Технические решения при модернизации АСУЭ шахты «Северная» ОАО «Воркутауголь»

матической компенсации, предписанных ГОСТом [л.7] является причиной резонансным перенапряжений, возникновению опасных токов утечки и в конечном счете появлению пожаров и

взрывов в шахтах.

Для измерительных схем АЗШ и АЗУР не представляется возможным установить основную зависимость между токами утечки и общим активным сопро-

тивлением изоляции сети относительно земли. Поэтому горные предприятия, в которых внедрены аппараты контроля изоляции типа АЗШ, АЗУР оказались во все годы работы шахт без надежной и эффективной защиты от токов утечки со всеми вытекающими из этого последствиями.

В результате в подземных выработках и на поверхности горных предприятий имеют место многочисленные аварии, с большими человеческими жертвами и материальными затратами.

Вопросы, относящиеся к защите от токов утечки, непростые. Чтобы их решить эффективно, нужны соответствующие специалисты, различные конференции, доклады и т.д. Необходимо широкое обсуждение данной проблемы.

Таким образом, к сожалению, необходимо заново начинать работу по разработке и созданию защиты от токов утечки на более высоком, современном, научном и техническом уровне.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Цапенко Е.Ф. Перенапряжения в системах электроснабжения. Учеб. пособие. - М.: Изд-во МГГУ, 2002. - 64 с.

2. Цапенко Е.Ф, Шкундпн С.З. Электробезопасность на

горных предприятиях. Уч. Пособ.. - М.: Изд. МГГУ, 2001. - 103с.

3. Реле утечки типа УАКИ-380. Инструкция по монтажу, наладке и эксплуатации, завод «Электроаппарат» (Прокопьевск), 1963.

4. Аппарат защиты от утечек с устройством автомати-

ческой компенсации емкостной составляющей токов утечки типа АЗАК-660, (Прокопьевск) 1963.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ -------------------------------------

5. Аппарат защитного отключения шахтный типа АЗШ. Руководство по эксплуатации г. Кемерово. Редакционноиздательский отдел, 1982.

6. Аппарат защиты унифицированный рудничный АЗУР. Руководство по эксплуатации г.Кемерово. Редакционноиздательский отдел 1982 г.

7. ГОСТ 22929-78 (СТ СЭВ 2309-80). Аппараты защиты от токов утечки, рудничные для сетей напряжением до 1200 В. Общие технические условия.

Цапенко Евгений Федорович — профессор, доктор технических наук, Московский государственный горный университет.

© Б.М. Борисов, Ф.И. Сабируллов, В.П. Старолуб, И.Л. Бойков, 2003

УЛК 621.311

Б.М. Борисов, Ф.И. Сабируллов,

В.П. Старолуб, И.Л. Бойков

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ МОАЕРНИЗАЦИИ АСУЭ ШАХТЫ «СЕВЕРНАЯ» ОАО «ВОРКУТАУГОЛЬ»

ктивность работы предприятие в значительной мере опре-ёяется наличием надежной и

экономичной энергетической системы, т.е. электро-, тепло- и пневмоснабжения шахты. В связи

с особенностями производства: перемещение фронта работ, территориальная разбросанность объектов и другие обстоятельства определяют и требования к распределительной сети, к электрооборудованию, к схемам и системам управления.

Одним из условий повышения эффективности работы является обеспечение возможности контроля, управления и регулирования элементов системы энергоснабжения. В связи с появлением и развитием вычислительной тех-

ники появляются возможности не только оперативного контроля и накопления информации о состоянии объектов, но и комплексного анализа информации и оптимизации принимаемых решений. Электромеханическими службами шахты постоянно совершенствуются системы телемеханического контроля и управления схемой электроснабжения. В последние годы выполнены и частично реализованы проекты создания автоматизированных систем комплексного управления энергоснабжением шахты. В частности, в 1988 г. институтом Гипроуглеавтоматизация по заданию шахты разработан проект экспериментальной подсистемы АСУЭ «Теплоснабжение». В проекте предусмотрен автоматический сбор и передача информации о параметрах системы теплоснабжения. Энергодиспетчером вручную вводится в ЭВМ информация:

- лимит на тепловую энергию ежемесячно и ежеквартально;

- лимит на количество циркулирующей сетевой воды, максимальный водоразбор из тепловой сети, норма утечки сетевой воды -ежегодно.

