СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

1. Способ оптимизации режимов работы электростанции, заключающийся в оптимизации распределения тепловой и электрической нагрузок между агрегатами электростанции со сложной тепловой схемой, отличающийся тем, что для заданных значений тепловой и электрической нагрузок электростанции определяют оптимальный уровень загрузки основного оборудования (котлов, турбин) в соответствии с критерием минимизации затрат на расходуемое топливо на основе энергетических характеристик оборудования, в частности часовых затрат на топливо, и относительных приростов затрат (ХОПЗ), полагают, что электростанция работает в оптимальном режиме, если все находящиеся в работе единицы основного оборудования (котлы, турбины) загружены так, что их относительные приросты совпадают по величине, за исключением тех единиц основного оборудования, которые вышли на предельную нагрузку, при этом для расчетов используют комбинированный метод, сочетающий случайный поиск с методом возможных направлений, в результате чего определяют управляющие воздействия на органы управления котлов и турбин и выводят режим работы электростанции на оптимальную траекторию.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что его используют в двух режимах: в автономном режиме и режиме реального времени.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что для оптимизации режимов работы электростанции в автономном режиме на компьютеры работников производственно-технического отдела (ПТО) устанавливают специально разработанный программный комплекс для проведения анализа прошедших и текущих режимов, для моделирования различных вариантов основного состава работающего оборудования (котлов, турбин) и оценки их (вариантов) эффективности, определения предельных возможностей электростанции в несении электрической нагрузки и т.д., при этом необходимую для расчетов информацию вводят с клавиатуры.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что оптимальное управление режимом загрузки (разгрузки) основного оборудования (котлов, турбин) осуществляют в режиме реального времени, при этом необходимую информацию для проведения расчетов в режиме реального времени получают из оперативно-информационного комплекса (ОИК) электростанции.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что основу для расчета составляют актуальные характеристики основного оборудования электростанции - диаграммы режимов с набором диаграмм поправок на отклонение величин рабочих параметров от номинальных значений для турбоагрегатов и кривые КПД брутто для котлов с набором поправок, причем для каждого котла может быть задано несколько характеристик в зависимости от вида сжигаемого топлива, а для всех используемых видов топлива задают цену за тут.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что производят оперативный расчет ценовых заявок для участия на балансирующем рынке, проводят контроль почасовой выработки электроэнергии, сбор и статистическую обработку результатов работы оперативного персонала за смену.