СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ МОЩНОСТИ ОТ НЕСИНУСОИДАЛЬНЫХ ТОКОВ В СЕЛЬСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 0,38 кВ

практического использования современных информационных технологий для мониторинга и управления энергоэффективностью предприятия в сочетании с вычислительной базой и базой данных выводит значительную часть информационной системы за рамки предприятия для передачи их диспетчерскому центру, имеющему более высокий уровень информационных технологий.

Литература

1. Демидович В.П., Кудрявцев В.А. Краткий курс высшей математики: учеб. пособие для вузов. - М.: АСТ: Астрель, 2007. - 654 с.

2. Пантина И.В., Синчуков А.В. Вычислительная математика: учебник / 2 - е изд., перераб. и доп. - М.: Синергия, 2012. - 176 с.

3. Карпов В.Н. Введение в энергосбережение на предприятиях АПК. - СПб.: СПбГАУ, 1999. - 72 с.

4. Карпов В.Н., Юлдашев З.Ш. Энергосбережение. Метод конечных отношений: монография. -СПб.: СПбГАУ, 2010. - 147 с.

5. Стасинопулос П. Проектирование систем как единого целого. Интегральный подход к инжинирингу для устойчивого развития / Питер Стасинопулос, Майкл Х. Смит, Карлсон «Чарли» Харгроувс, Черил Деша. - М.: Эксмо, 2012, - 288 с.

6. Ландсберг Г.С. Оптика. Изд. 5-ое, перераб. и доп. - М.: Издательство «Наука», 1976. - 928 с.

Literatura

1. Demidovich V.P., Kudryavcev V.A. Kratkij kurs vysshej matematiki: ucheb. posobie dlya vuzov. - M.: AST: Astrel', 2007. - 654 s.

2. Pantina I.V., Sinchukov A.V. Vychislitel'naya matematika: uchebnik / 2 - e izd., pererab. i dop. - M.: Sinergiya, 2012. - 176 s.

3. Karpov V.N. Vvedenie v energosberezhenie na predpriyatiyah APK. - SPb.: SPbGAU, 1999. - 72 s.

4. Karpov V.N., YUldashev Z.SH. Energosberezhenie. Metod konechnyh otnoshenij: monografiya. - SPb.: SPbGAU, 2010. - 147 s.

5. Stasinopulos P. Proektirovanie sistem kak edinogo celogo. Integral'nyj podhod k inzhiniringu dlya ustojchivogo razvitiya / Piter Stasinopulos, Majkl H. Smit, Karlson «CHarli» Hargrouvs, CHeril Desha. - M.: Eksmo, 2012, - 288 s.

6. Landsberg G.S. Optika. Izd. 5-oe, pererab. i dop. - M.: Izdatel'stvo «Nauka», 1976. - 928 s.

УДК 631.371:621.316 Б01 10.24411/2078-1318-2019-12125

Доктор техн. наук Ф.Д. КОСОУХОВ

СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ МОЩНОСТИ ОТ НЕСИНУСОИДАЛЬНЫХ ТОКОВ В СЕЛЬСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 0,38 кВ

В тепличных хозяйствах России для искусственного облучения растений широко применяются лампы VIAL0X КАУ-Б 400W E40. Эти лампы обладают нелинейной вольтамперной характеристикой, симметричной относительно начала координат, создающей в трёхфазной сети 0,38 кВ нечётные высшие гармоники в кривых тока и напряжения. Фазные токи основной частоты и высшие гармоники, некратные трём, в симметричной трёхфазной

системе образуют системы прямой и обратной последовательности, в результате чего сумма этих токов в нулевом проводе равна нулю. Гармоники, кратные трём, создают систему нулевой последовательности, т.е. имеют одинаковые значения и направления, поэтому ток в нулевом проводе равен утроенной сумме токов высших гармоник нулевой последовательности. В результате в нулевом проводе создаётся значительный ток, состоящий из суммы, кратной трём гармоникам, при симметричной нагрузке по фазам.

Исследования, проведённые в производственных условиях Агрофирмы "Выборжец", показали, что величина тока в нулевом проводе электрической сети 0,38 кВ составляет 0,6 -0,9 фазного тока, а ток нулевой шины трансформатора содержит, в основном, третью гармонику.

Наличие высших гармоник в трансформаторе и в линии 0,38 кВ приводит к дополнительным потерям мощности от несинусоидальных токов в этих электроустановках, к искажению синусоидальности питающего напряжения, ухудшению условий работы конденсаторных батарей и другим [1].

