ЭЛЕКТРОД АНОДНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Полезная модель относится к анодным заземлениям модульного типа, т.е. к сосредоточенным заземлениям с горизонтальной, вертикальной или комбинированной укладкой электродов.
Модули предназначены для защиты от подземной коррозии днищ резервуаров хранения газа, нефти, бензина, дизельного топлива и др. горюче-смазочных материалов, пожарных емкостей хранения воды, теплообменников, подземных хранилищ утилизации химических производств и т.п.
Количество электродов, их длина в модуле зависит от площади днища защищаемого резервуара и определяется проектом.
Выбор электродов модульного типа для систем электрохимической защиты (ЭХЗ) обусловлен физикомеханическими свойствами рабочего материала анодных заземлителей (электродов), их конструкцией и свойствами прианодной (коксовой) засыпки, которая обеспечивает снижение электрического сопротивления растеканию анодного тока, тем самым увеличивая срок службы анодного заземления.
Основным недостатком модульных электродов является неравномерность их срабатывания по длине электрода, так называемый «концевой эффект» и высокое сопротивление растеканию анодного тока. Оба недостатка обусловлены конструкцией электродов и свойствами прианодной углеродсодержащей засыпки.
Концевой эффект, вызывающий неравномерность срабатывания электрода по длине, устранен в конструкции протяженных гибких анодов типа ЭР-7 «МОДУЛЬ».
Эта конструкция является наиболее близкой к заявленной и содержит медную жилу в электропроводящем рукаве из маслобензостойкой резины, концы электрода соединены кабельной перемычкой в двойной полимерной изоляции, внутренний слой которой - маслобензостойкая диэлектрическая резина, а второй, наружный - шланговая диэлектрическая оболочка - копия из Интернета приложена.
Положительные характеристики, присущие известному устройству, не исключают дальнейшего их усовершенствования, например снижение сопротивления растеканию анодного тока.
Техническая задача, решаемая полезной моделью, состоит в снижении сопротивления растеканию анодного тока.
Эта задача решена в электроде анодного заземления, содержащем медную жилу в электропроводящей оболочке, концы электрода соединены кабельной перемычкой в двойной полимерной изоляции, при этом электропроводящая оболочка заключена в электропроводящий полимерный или металлический цилиндр, между электропроводящей оболочкой и полимерным или металлическим цилиндром размещен слой шунгитовой смеси с гранулометрическим составом от 1,0 до 20 мм.
В частном исполнении электропроводящая оболочка может быть выполнена из маслобензостойкой электропроводящей резины или электропроводящего пластика.
На рисунке представлена конструкция электрода анодного заземления для модуля из двух заземлителей.
Электрод 1 содержит металлическую жилу 2 в электропроводящей оболочке 3, которая может быть выполнена из маслобензостойкой электропроводящей резины или электропроводящего пластика. Концы электрода 1 соединены кабельной перемычкой 4 в двойной полимерной изоляции. Длина кабельной перемычки 4 зависит от расстояния до систем коммутации и определяется проектом.
Между электропроводящей оболочкой 3 и полимерным или металлическим цилиндром 5 размещен слой шунгитовой смеси 6 с гранулометрическим составом от 1,0 до 20 мм. Применяемый фракционный состав шунгитовых смесей выбран согласно стандартным ситам для их рассева.
Электрод анодного заземления работает следующим образом.
Кабельная перемычка 4 представляет собой электрический «байпас», при котором вход электрода 1 анодного заземлителя соединяется с выходом в замкнутый контур, уравнивая потенциалы входа и выхода. В этом случае исключается эффект «срыва струи» с конца электрода, т.е. происходит равномерное растворение материала электрода по всей поверхности анодного заземлителя и обеспечивает стабильность сопротивления растеканию во времени.
Равенство потенциалов на входе и выходе электрода приводит к тому, что окислительно-восстановительный потенциал шунгитовой смеси 6 также уравнивается и стабилизируется, что значительно увеличивает срок службы модульного анодного заземления.
Совместное действие от удаленной от электрода 1 (примерно на 0,5 м) кабельной перемычки 4 и наличие шунгитовой смеси 6 способствует снижению сопротивления растекания анодного тока, следствием чего является повышение стабильности работы модульного анодного заземления.
В таблице 1 приведены сравнительные физико-химические характеристики прототипа и предлагаемого устройства.
Как видно из таблицы, предлагаемый модульный электрод превосходит прототип по основным эксплуатационным характеристикам, в первую очередь - по стабильности сопротивлению растекания анодного тока.