ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ "ФЕНИКС" ДЛЯ САНАЦИИ ГАЗОПРОВОДОВ

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е

НАУКИ

УДК 622.691.4.004

А.М. Потебенькин

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ФЕНИКС» ДЛЯ САНАЦИИ ГАЗОПРОВОДОВ

В статье рассмотрен пример применения технологии санации «ФЕНИКС», показаны преимущества и недостатки Указаны вопросы, требующие нормативной проработки, рассмотрены перспективы применения технологии санации.

Ключевые слова: санация, технология «феникс», чулок, наклонно-направленное бурение, бестраншейные технологии.

В отличие от метода наклонно-направленного бурения (ННБ), ныне широко распространенного в строительных компаниях, работающих в газовом хозяйстве, метод санации газопроводов такими внушительными успехами похвастаться не может.

Следует отметить, что в последнее время вышло много статей в профильных журналах, посвященных обзору технологии и практике успешных применений, но употребление термина «санация» в основном ассоциируется с применением технологии «Феникс». Даже у специалистов нет четкого понимания определения санации. Например, СП 42-103-2003 описывает технологии восстановления изношенных стальных газопроводов с использованием синтетических тканевых шлангов и специального двухкомпонентного клея или технологию протяжки полиэтиленовых труб. В работе профессора В.А. Орлова «Технологии бестраншейной прокладки и ремонта трубопроводов» описано более 20 видов технологий бестраншейной прокладки сетей водоснабжения и водоотведения, которые также можно назвать санацией. Безусловно, не все нашедшие успешное применение в водоснабжении технологии применимы к системам газораспределения, но сходство проблем и подходов к их решению очевидно.

В ходе внепланового обследования газопроводов Александровского района, проведенного в 2015 г., были выявлены слабые места проложенных сетей, в том числе участок газопровода высокого давления по ул. Красный переулок в г. Александрове. По результатам обследования было принято решение о его включении в программу реконструкции на 2016 г.

© Потебенькин А.М., 2017.

Научный руководитель: Тарасенко Владимир Иванович - кандидат технических наук, профессор, Владимирский государственный университет, Россия.

ISSN 2223-4047

Вестник магистратуры. 2017. № 1-2

Сложность ремонтных работ заключалась в том, что указанный участок газопровода проложен вдоль одной из основных транспортных артерий города, где под землей проходят другие инженерные коммуникации. Использованная газовиками технология санации по методу «Феникс» позволила провести ремонт максимально комфортно для горожан - без разрытий по всей длине реконструируемого участка.

Санация газопроводов по методу «Феникс» заключается в армировании внутренней поверхности трубопровода специальным рукавом («чулком») изготовленным из полиэфирных и нейлоновых нитей, пропитанных полиэтиленом.

Рис. 1. Схема производства работ при использовании технологии «Феникс»

При применении этого метода санации необходимы лишь два небольших котлована: в начале и в конце реконструируемого участка. С одной стороны с помощью специализированной машины подается полимерный рукав, во втором котловане он выходит. Остальные работы выполняются с помощью автоматики, видеокамер, роботов непосредственно в газопроводе под землей.

Необходимость проведения капитального ремонта почти полукилометрового участка газопровода вдоль улицы Ленина была продиктована высокой степенью его изношенности. Состояние газопровода могло стать причиной возникновения аварийных ситуаций в отопительный сезон, когда повышаются нагрузки на газораспределительные сети.

С помощью специализированной машины в проблемный участок газопровода был введен эластичный полимерный рукав, пропитанный специальным клеевым составом. Затем в рукав под давлением был подан пар, способствующий отверждению материалов. Создаваемая при остывании оболочка внутри трубы способна удерживать высокое давление даже если сама труба - прогнившая и дырявая. Срок службы обновленного подобным образом газопровода составляет 50 лет.

При этом, технология «Феникс», имеет и существенные недостатки:

- стоимость строительно-монтажных работ сопоставима со стоимостью прокладки нового газопровода;

- диаметр санированного газопровода невозможно увеличить, а значит, невозможно существенно повысить пропускную способность;

- введенный в эксплуатацию газопровод не может быть использован для подключений (врезок) потребителей;

- после выполнения санации дальнейший срок использования линейного объекта законодательно не определен;

- после санации остается требование по установке станции ЭХЗ, при этом в нормативной документации отсутствуют сведения на этот счет.

Как видим, технология «Феникс», при всех ее достоинствах, не является универсальной и не позволяет решать многие актуальные производственные задачи. В силу указанных обстоятельств и особенно высокой стоимости работ технология «Феникс» не получила широкого распространения в России.

Библиографический список

1. Федеральный закон № 69-ФЗ от 31 марта 1999 г. «О газоснабжении в Российской Федерации».

2. Федеральный закон № 184 от 27 декабря 2002 г. «О техническом регулировании».

3. Федеральный закон № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (с актуальными изменениями).

4. СНиП 42-01-2002. «Газораспределительные системы».

5. СП 62.13330.2011*. «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002» (с изменением № 1).

6. СП 42-102-2004. «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб».

7. Рыбаков А.П. «Основы бестраншейных технологий (теория и практика): Технический учебник-справочник». М.: ПрессБюро №1, 2005. 304 с.

ПОТЕБЕНЬКИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ - магистрант, Владимирский государственный университет, Россия.