Цель исследования - установить зависимости потерь мощности от несинусоидальных токов в трёхфазных трансформаторах и четырёхпроводных линиях сельских электрических сетей 0,38 кВ.

Материалы, методы и объекты исследования. Объектом исследования являются электрические сети с нелинейной ламповой нагрузкой, широко применяемой для искусственного облучения растений в тепличных хозяйствах защищенного грунта.

Предмет исследования - электромагнитные процессы в электрических сетях несинусоидального тока.

В качестве основного метода исследования выбран метод с использованием критерия дополнительных потерь мощности в трехфазной сети.

Теоретические и экспериментальные исследования потерь мощности в сети 0,38 кВ. Для экспериментального исследования потерь мощности от несинусоидальных токов в электрической сети 0,38 кВ на кафедре Электроэнергетики и электрооборудования СПбГАУ разработана экспериментальная установка (рис. 1).

АН

от несинусоидальных токов

Экспериментальная установка для исследования потерь мощности от несинусоидальных токов в сети 0,38 кВ содержит трёхфазный автотрансформатор АТ для регулирования входного напряжения на зажимах силового трансформатора номинальной мощностью 25 кВА с коэффициентом трансформации 1,0 и номинальным напряжением 0,38 кВ. На входе трансформатора и на его выходе включены измерительные устройства "Энергомонитор 3.3" №1 и №2. К "Энергомонитору 3.3" №2 подсоединена воздушная линия ВЛ 0,38 кВ, выполненная проводом марки СИП-4 сечением 25 мм2, длиной 370 м. В конце ВЛ 0,38 кВ включён "Энергомонитор 3.3" №3. Необходимость в трёх "Энергомониторах 3.3"

объясняется требованием при экспериментальном исследовании потерь мощности в сети, измерении потерь мощности ар? в трансформаторе, Вт:

ЕЬЕ1

и потерь мощности в линии арл, Вт:

ВЫХ2

где Рвх ~ активная мощность на входе трансформатора, измеренная "Энергомонитором 3.3" №1;

."т:.;; - активная мощность на выходе трансформатора, измеренная "Энергомонитором 3.3" №2;

- активная мощность на выходе ВЛ 0,38 кВ, измеренная "Энергомонитором 3.3" №3.

Общий вид экспериментальной установки представлен на рис. 2. Узлом нагрузки является пакет ламп типа VIALOX NAV-E 400W E40 из 54 штук (рис. 3). Распределение ламп по фазам трёхфазной линии 0,38 кВ при экспериментальном исследовании потерь приведено в табл. 1.

Таблица 1. Распределение ламп по фазам в эксперименте

Номер опыта 1 2 3 4

Число ламп в одной фазе 3 6 12 18

Число ламп в узле нагрузок 9 18 36 54

Рис. 2. Общий вид экспериментальной установки

Рис. 3. Пакет ламп из 54 шт. типа VIALOX КАУ-Б

Прежде чем приводить сведения об экспериментальном исследовании потерь мощности от несинусоидальных токов в сети 0,38 кВ, проанализируем гармонический состав несинусоидальных кривых тока ламп. С помощью прибора "Энергомонитор 3.3Т1" сняты осциллограммы тока в фазе "А" с тремя параллельно соединёнными лампами (рис. 4) и с шестью параллельно соединёнными лампами (рис. 5). Используя программу для расчёта потерь мощности от несинусоидальных токов в трёхфазных трансформаторах и трёхфазных линиях с нулевым проводом при нелинейной симметричной нагрузке, разработанную авторами статьи, несинусоидальные кривые тока разложены в ряд Фурье. Гармонический состав тока для кривых (рис. 4 и рис. 5) представлен в табл. 2.

Как видно по осциллограммам (рис. 4 и 5) и по гармоническому составу тока электрических ламп типа VIALOX КАУ-Б (табл. 2), токи в трёхфазной сети 0,38 кВ имеют значительное искажение. Особенно значителен уровень кривой тока третьей гармоники: при шести параллельно соединённых лампах в одной фазе уровень составляет 25%; при этом также значителен уровень гармоник №7, №9 и №11 - около 10% каждой гармоники. Чтобы обеспечить требование ГОСТ [2] на качество электроэнергии в сетях 0,38 кВ, надо принимать меры по снижению уровня высших гармонических, в первую очередь третьей гармоники.

