ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ

Полезная модель относится к области теплоэнергетики и может быть использована на тепловых электрических станциях.
Известен аналог - тепловая электрическая станция, содержащая паровую турбину с конденсатором, включенным по охлаждающей среде в трубопровод исходной подпиточной воды теплосети и трубопровод охлаждающей технической воды, установку умягчения воды, вакуумный деаэратор подпиточной воды теплосети с баком запаса уровня, обратный трубопровод сетевой воды, сетевые подогреватели, подающий трубопровод сетевой воды, (см. Соловьев Ю.П. Вспомогательное оборудование паротурбинных электростанций. - М.: Энергоатомиздат, 1983. рис. 1.10 на с. 22 и текстовые пояснения на с. 23-24). Данный аналог принят в качестве прототипа.
Недостатком аналога является пониженная выработка электроэнергии на тепловом потреблении в часы максимального электропотребления при максимальном пропуске пара в конденсатор паровой турбины.
Технический результат - повышение выработки электроэнергии на тепловом потреблении в часы максимального электропотребления при максимальном пропуске пара в конденсатор паровой турбины.
Для достижения технического результата предложена тепловая электрическая станция, содержащая паровую турбину с конденсатором, включенным по охлаждающей среде в трубопровод исходной подпиточной воды теплосети и трубопровод охлаждающей технической воды, установку умягчения воды, вакуумный деаэратор подпиточной воды теплосети с баком запаса уровня, обратный трубопровод сетевой воды, сетевые подогреватели, подающий трубопровод сетевой воды.
Особенность заключается в том, что в трубопровод исходной подпиточной воды теплосети между конденсатором и установкой умягчения воды включена аккумулирующая емкость.
Далее рассмотрим сведения, подтверждающие возможность работы полезной модели с получением искомого технического результата.
Тепловая электростанция содержит паровую турбину 1 с конденсатором 2, включенным по охлаждающей среде в трубопровод 3 охлаждающей технической воды и трубопровод 4 исходной подпиточной воды теплосети, установку умягчения 5 воды, вакуумный деаэратор 6 подпиточной воды теплосети с баком 7 запаса уровня, обратный трубопровод 8 сетевой воды, сетевые подогреватели 9, подающий трубопровод 10 сетевой воды, аккумулирующую емкость 11, включенную в трубопровод исходной подпиточной воды теплосети между конденсатором 2 и установкой умягчения воды 5.
Рассмотрим пример реализации заявленного технического решения.
В часы повышения электрической нагрузки, обеспечиваемой за счет максимального пропуска пара в конденсатор 2, в который, по трубопроводу 4 исходной подпиточной воды теплосети направляют увеличенное количество исходной подпиточной воды теплосети с последующим аккумулированием в аккумулирующей емкости 11. В часы снижения электрической нагрузки количество исходной подпиточной воды теплосети, направляемой по трубопроводу 4 исходной подпиточной воды теплосети в конденсатор 2, уменьшается до минимального значения. При этом работа установки 5 умягчения воды, вакуумного деаэратора 6 подпиточной воды теплосети с баком 7 запаса уровня обеспечивается за счет запасенной в часы максимального электропотребления исходной подпиточной воды теплосети в аккумулирующей емкости 11.
Таким образом, предложенное техническое решение позволяет повысить выработку электроэнергии на тепловом потреблении в часы максимального электропотребления при максимальном пропуске пара в конденсатор паровой турбины.