УЗЕЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАНОМЕТРА К МОДУЛЮ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Полезная модель относится к пожарной технике, конкретно - к монтажу и эксплуатации контрольно-регулирующей аппаратуры промышленного назначения, используемой в установках газового пожаротушения, и может использоваться при ликвидации очагов возгорания в закрытых пространствах производственных помещений, складов, шахт, а также в нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и прочих отраслях, связанных с получением, хранением, переработкой и использованием топлив и других горючих веществ.
Кроме того, полезная модель может быть применена в тех отраслях промышленности, где для предотвращения возможного возгорания требуется создание инертной к горению газовой среды.
Известны стационарные установки для тушения пожара газовым огнетушащим веществом, включающие баллоны с газом, находящимся под давлением и запорно-пусковыми головками, в которых установлены манометры для контроля давления газа. (см. Н.Ф.Бубырь, Р.П.Воробьев, Ю.В.Быстров. Эксплуатация установок пожарной автоматики. - М., 1988. - С.195-197).
В соответствии с действующими требованиями безопасности и «Правил устройств и безопасности сосудов, работающих под давлением ПБ 10-115-96» годовое техническое обслуживание установок газового пожаротушения включает операции по проверке и освидетельствованию манометров.
Конструкция модуля с газовым огнетушащим веществом под давлением должна обеспечивать возможность замены манометра для его периодической проверки не реже одного раза в год.
Известны такие установки газового пожаротушения с головками-затворами, описанные в книге: Болотин Е.Т. Монтаж, наладка и эксплуатация установок пожаротушения. - М., 1988. - с.309-311, в которых манометр подключается к пусковому клапану головки-затвора, установленной в зоне газовой фазы с помощью штуцера.
Недостатком таких установок является то, что при снятии манометра, в целях его проверки и замены на новый, происходит самопроизвольный выпуск газового огнетушащего вещества из баллона, что небезопасно для обслуживающего персонала и влечет материальные и
финансовые затраты, связанные с утерей дорогостоящего огнетушащего вещества.
Заявляемая полезная модель решает задачу многократной выемки и установки манометра в процессе эксплуатации модулей пожаротушения без утери дорогостоящего огнетушащего вещества, а главное, повышает уровень безопасности в работе обслуживающего персонала.
Для достижения этого результата в узле подключения манометра к модулю газового пожаротушения, включающем собственно манометр с хвостовиком и элементы его подсоединения последние выполнены в виде обратного клапана, пружины, штуцера, переходника с входной и выходной полостями, имеющими возможность сообщения между собой.
Благодаря наличию вышеуказанных отличительных признаков становится возможным решить задачу многократной выемки и установки манометра в процессе эксплуатации модулей газового пожаротушения без дополнительных материальных затрат, при этом повышается уровень безопасности обслуживающего персонала, соответствующий требованиям норм пожарной безопасности НПБ 54-2001 и правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением ПБ 10-115-96.
На предлагаемом чертеже показано: фиг.1 - общий вид узла подключения манометра к модулю газового пожаротушения; фиг.2 -элементы подсоединения.
Полезная модель включает баллон с огнетушащим веществом, находящимся под давлением 1, запорно-пусковую головку 2, манометр 3 с хвостовиком 4. Манометр 3 подсоединен к запорно-пусковой головке 2 с помощью штуцера 7, обратного клапана 6, воздействующего на пружину 8, переходника 5 с полостями С и В, имеющим возможность сообщения между собой.
В основу работы устройства заложен принцип работы невозвратно-запорного клапана с односторонним направлением проводимой среды.
Узел подключения устанавливается в запорно-пусковую головку 2, находящуюся со стороны газовой фазы баллона 1 и постоянно находится под давлением газа.
Манометр 3 подсоединяется путем ввинчивания хвостовика 4 в штуцер 7 со стороны полости С. Хвостовик 4 принудительно отжимает обратный клапан 6 от седла штуцера 7, полости В и С сообщаются между собой. Узел приведен в открытое состояние. Манометр показывает величину давления газа в баллоне. Пропуск воздуха не допускается.
Выемка (снятие) манометра производится вывинчиванием хвостовика 4 манометра 3 из штуцера 7, при этом клапан 6 прижимается к седлу штуцера 7 под давлением сил:
а) сила воздействия пружины
б) сила давления, возникающая за счет разности площадей тыльной и лицевой поверхности клапана 6. Полости В и С разобщаются между собой. Полость С сообщается с атмосферой. Узел подключения закрыт. Манометр показывает нулевое значение давления. Пропуск воздуха не допускается.
Испытания предложенного устройства (полезная модель) проводились в Нижегородском филиале ООО «Технос-М+» в соответствии с требованиями безопасности и «Правил устройств и безопасности сосудов, работающих под давлением». В качестве модулей для газового пожаротушения использовались модули и батареи типа МГП-60 в количестве 2 шт., укомплектованные узлом подключения манометра в соответствии с заявляемой полезной модулью. Проверка возможности снятия манометра проводилась на модулях, подготовленных к срабатыванию. Замена манометра на предварительно проверенный проведена в течение не более 1 минуты. Показания манометра после замены не отличались от первоначальных значений.
При проверке использовались газовые огнетушащие вещества, указанные в таблице 1.
Тип модуля для тушения пожара
Наименование газовых огнетушащих веществ
Модуль МГП-60
Хладоны с газом-вытеснителем:
Хладон 125ХП (С<sub>2</sub>F<sub>5</sub>Н)
Хладон 318Ц (С<sub>4</sub>F<sub>8</sub>Н)
Хладон 227еа (С<sub>3</sub>F<sub>7</sub>Н)
Батарея
Б2.........10 МГП-60
Хладон 31-10 (C<sub>4</sub>F<sub>10</sub>)
В качестве газа-вытеснителя использовался азот газообразный технический.
го
Предполагаемы экономический эффект составляет 20-30 тыс. рублей для 1 цикла проверки на одном модуле.