Теплоснабжение городов Мурманской области

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

УДК 629.9

В.А.Минин

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ГОРОДОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ Аннотация

Дана характеристика современного состояния теплоснабжения городов Мурманской области. Представлены сведения об установленной мощности источников тепловой энергии, их структуре и объемах отпуска энергии.

Ключевые слова:

города Мурманской области, источники теплоснабжения.

V.A.Minin

HEAT SUPPLY OF THE CITIES OF THE MURMANSK REGION

Abstract

The characteristic of the modern state of heat supply of cities of the Murmansk region. Provides information about the installed capacity of the sources of thermal energy, their structure and volumes of release of energy.

Keywords:

dty of Murmansk region, heat supply sources.

По результатам анкетного опроса теплоснабжающих организаций, проведенного в 2011 году Министерством энергетики и ЖКХ Мурманской области, выявлено, что общая установленная мощность более 130 действующих источников централизованного теплоснабжения региона составляет около 7160 Гкал/ч. На них выфабатывается около 11.8 млн Гкал тепловой энергии в год. Общая подключенная тепловая нагрузка абонентов составляет 3380 Гкал/ч (почти вдвое меньше установленной), что свидетельствует о значительном избытке генерирующих мощностей на большинстве действующих источников энергоснабжения. Основная часть тепловой энергии (более 70%) вырабатывается в 6 крупнейших городах области (Мурманске, Апатитах, Кировске, Мончегорске, Ковдоре, Североморске). В них сосредоточены самые крупные источники тепловой энергии региона (ТЭЦ и котельные).

Г ород Мурманск

При численности населения 307.3 тыс. чел. (2010 г.) город является крупнейшим в мире за Полярным кругом. Он вытянулся на 20 км вдоль восточного берега Кольского залива (рис.1.) и находится в 50 км от выхода в открыгтое Баренцево море. К северу от Мурманска в 20 км располагается г.Североморск. Своими южными микрорайонами Мурманск достиг города Кола.

Основные источники централизованного теплоснабжения города Мурманска представлены в табл. 1. Из нее следует, что от шести наиболее крупных источников теплом снабжается более 90% всего жилого фонда города. К этим источникам относятся ОАО «Мурманская ТЭЦ» (включая котельные «Южная» и «Восточная»), котельные «Северная» и «Роста» ГОУТП «ТЭКОС» и ОАО «Мурманский морской рытбный порт».

68

Рис.1. Города Мурманской области

Источники тепловой энергии г.Мурманска

Таблица 1

Источники Уст. мошц., Гкал/ч Подкл. нагр., Гкал/ч Отпуск тепла в 2010 г., тысГкал Котлы