Таблица 2. Гармонический состав тока в фазе "А" для осциллограмм

Номер гармоники 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

Гармонический состав тока в фазе «А» осциллограммы (рис.4), проценты 100 8,86 1,91 1,52 0,65 0,52 0,32 0,21 0,15 0,07 0,05

Гармонический состав тока в фазе «А» осциллограммы (рис. 5), проценты 100 24,8 0,84 12,12 9,59 8,12 2,83 0,85 2,26 0,58 0,68

15

10

5

5 0

-5 -10 -15

0 0.005 0.01 0.015 0.02

Рис. 4. Осциллограмма тока в фазе "А" с тремя параллельно соединёнными лампами

VIALOX NAV-E 400W E40

20 15 10

5

5 о

-5 -10 -15 -20

0 0.005 0.01 0.015 0.02

1с

Рис. 5. Осциллограмма тока в фазе "А" с шестью параллельно соединёнными лампами

VIALOX NAV-E 400W E40

В книге Р. Дрехслера приведено следующее заключение по третьей главе: Поскольку текущие значения коэффициентов еь, Ец, Л"и и соз<р в интервале Т изменяются, определение составляющих потерь энергии, приходящихся на долю неактивных составляющих полной мощности и неравномерности потребления, представляется весьма сложным [3].

Эти сложности нами преодолены разработкой критериев потерь мощности от несинусоидальных токов, от несимметричных токов и от реактивных токов в трёхфазных трансформаторах и четырёхпроводных линиях [4]. В данной статье приводятся результаты экспериментальной проверки критериев потерь мощности от несинусоидальных токов.

Критерий потерь мощности от несинусоидальных токов. Потери мощности в трансформаторе при симметричной несинусоидальной системе токов от высших гармоник:

,

АР„ = У

где Е^Р(иг) - потери мощности, обусловленные токами высших гармоник, за исключением гармоник, кратных 3; (к=2,4,5,7,8,10 и т.д. до 40);

X -  - потери мощности, обусловленные токами высших гармоник, кратных 3;

(к=3,6,9 и т.д. до 39).

Запишем отдельные составляющие потерь мощности через ток и сопротивление. Предполагаем, что активные сопротивления гармоник прямой, обратной и нулевой последовательностей не зависят от частоты, то есть:

- активные сопротивления гармоник прямой и

обратной последовательностей;

- активные сопротивления гармоник нулевой

йп = Я

03

Я

06

й

05

последовательности.

Тогда потери мощности:

АР,

3/^Д,

к- гармоник } гармоник АР( 1 — ой- гармоники,

Критерий потерь мощности от несинусоидальных токов в трансформаторе, равный отношению потерь мощности от несинусоидальных токов АРШ к потерям мощности от токов первой гармоники ДР{±) с учетом (3) и (4), равен:

/0Й

.

Обозначим

где V 2 - коэффициент гармоник, обусловленный гармониками, некратными трем; X1 -коэффициент гармоник, обусловленный гармониками, кратными трем. Выражение (4) с учетом (6) и (7) запишется в следующем виде:

АР.,

^ = " АР

= V - + А2

со

©

На основании критерия потерь мощности от несинусоидальных токов был разработан способ измерения потерь, на который в 2017 году получен патент на изобретение №2628904 РФ «Способ измерения потерь мощности от несинусоидальных токов в трехфазных трансформаторах и четырёхпроводных линиях электропередачи» [5].

Экспериментальные исследования потерь мощности от несинусоидальных токов проведены с помощью критерия потерь на установке, представленной на рис. 1. Все измерения осуществлены тремя приборами Энергомонитор 3.3 для двух вариантов электроснабжения облучательной установки:

1) от силового трансформатора типа ТМГ номинальной мощностью 25 кВА, со схемой соединения обмоток Y/Yн с большим сопротивлением нулевой последовательности (Рот= 2,72 Ом);

2) от силового трансформатора типа ТМГ номинальной мощностью 25 кВА, со схемой соединения обмоток Y/Zн с малым сопротивлением нулевой последовательности (Дот-= 0,0769 Ом).

Таким образом, выясняется влияние сопротивления нулевой последовательности трансформатора на потери мощности от несинусоидальных токов. Результаты расчёта

критерия потерь мощности представлены в табл. 3 для трансформатора Y/Yн и в табл. 4 для трансформатора Y/Zн. Критерий потерь мощности в этих таблицах рассчитан по двум формулам: по исходной формуле (5), в которой Кы определяется как отношение потерь мощности от несинусоидальных токов ЛР^ (3) к потерям мощности от токов первой гармоники ДР{ц, по расчётной формуле (8), в которой К^ рассчитывается через коэффициенты гармоник тока V и Л. При правильном выводе формулы (8) критерий потерь должен совпасть с результатом, полученным по формуле (5).

