ЛИНЕЙНЫЙ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР

Область техники
Настоящая полезная модель относится к линейным контрольно-измерительным приборам.
Уровень техники
В большинстве промышленно-горных предприятий на месте работы в электрооборудовании легко появляться неисправность заземления из-за неблагоприятной среды. В системе заземления нулевой точки при возникновении неисправности заземления, ввиду заземления нулевого провода, если какая-либо фаза заземляется, что означает короткое замыкание с нулевым проводом, то отключение выключателя принесено. В прошлом часто применялся метод выключения и включения выключателя для поиска неисправности в случае ее появления. Однако, имеется трудность в проведении данного метода, поиск неисправности заземления методом выключения тока часто приносит предприятию тяжелый убыток, особенно для предприятий с высокой степенью последовательности производства, потому что прекращение работы какого-либо оборудования будет оказывать терминальным продуктам большое негативное влияние
состав нового прикладного типа
Настоящая полезная модель относится к линейному контрольно-измерительному прибору, способному преодолевать известные технические недостатки. Кроме этого, имеются следующие достоинства, как: принцип измерения простой, себестоимость производства низкая, точность отличная, высокая степень чувствительности реакции, можно использовать настоящий прибор для проверки неисправности заземления сети без прекращения производства, в то же время, он неуязвимый в процессе проверки.
Цель настоящей полезной модели осуществляется путем создания линейного контрольно-измерительного прибора, который содержит корпус, на корпусе установлены контрольно-измерительная установка, выключатель питания, регулировочный выключатель и измерительный прибор, внутри корпуса поставлены источник питания и щит управления сетью. На щите управления сетью установлены
управляющие чипы, протектор при перегрузке, импульсный таймер и мощная нагрузка. Контрольно-измерительная установка является цифровым амперметром щипцевой формы, использовать стрелочный амперметр в качестве контрольно-измерительной установки тоже допускается. В одной стороне корпуса установлена подвесная серьга. В нижней части корпуса на внешней стороне уставлено изоляционное покрытие.
Преимущество настоящей полезной модели заключается в нижеследующих сторонах: по принципу увеличения тока нулевой последовательности искусственно усилить ток утечки в месте неисправности заземления и превратить его в заметный, сравнимый и наглядный ток утечки с целью реализации точной проверки и высокой степени чувствительности реакции; осуществляется прямая проверка на случай утечки тока без прекращения питания и производства, поэтому последовательность производства обеспечивается, и эффективность производства увеличивается; имеется защитная функция при перегрузке, можно предотвращать возникновение аварий, уровень безопасности увеличивается; конструкция переносного прибора несложная и рациональная; себестоимость производства низкая, и распространяется на широкую область.
Объяснениям к фигурам
Фигура 1 показывает структурный вид настоящей полезной модели.
Фигура 2 показывает локальный вид в разрезе чертежа №1.
Способ осуществления
Линейный контрольно-измерительный прибор данного нового прикладного типа содержит корпус (1). Корпус (1) играет роль защиты и украшения комплектной установки. На корпусе (1) установлены контрольно-измерительная установка (3), выключатель питания (4), регулировочный выключатель (2) и измерительный прибор (5). Контрольно-измерительная установка (3) используется для измерения тока нулевой последовательности или тока заземленной фазы каждой сети. Регулировочный выключатель (2) может регулировать диапазон выходного тока, напряжения или сопротивления контрольно-измерительной установки, в связи с этим, данный прибор распространяется на разные рабочие диапазоны и случаи. Измерительный прибор (5) может показывать результаты проверки контрольно-измерительной установкой (3),
ввиду этого, эксплуатационный персонал может легко и точно сделать наглядный вывод, была ли неисправность заземления сети. Внутри корпуса (1) поставлены источник питания (7) и щит управления сетью (6). На щите управления сетью (6) установлены управляющие чипы (8), протектор при перегрузке (9), импульсный таймер (11) и мощная нагрузка (12). Импульсный таймер (11) может передавать мощной нагрузке импульс напряжения между нулевым проводом и заземляющим проводом, в связи с этим, ток утечки в месте неисправности искусственно увеличивается, и контрольно-измерительная установка умеет прямо и быстро измерять напряжение и ток заземления.
Контрольно-измерительная установка (3) по настоящей полезной модели является цифровым амперметром щипцевой формы. Цифровой амперметр щипцевой формы может измерять ток заземленной фазы и других фаз. По сравнению данных можно определять, заземляется ли неисправная сеть. Использовать стрелочный амперметр в качестве контрольно-измерительной установки (3) тоже допускается. Можно пользоваться стрелочным амперметром для измерения ток нулевой последовательности кабеля.
Для того чтобы удобно нести с собой настоящую полезную модель, в одной стороне корпуса (1) установлена подвесная серьга (10). На внешности ручки нижней части корпуса (1) уставлено изоляционное покрытие в целях защиты эксплуатационника.