марка к-во

Восточная котельная 390 153 563 ГМ-50 3

КВГМ-100 3

Южная котельная 461 291 966 ДКВр-20 3

ПТВМ-100 3

КВГМ-100 2

Мурманская ТЭЦ 303 260 697 ТП-30 3

ТП-35 1

БМ-35 2

ГМ-50 1

ПТВМ-50 2

ПТВМ-100 1

Северная котельная 375 224 638 ДКВР-25/13 5

ПТВМ-30 4

ГМ-50-14/250 6

Котельная «Абрам-мыс» 27 5 15 ДКВР-10/13 2

ДКВР-25/13р 1

Котельная «Роста» 160 31 104 ГМ-50-14/250 2

КВГМ-50 2

Котельная «Мурманского МРП» 150 32.5 107 ГМ-50-14/250 5

Котельная Мурманского морского торгового порта 15.6 14.9 28.9 ДКВР-10/13 1

ДЕ-10/14ГМ 1

Водогр. «Турботерм» 1

Кот-я Мурм. судорем. завода Морского Флота 30 9.34 29.2 ДКВР-10/13 3

ДКВР-20/13 1

Котельная ОАО «Завод ТО ТБО» 30 212 60 КЧД Дукла 2

Котельная на дизтопливе 1.52 0.94 3.4 GTE-521 1

GTE-511 2

Котельная на угле 2.63 0.91 4.6 Э5-Д5 пар 2

Э5-Д5 вод 3

КСВр-0,8 вод 1

НИИСТУ 5М 2

Котельная <Мурманскводоканала» 1.1 1.1 1.7 КЭВ 2

Всего: 1946.85 1044.89 3217.8 73

69

Также в городе с 1986 г. работает завод по термической обработке бытовых отходов (ОАО «Завод ТО ТБО»). Часть тепловой энергии этого завода уже свыше 10 лет используется для теплоснабжения города и обеспечивает около 2.5-3% его теплопотребления. В состав котельной завода входят 2 котлоагрегата «КЧД Дукла». Используемый вид топлива - твердые бытовые отходы. С декабря 2010 г. введен в эксплуатацию паропровод, соединяющий завод с Восточной котельной ОАО «Мурманская ТЭЦ». Реализация этого мероприятия позволила использовать тепло, выделяемое при сжигании бытовых отходов, для получения высокотемпературного пара, подаваемого на Восточную котельную для нагрева воды. Конденсат, образующийся при охлаждении пара, поступает на завод для повторного использования.

Всего на отопление жилищной и производственной сфер в г.Мурманске работает 73 котла суммарной установленной мощностью 1946 Гкал/ч, которые в год вырабатывают более 3200 тыс. Гкал тепловой энергии.

Г ород Апатиты

Город расположен в центре Кольского полуострова (рис.1), его население - 59.7 тыс. чел. (2010 г.). В число основных предприятий города входят: АНОФ-2, Объединение «Апатитыстройиндустрия», ОАО «Северные кристаллы», Апатитская ТЭЦ, агрофирма «Индустрия», Кольский научный центр РАН. Единственным источником централизованного теплоснабжения города является Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». Установленная тепловая мощность ТЭЦ оценивается в 735 Гкал/ч, отпуск тепловой энергии за 2010 год составил 1284 тыс. Гкал, из них на нужды ЖКХ - 590 тыс. Гкал. В качестве топлива на ТЭЦ используется уголь марок «Д» и «Г» Печорского и Кузнецкого угольных бассейнов. Структура турбинного и котельного оборудования Апатитской ТЭЦ представлена в табл.2. и 3.

Таблица 2

Состав турбинного оборудования Апатитской ТЭЦ

Турбина Тип Год ввода Уст. электрич. мощность, МВт Тепл. мощность, Гкал/ч

№ 1 Т-36/45-90/2 1959 36 55

№ 2 Т-36/45-90/2 1959 36 55

№ 3 ПР-28-90/10/2 1960 28 90

№ 4 ПР-28-90/10/2 1960 28 90

№ 5 Р-21-90/8 1961 21 90

№ 6 Р-21-90/8 1961 21 90

№ 7 Т-85-90/2.5 1963 85 100

№ 8 Р-68-90/2.5 1963 68 165

Итого: 323 735

Таблица 3

Состав котельного оборудования Апатитской ТЭЦ

Котел Тип Годввода Давление пара, атм Температура пара, °С Производит. котла, т/ч

№ 1 ПК-10п-2 1959 100 540 220

№ 2 ПК-10п-2 1959 100 540 220

№ 3 ПК-10п-2 1959 100 540 220

№ 4 ПК-10п-2 1960 100 540 220

№ 5 ПК-10п-2 1961 100 540 220

№ 6 ПК-10п-2 1961 100 540 220

№ 7 ПК-10п-2 1963 100 540 220

№ 8 ПК-10п-2 1963 100 540 220

№ 9 ПК-10п-2 1963 100 540 220

№ 10 ПК-10п-2 1964 100 540 220

70

Город Кировск

Располагается у подножия Хибинских гор (рис.1), население города - 28.6 тыс. чел. (2010 г.). Основным градообразующим предприятием является ОАО «Апатит». Источники централизованного теплоснабжения города Кировска и объектов, расположенных на подведомственной территории (табл.4), находятся в ведении этого предприятия. Основными потребителями тепловой энергии района являются горнодобывающие предприятия ОАО «Апатит». На их теплоснабжение работают четыре из пяти котельных, показатели которых приведены в табл.4. Только котельная г.Кировска до 2013 г. была в основном ориентирована на удовлетворение потребностей жилищно-коммунальной сферы и населения. Доля сторонних организаций в отпуске тепла котельной г.Кировска составляла 27%. С осени 2013 г. теплоснабжение г.Кировска осуществляется от Апатитской ТЭЦ с использованием теплопровода длиной около 15 км. Сведений о показателях такого варианта теплоснабжения города пока не имеется.

