УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НОРМАМ ПРИМЕНЕНИЯ В ОПАСНЫХ ЗОНАХ, ОБЛАДАЮЩИЕ РАСШИРЕННЫМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ, СИСТЕМАМИ И СПОСОБАМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Настраиваемая и соответствующая нормам система защиты электрической цепи для взрывоопасной среды, содержащая:
по меньшей мере одно переключающее устройство, содержащее:
корпус;
клемму со стороны линии и клемму со стороны нагрузки, соединенные с корпусом;
конструкцию шины в корпусе, включающую по меньшей мере один твердотельный переключающий элемент, работающий без дугообразования и предназначенный для подключения клеммы со стороны нагрузки к клемме со стороны линии и отсоединения клеммы со стороны нагрузки от клеммы со стороны линии; и
контроллер, выполненный с возможностью:
приема выбранной одной из множества различных настроек для работы по меньшей мере одного твердотельного переключающего элемента с целью защиты подключенной электрической нагрузки; и
определения того, не превышает ли принятая настройка ограничение проводки для взрывоопасной среды;
при этом переключающее устройство соответствует нормам для использования во взрывоопасной среде без потребности в отдельном взрывобезопасном корпусе.
2. Настраиваемая и соответствующая нормам система защиты электрической цепи по п. 1, в которой контроллер дополнительно выполнен с возможностью определения ограничения проводки.
3. Настраиваемая и соответствующая нормам система защиты электрической цепи по п. 2, в которой контроллер дополнительно выполнен с возможностью сравнения принятого ограничения проводки и определенного ограничения проводки.
4. Настраиваемая и соответствующая нормам система защиты электрической цепи по п. 2, в которой контроллер дополнительно выполнен с возможностью определения калибра проводника для соединения, выполненного с клеммой со стороны линии и с клеммой со стороны нагрузки.
5. Настраиваемая и соответствующая нормам система защиты электрической цепи по п. 4, в которой контроллер выполнен с возможностью определения калибра проводника в соответствии с положением крепежного элемента, который обеспечивает подключение к клемме со стороны линии или со стороны нагрузки.
6. Настраиваемая и соответствующая нормам система защиты электрической цепи по п. 1, в которой контроллер дополнительно выполнен с возможностью приема входных данных о температуре, и, на основании таких входных данных о температуре, контроллер выполнен с возможностью определять превышение ограничения проводки.
7. Настраиваемая и соответствующая нормам система защиты электрической цепи по п. 6, в которой контроллер дополнительно выполнен с возможностью управления по меньшей мере одним твердотельным переключающим элементом, в качестве реакции на входные данные о температуре, для поддержания температуры поверхности корпуса на уровне номинальной температуры для взрывоопасной среды, или ниже его предотвращая, таким образом, превращение корпуса в источник воспламенения во взрывоопасной среде.
8. Настраиваемая и соответствующая нормам система защиты электрической цепи по п. 1, в которой контроллер дополнительно выполнен с возможностью передачи принятых настроек по меньшей мере одному другому переключающему устройству в сети переключающих устройств.
9. Настраиваемая и соответствующая нормам система защиты электрической цепи по п. 1, в которой контроллер дополнительно выполнен с возможностью определения неполадки в проводке, подключенной к клемме со стороны линии или клемме со стороны нагрузки, и формирования уведомления или предупреждения о такой идентифицированной неполадке.
10. Настраиваемая и соответствующая нормам система защиты электрической цепи по п. 1, в которой контроллер дополнительно выполнен с возможностью:
считать приемлемой принятую настройку только в том случае, если не превышено ограничение проводки; и
управлять по меньшей мере одним твердотельным переключающим элементом в соответствии с приемлемой настройкой.
11. Настраиваемая и соответствующая нормам система защиты электрической цепи по п. 1, в которой контроллер дополнительно выполнен с возможностью:
отклонять принятую настройку в случае превышения ограничения проводки; и
запрашивать выбор альтернативного варианта одной из множества настроек.
12. Настраиваемая и соответствующая нормам система защиты электрической цепи по п. 1, в которой контроллер дополнительно выполнен с возможностью:
включать отказоустойчивый режим, когда принятая настройка превышает ограничение проводки.
13. Настраиваемая и соответствующая нормам система защиты электрической цепи по п. 1, в которой контроллер выполнен с возможностью обнаружения уникальной сигнатуры тока по меньшей мере одной подключенной нагрузки.
14. Настраиваемая и соответствующая нормам система защиты электрической цепи по п. 13, в которой контроллер дополнительно выполнен с возможностью:
отслеживать изменение уникальной сигнатуры тока с течением времени; и
генерировать уведомление или предупреждение на основании отслеживаемого изменения уникальной сигнатуры тока.
15. Настраиваемая и соответствующая нормам система защиты электрической цепи по п. 13, в которой контроллер дополнительно выполнен с возможностью автоматического выбора одной из множества разных настроек на основании обнаруженной уникальной сигнатуры тока.
16. Настраиваемая и соответствующая нормам система защиты электрической цепи по п. 1, в которой по меньшей мере одно переключающее устройство дополнительно содержит в конструкции шины по меньшей мере один контакт механического переключателя, причем корпус включает в себя герметизированный внутренний кожух, содержащий по меньшей мере один контакт механического переключателя, таким образом предотвращая возможность того, что этот контакт механического переключателя станет источником воспламенения во взрывоопасной среде.
17. Настраиваемая и соответствующая нормам система защиты электрической цепи по п. 1, в которой по меньшей мере один твердотельный переключающий элемент герметизирован.
18. Настраиваемая и соответствующая нормам система защиты электрической цепи по п. 1, в которой по меньшей мере одно переключающее устройство выполнено в виде твердотельного автоматического выключателя.
19. Настраиваемая и соответствующая нормам система защиты электрической цепи по п. 1, в которой по меньшей мере одно переключающее устройство выполнено в виде гибридного автоматического выключателя.
20. Настраиваемая и соответствующая нормам система защиты электрической цепи по п. 1, в которой корпус является химически устойчивым к элементам, присутствующим на опасных участках.