КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ НАРУЖНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

Конденсационный котел наружного размещения
Область техники, к которой относится полезная модель
Полезная модель относится к области производства водогрейных котлов, в частности, к конденсационным котлам наружного размещения, использующих скрытую теплоту парообразования паров воды в дымовых газах за счет дополнительного улавливания энергии при конденсации водяных паров и повышающих КПД.
Уровень техники
Известен конденсационный котел наружного размещения, содержащий теплоизолированный корпус, с размещенным внутри теплоизолированным вертикальным газотрубным котлом с газовой горелкой, с прямым патрубком котла, соединенным автоматическим термостатическим краном с прямой линией системы отопления здания, газовые трубы с размещенными в них турбулизаторами, дымовую трубу, при этом в дымосборнике котла установлен дополнительный теплообменник в виде гофрированной нержавеющей трубы, соединенный одним патрубком с обратной линией системы отопления здания, а вторым патрубком - с обратным патрубком газотрубного котла, причем газовые трубы содержат турбулизаторы с защитными шайбами от конденсатных капель, которые удалены от кромок газовых труб кронштейнами турбулизаторов, диаметр которых равен зазору между защитной шайбой и кромкой газовой трубы, а основание дымосборника содержит конденсатоотводящую трубку (см. пат. RU №2333429, МПК F24H 1/00, опубл. 10.09.2008 г.).
Недостатком данного водогрейного котла является его высокая стоимость и затраты на производство тепла, невысокий КПД.
Известен конденсационный котел наружного размещения, содержащий гидротеплоизолированный корпус, с размещенным внутри основным и дополнительным теплообменником, дутьевой горелкой, прямую и обратную линии, патрубок дымовой трубы, конденсатоотводящую трубку, при этом он дополнительно снабжен коаксиальным дымоходом, причем дополнительный теплообменник установлен в цилиндрической части коаксиального дымохода, а у основания последнего установлена конденсатоотводящая трубка (см. пат. RU №2449224, МПК F24H 1/00, F24H 1/22 опубл. 27.04.2012 г.).
Недостатком данного котла является невысокий КПД, большой расход электроэнергии.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому положительному эффекту и принятый автором за прототип является конденсационный котел наружного размещения, содержащий гидротеплоизолированный корпус, внутри которого установлены газогорелочное устройство, жаротрубный теплообменник с прямой и обратной линиями, коаксиальный дымоход, соединенный с дымовой трубой, при этом он дополнительно снабжен конденсационным теплообменником и центробежным вентилятором, при этом коаксиальный дымоход с конденсационным теплообменником установлены за жаротрубным теплообменником в основании дымовой трубы, а в верхний части гидротеплоизолированного корпуса, за жаротрубным теплообменником установлен центробежный вентилятор с возможностью преодоления сопротивления движения дымовых газов в коаксиальном дымоходе (см. пат. RU №2449225, МПК F24H 1/00, опубл. 27.04.2012 г.).
Недостатком данного котла является увеличенный расход электроэнергии на привод центробежного вентилятора нагнетающего наружный воздух в гидротеплоизолированный корпус котла из-за большой потери напора внутри теплогидроизолированного корпуса.
Раскрытие полезной модели
Задачей предлагаемой полезной модели является разработка конденсационного котла наружного размещения, обладающего снижением расхода электроэнергии на привод центробежного вентилятора, увеличением коэффициента полезного действия (КПД). Технический результат, который может быть получен с помощью предлагаемой полезной модели, сводится к снижению расхода электроэнергии и повышению КПД.
Технический результат достигается с помощью конденсационного котла наружного размещения, содержащего гидротеплоизолированный корпус, внутри которого установлены газогорелочное устройство, жаротрубный теплообменник с прямой и обратной линиями, коаксиальный дымоход, соединенный с дымовой трубой, два конденсационных теплообменника, центробежный вентилятор, при этом центробежный вентилятор установлен в оголовке внутреннего хода коаксиального дымохода с возможностью удаления дымовых газов из котла.
В конденсационном котле наружного размещения конденсационные теплообменники выполнены из некорродирующих материалов.
Таким образом, технический результат достигается за счет того, что для преодоления сопротивления дополнительного второго хода дымовых газов в оголовке внутреннего хода коаксиального дымохода установлен центробежный вентилятор.
Краткое описание чертежей
На фиг. дан конденсационный котел наружного размещения, общий вид.
Осуществления полезной модели
Конденсационный котел наружного размещения состоит из гидротеплоизолированного корпуса 1, внутри которого установлены жаротрубный теплообменник 2 с прямым и обратным патрубками 3 и 4, соответственно, при этом жаротрубный теплообменник 2 содержит газогорелочное устройство 5, коаксиальный дымоход 6, внутри которого установлены конденсационные теплообменники 7 и 8, выполненные из некорродирующих материалов, а именно из гофрированной тонкостенной трубы из нержавеющей стали, соединенные с обратным патрубком 4 и рубашкой жаротрубного теплообменника 2, причем у основания коаксиального дымохода 6 содержится конденсатоотводящая трубка 9, а в оголовке внутреннего хода коаксиального дымохода 6 с возможностью удаления дымовых газов из котла установлен центробежный вентилятор 10, при этом корпус 1 котла наружного размещения теплогидроизолирован изоляцией 11 и содержит воздухозаборную решетку 12, циркуляционный насос (на фиг. не показан).
Конденсационный котел наружного размещения работает следующим образом.
Газогорелочное устройство 5 вырабатывает тепло, которое улавливается жаротрубным теплообменником 2, дымовые газы проходят по коаксиальному дымоходу 6, омывают конденсационные теплообменники 7 и 8 и удаляются в атмосферу центробежным вентилятором 10, установленным в оголовке внутреннего хода коаксиального дымохода 6, образовавшийся конденсат стекает вниз и удаляется через конденсатоотводящую трубку 9, при этом дополнительно улавливается тепловая энергия при конденсации водяных паров, то есть скрытая теплота парообразования паров воды в дымовых газах, что увеличивает КПД, при этом воздух на сгорание поступает через воздухозаборную решетку 12, теплоноситель поступает в конденсационный котел из системы отопления здания (на фиг. не показано) в обратный патрубок 4 жаротрубного теплообменника 2, циркуляционным насосом прокачивается по конденсационным теплообменникам 7 и 8 и поступает в верхнюю часть жаротрубного теплообменника 2, где смешивается с уже нагретым теплоносителем и по прямому патрубку 3 поступает в систему отопления, изоляция 11, которой теплогидроизолирован корпус 1, уменьшает потери конденсационного котла, при этом центробежный вентилятор 10 расходует меньше электроэнергии на удаление дымовых газов из конденсационного котла, так как отсутствуют потери напора внутри корпуса 1.
Предлагаемая полезная модель по сравнению с прототипом и другими известными техническими решениями имеет следующие преимущества:
- снижение расхода электроэнергии на привод центробежного вентилятора;
- удешевление производства тепла;
- повышение КПД котла на 10-15% за счет использования скрытой теплоты парообразования паров воды в дымовых газах и дополнительного улавливания энергии при конденсации водяных паров;
- качественное сжигание топлива.