При первоначальной загрузке системы вводятся для каждой точки измерения: тип датчика, его параметры, способы измерения (непосредственно или с применением преобразователей), параметры преобразователей, границы измерения и средние значения параметров. Предусматривается выдача информации на дисплее и в бумажной форме о состоянии оборудования по участкам системы, количественные показатели параметров (по запросу) или при отклонении от норм.

В рабочем проекте АСУЭ «Учет энергоносителей» (Гипроуглеавтоматизация 2001 г.), подготавливаемом к реализации, предусмотрен учет температуры, давления и расхода жидких энергоносителей

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

(прямой и обратный трубопровод) и расход холодной воды из водоводов. Сигналы с датчиков СМТ-960 (горячая вода) и других поступают на измерительный многофункциональный преобразователь «Исток-ТМ» и далее по каналу телеизмерения (ТИ) в аппаратуру ЦДП (энерго диспетчера). Дальнейшая, более детальная проработка этой части проекта (по жидким энергоносителям) будет рассматриваться позднее.

Подсистема учета электрической энергии в составе вышеуказанного рабочего проекта 2001 года предназначена для измерения количества электроэнергии (активной и реактивной), обработки полученной по каналам учета информации и выдачи результатов в виде таблиц, графиков, ведомостей в требуемой форме, а также выдачи сигналов при превышении заявленной мощности. Цель системы - сокращение затрат на оплату электроэнергии за счет выравнивания графиков потребления активной и реактивной энергии в периоды «максимума» энергосистемы, а также упорядочивание учета расходования электроэнергии потребителями шахты. Основные элементы этой части АСУЭ являются индукционные трехфазные счетчики со встроенными преобразователями числа оборотов в импульсы (УФИ). Сигналы с УФИ в устройствах сбора данных УСД (Е443М2) принимаются через систему телемеханики и обрабатываются в специализированном вычислительном комплексе ЦДП. В УСД (Е443М3) с трансформаторов тока и напряжения через измерительные преобразователи Е854, Е8555, Е858 поступает и передается в ЦДП информация о параметрах, соответственно, тока, напряжения и частоты .в цепях схемы. Предусматривается и передача через блоки реле телеуправления (БРТУ) команд управления потребителями - регуляторами в

периоды максимумов.

Система диспетчерского контроля и дистанционного управления электроснабжением шахты базировалась на системе телемеханики Ветер1М и КОД2М. В качестве высоковольтных ячеек использовались РВД-6, которые в последнее время заменяют на КРУВ-6. Вместо аппаратуры Ветер-1М на шахте прошли испытания более компактной, питающейся с поверхности и обладающая более высокими технико-экономическими характеристиками ТМС-320И. Эта аппаратура и предусмотрена в проекте системы контроля, управления схемой электроснабжения шахты выполненной ФГУАП «Гипроуглеавтоматизация» в 2002 г.

Комплекс технических средств управления высоковольтными ячейками прием и передачу сигналов телесигнализации (ТС) и телеуправления (ТУ) ячейками с подстанций через КП (контролируемые пункты) аппаратуры ТМС-320И на ПУ (пункты управления), находящиеся в ЦДП.

Ранее на шахте для обслуживания систем проветривания и газовой защиты смонтированы комплексы МИКОН 1Р. Однако, функциональные возможности МИКОН позволяют, использовать аппаратуру при пуско-наладочнык работах на мощных электроприемниках, для учета рабочего времени технологических агрегатов и в других целях.

Естественно, что это возможно только при наличии соответствующих, адаптированных к условиям шахт, опасных по взрыву газа и пыли измерительных преобразователей тока, мощности и напряжения.

Рассмотренный комплекс мероприятий позволит в целом более рационально использовать потребляемые шахтой энергоресурсы, что положительно повлияет на показатели работы предприятия.

Борисов Борис Михайлович - кандидат технических наук, доцент кафедры горной электромеханики филиала СПГГИ (ТУ) «Воркутинский горный институт».

Сабируллов Фарит Иршатович - главный энергетик ОАО «Воркутауголь».

Стародуб Виктор Петрович - главный энергетик шахты «Северная» ОАО «Воркутауголь».

Бойков Игорь Леонидович - старший механик по автоматизации шахты «Северная» ОАО «Воркутауголь».