дыма от прироста мощности лазерного излучения на измерителе мощности Ophir Juno по мощности лазерного излучения на измерителе мощности Ophir Juno после подачи воды определяли значение массовой скорости осаждения дыма.
Подачу воды осуществляли распылительными устройствами ФМТ-100, размещенными в верхней части стеклянной рабочей камеры. Для этого использовали водопроводную воду из бака объемом 7 л. Нагнетали избыточное давление в баке 2 бар, которое измеряли манометром с погрешностью не более 0,005 бар. Для осаждения дыма осуществляли подачу воды в течение 15-60 секунд через распылительные устройства, формируя при этом однородный поток капель воды размером до 150 мкм.
Результаты представлены на фиг.3. Зависимости удельной массовой скорости осаждения дыма, образующегося при горении: а) - древесины, б) - линолеума на теплоизолирующей основе, от продолжительности подачи воды, показывают, что при длительности подачи потока воды в течение 60 с удельная массовая скорость осаждения дыма принимает максимальные значения.