Порядок расчёта критерия потерь мощности от несинусоидальных токов.

"Энергомонитор 3.3" измеряет гармоники тока в процентах. Чтобы вычислить потери мощности в ваттах, надо перевести гармоники тока в амперы по формуле, например, для третьей гармоники:

'¡3)00 = /сии) = = 1Д872Л

Зная действующие значения токов отдельных гармоник, выраженных в амперах, вычисляем действующие значения токов гармоник кратных трём:

и остальных нечётных гармоник:

; = .

= -- .

Коэффициент гармоник, обусловленный гармониками, некратными трём у2, и коэффициент гармоник, обусловленный гармониками, кратными трём Л-, вычисляются по формулам (6) и (7). Затем определяются соответствующие потери мощности АР;к), ¿1 АР(Х) и ЛРШ по формулам (3), (4) и критерии потерь и К^ для трансформатора и линии.

Сравнивая значения критерия потерь, определённых по разным формулам, мы видим из табл. 3 и 4, что они совершенно одинаковы. Следовательно, вывод формулы для критерия потерь мощности от несинусоидальных токов (6) правильный.

Сравним критерии потерь мощности от несинусоидальных токов в трансформаторах и в линии для двух вариантов электроснабжения (табл. 3 и 4):

- критерий потерь мощности для трансформатора со схемой соединения обмоток У/Ун Л'шу/^ для 1-го опыта равен 0,577, а для 4-го опыта - 0,0263;

- критерий потерь мощности для трансформатора со схемой соединения обмоток У/2н К^г/ть для 1-го опыта равен 0,1255, а для 4-го опыта - 0,011;

Отношение критериев потерь в трансформаторах:

„ Р.5.77

1-й опыт: --= = 4,6;

0,1255

„ А'Ы}угн о, о: 63

4-и опыт: --- —— - 2,4.

Кыт/ги ».он

Из этих экспериментальных данных видно, что критерий потерь мощности от несинусоидальных токов в трансформаторе Y/Yн в 2,4 - 4,6 раза больше по сравнению с трансформаторами Y/Zн. В линии картина с потерями противоположная. Критерий потерь мощности в линии с трансформатором со схемой соединения обмоток У/Ун К^у/ун в 1-м

опыте равен 0,14, а в 4-м опыте - 0,0069. Отношение критериев потерь в линии:

1-й опыт: --- —— - 1,92;

КыГ/Ги 0,14

4-и опыт: --= —— = 7,6.

Таблица 3. Результаты расчёта критерия потерь мощности от несинусоидальных токов в сети 0,38 кВ с трансформатором Y/Yн; симметричная нагрузка - лампы VIALOX NAV-E 400W Е40;

по данным измерений

Физич. величина Единица измерения Номер опыта

1 2 3 4

Трансформатор Y/Yн, Линия Измерено

Pвx Вт 3864 7460 14073 20107

Pвых1 Вт 3690 7230 13657 19506

Pвых2 Вт 3655 7110 12976 17930

^(1) А 5,82 11,176 21,5 30,3

Вычислено

А 1,1872 0,80243 1,161 1,305

А 0,2793 0,79349 0,774 1,06

А 0,1164 0,23469 0,193 0,057

А 0,1164 0,08940 0 0

IA(11) А 0,5529 0,20116 0,193 0,175

1а(13) А 0 0,16764 0 0,06

I(k) А 1,193 0,8074 1,161 1,306

А 0,6303 0,8679 0,82 1,078

V 2 о. е. 0,01173 0,00603 0,001455 0,001266

о. е. 0,042 0,0522 0,002916 0,001858

Трансформатор Y/Yн АР (k) Вт 11,61 5,32 11 13,92

АР а) Вт 0,24 0,457 0,4 0,7

АР (1) Вт 20,53 75,69 280,12 556,36

АРт Вт 11,85 5,777 11,4 14,62

о. е. 0,577 0,076 0,0407 0,0263

о. е. 0,577 0,076 0,0407 0,0263

Линия АР (к) Вт 6,03 2,76 5,7 7,22

АР а) Вт 0,55 1,04 0,93 1,61

АР (1) Вт 46,95 173,12 640,68 1272,47

АРШ Вт 6,58 3,8 6,63 8,83

о. е. 0,14 0,022 0,0103 0,0069

о. е. 0,14 0,023 0,0103 0,0069

Примечание: Rlт=0,202 Ом, Roт=2,72 Ом, Rlл=0,462 Ом, Roл=1,411 Ом.

Таким образом, критерий потерь мощности от несинусоидальных токов в линии с трансформатором Y/Zн в 1,92 - 7,6 раза больше по сравнению с линией с трансформатором Y/Yн. Для снижения уровня третьей гармоники в линии и критерия потерь мощности от несинусоидальных токов нами проведены экспериментальные исследования четырёх схем включения ламп в трёхфазную сеть 0,38 кВ. Схема (рис. 6) позволяет снизить

уровень третьей гармоники в линии в 15 раз. Критерий потерь мощности от несинусоидальных токов в трансформаторе Y/Yн в 10 раз, а в линии в Зраза меньше по сравнению со схемой, изображённой на рис.1.

Таблица 4. Результаты расчёта критерия потерь мощности от несинусоидальных токов в сети 0,38 кВ с трансформатором Y/Zн; симметричная нагрузка - лампы VIALOX NAV-E 400W Е40;

по данным измерений

Физич. величина Единица измерения Номер опыта

1 2 3 4

Трансформатор Y/Y н, Линия Измерено

Р ВХ Вт 3920 7515 14130 20320

Р ВЫХ1 Вт 3804 7266 13800 19665

Р ВЫХ2 Вт 3775 7060 13072 18300

1д(1) А 5,94 11,1 21,4 30,55

Вычислено

1д(3) А 1,3602 2,397 3,638 3,7576

1а(5) А 1,3959 3,618 2,568 2,2912

1а(7) А 1,289 0,832 0,214 0,4582

1а(9) А 0,0594 0,055 0 0,0611

1а(11) А 0,4455 0,377 0,385 0,3055

1а(13) А 0 0 0 0

1(к) А 1,3615 2,3982 3,638 3,7581

I« А 1,9515 3,732 2,605 2,3565

V 2 о. е. 0,1079 0,113 0,0148 0,00595

X2 о. е. 0,05254 0,046679 0,0289 0,01513

Трансформатор Y/Yн АР (к) Вт 0,428 1,327 3,053 3,258

ДР0) Вт 2,628 9,61 4,682 3,832

АР (1) Вт 24,35 85,02 315,99 643,98

ДР» Вт 3,056 10,937 7,735 7,09

о. е. 0,1255 0,1286 0,0244 0,011

о. е. 0,1255 0,1286 0,0244 0,011

Линия ДР (к) Вт 7,847 24,346 56,024 59,784

ДРо) Вт 5,278 19,3 9,4 7,697

ДР (1) Вт 48,9 170,77 634,73 1293,56

ДР» Вт 13,125 43,646 65,424 67,481

о. е. 0,2684 0,2555 0,103 0,0521

о. е. 0,2684 0,2555 0,103 0,0521

Примечание: R 1т=0,202 Ом, R от=2,72 Ом, Rш=0,462 Ом, Roл =1,411 Ом.

—блЭ—г 1—^—1

Рис. 6. Схема включения ламп для снижения в линии уровня третьей гармоники

и критерия потерь мощности

По результатам исследования можно сделать следующие выводы:

1. Авторами статьи разработан критерий потерь мощности от несинусоидальных токов в трёхфазных трансформаторах и четырёхпроводных линиях электропередачи, который используется для экспериментального исследования дополнительных потерь мощности в сельских сетях 0,38 кВ.

2. Проведены экспериментальные исследования критерия потерь мощности от несинусоидальных токов, по результатам которых рассчитан критерий потерь мощности по двум различным формулам с хорошей сходимостью результатов расчёта. Это подтверждает правильность вывода математического выражения для критерия потерь.

3. Исследованы с помощью критерия потерь мощности от несинусоидальных токов схемы электроснабжения облучательных установок с трансформаторами Y/Yн и Y/Zн. Потери мощности от несинусоидальных токов в трансформаторе Y/Zн с малым сопротивлением нулевой последовательности меньше в 2,4 - 4,6 раза по сравнению с трансформатором Y/Yн.

4. Потери мощности от несинусоидальных токов в линии с трансформатором Y/Zн в 2 - 8 раз больше по сравнению с линией и трансформатором Y/Yн.

5. Разработана схема включения ламп в трёхфазную сеть 0,38 кВ с малым уровнем третьей гармоники и малыми потерями мощности от несинусоидальных токов. Схема, изображённая на рис. 6, позволяет снизить уровень третьей гармоники в линии в 15 раз, критерий потерь мощности от несинусоидальных токов в трансформаторе Y/Yн - в 10 раз, а в линии - в 3 раза по сравнению со схемой, изображённой на рис. 1.

Литература

1. Васильев Н.В. Снижение потерь электрической энергии в сети 0,38 кВ, обусловленных нелинейностью тепличных облучательных установок путём модернизации пускорегулирующей аппаратуры: дис. ... канд. техн. наук. - СПб., 2008. - С. 136.

2. ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. - М.: Стандартинформ, 2014.

3. Дрехслер Р. Измерение и оценка качества электроэнергии при несимметричной и нелинейной нагрузке / Пер. с чешск. - М.: Энергоатомиздат, 1985. - 112 с.

4. Косоухов Ф.Д., Васильев Н.В, Кузнецова Е.С. Новые научные направления в энергосбережении в трёхфазных трансформаторах и четырёхпроводных линиях при несимметричной, нелинейной и реактивной нагрузках // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. - 2017. - №2(47) - С. 300 - 309.

5. Патент на изобретение №2638904. Способ измерения потерь мощности от несинусоидальных токов в трёхфазных трансформаторах и четырёхпроводных линиях электропередачи / Ф.Д. Косоухов, А.О. Филиппов, Н.В. Васильев, Н.Ю. Криштопа, З.Р. Галиева, А.С. Паутов. Зарегистрировано 18 декабря 2017 г.

Literatura

1. Vasil'ev N.V. Snizhenie poter' elektricheskoj energii v seti 0,38 kV, obuslovlennyh nelinejnost'yu teplichnyh obluchatel'nyh ustanovok putyom modernizacii puskoreguliruyushchej apparatury: dis. ... kand. tekhn. nauk. - SPb., 2008. - S. 136.

2. GOST 32144-2013. Elektricheskaya energiya. Sovmestimost' tekhnicheskih sredstv elektromagnitnaya. Normy kachestva elektricheskoj energii v sistemah elektrosnabzheniya obshchego naznacheniya. - M.: Standartinform, 2014.

3. Drekhsler R. Izmerenie i ocenka kachestva elektroenergii pri nesimmetrichnoj i nelinejnoj nagruzke / Per. s cheshsk. - M.: Energoatomizdat, 1985. - 112 s.

4. Kosouhov F.D., Vasil'ev N.V, Kuznecova E.S. Novye nauchnye napravleniya v energosberezhenii v tryohfaznyh transformatorah i chetyryohprovodnyh liniyah pri nesimmetrichnoj, nelinejnoj i reaktivnoj nagruzkah // Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. - 2017. - №2(47) - S. 300 - 309.

5. Patent na izobretenie №2638904. Sposob izmereniya poter' moshchnosti ot nesinusoidal'nyh tokov v tryohfaznyh transformatorah i chetyryohprovodnyh liniyah elektroperedachi / F.D. Kosouhov, A.O. Filippov, N.V. Vasil'ev, N.YU.Krishtopa, Z.R. Galieva, A.S. Pautov. Zaregistrirovano 18 dekabrya 2017 g.

УДК 663.91522 Б01 10.24411/2078-1318-2019-12135

Доктор техн. наук М.М. БЕЗЗУБЦЕВА

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ МАГНИТНОГО ПОЛЯ В ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ДИСПЕРГАТОРАХ

На современном этапе научного развития тема разработки энергоэффективных диспергаторов, обеспечивающих высокую энергетическую эффективность и селективность процесса измельчения сельскохозяйственного сырья, является актуальной. Как показала практика, известные в настоящее время диспергаторы с механическим способом формирования диспергирующих нагрузок не отвечают современным требованиям производства как по высокому значению энергоемкости готового продукта, так и по низким качественным показателям [1]. Одним из основных требований, предъявляемых к качеству продукции во многих производствах, является монодисперсность фракционного состава [2, 3, 4]. Механические диспергаторы не обеспечивают условий селективного (избирательного) измельчения материала, что требует введения в аппаратурно-технологические системы переработки сырья дополнительного оборудования — классификаторов. Это усложняет схему процесса измельчения при одновременном снижении показателей энергоэффективности предприятий и повышении стоимости готовых изделий. В последние годы интенсивно развивается направление по созданию диспергаторов, использующих энергию электромагнитных полей для формирования диспергирующих нагрузок [5]. Эти аппараты отличаются высокой локальной интенсивностью воздействия на частицы материала при минимальных затратах энергии. Дальнейшее развитие этого направления на