Таблица 4

Источники теплоснабжения города Кировска

Источники теплоснабжения Установл. мощность, Гкал/ч Оборудование Подключенная нагрузка, Гкал/ч Отпуск тепла в 2010 г., тыс. Гкал

тип котла к-во

Котельная г.Кировска 281 ТП-35-У 3 59.8 503.3

КВГМ-50 2

КВГМ-100 1

Котельная 120 ДЕ-25-14-225 6 13.5 114.1

Кировского рудника ПТВМ-30 1

Котельная АНОФ-3 150 ГМ-50-250 5 34.8 273.6

Котельная 48 ДКВР-10-13 3 12.1 100.7

Восточного рудника ДЕ-25-14-194 2

Котельная 33 ДКВР-10-13 3 8.2 79.1

Центрального рудника ДЕ-25-14-194 1

Итого: 632 27 128.4 1070.8

Город Мончегорск

Расположен в центре Кольского полуострова (рис.1), соединен железной дорогой со станцией Оленегорск. Население города составляет около 45.4 тыс. чел.

Основной источник теплоснабжения города Мончегорска - ТЭЦ ОАО «Кольская ГМК». Установленная тепловая мощность ТЭЦ составляет 828 Гкал/ч, подключенная нагрузка - 299 Гкал/ч. Перечень оборудования ТЭЦ приведен в табл.5. Отпуск тепловой энергии всем потребителям от ТЭЦ (включая собственное потребление комбината и потери в сетях) в 2010 году составил 1145 тыс. Гкал (в том числе населению - 572 тыс. Гкал).

Таблица 5

Показатели источников теплоснабжения в Мончегорске

Населенный пункт, название котельной Уст. тепл. мощи, Гкал/ч Подключ нагрузка, Гкал/ч Отпусктепла в 2010 г., тыс. Гкал Котлы

марка к-во

ТЭЦ ОАО «Кольская ГМК» 806 379 1232 ПТВМ-50 1

КВГМ-100 5

Фэстер-Уиллер 2

ГМ-50-1 4

БКЗ-75 2

Котельная МУП «Городское благоустройство» 2.0 0.7 3.1 Богатырь КВ-1.16К 1

КВр-1.16 1

Всего: 808 379.7 1235.1 16

71

Г ород Оленегорск

Город находится в центральной части Кольского полуострова (рис.1), население - 23.1 тыс. человек. Основным градообразующим предприятием является Оленегорский горно-обогатительный комбинат, разрабатывающий Оленегорское железорудное месторождение. В городе имеется также ОАО «Оленегорский механический завод», выпускающий запчасти и оборудование для горно-металлургических предприятий.

Основной источник теплоснабжения Оленегорска - угольная котельная ООО «ТЭК» (табл.6) установленной мощностью 240 Гкал/ч. Основное оборудование котельной: 4 котла БелКЗ-75/39-100/13ФБ. Используемый вид топлива - каменный уголь Интинского, Кузнецкого и Воркутинского бассейнов.

Таблица 6

Показатели источников теплоснабжения в г.Оленегорске

Источники Установл. Подключ. Отпуск тепла Котлы

мощность, Гкал/ч нагрузка, Гкал/ч в 2010 г., тыс. Гкал марка к-во

Котельная ООО «ТЭК» 240 164 571 БелКЗ-75/39-100 4

Г ород Полярные Зори

Расположен в южной части Кольского полуострова (рис.1). Население города составляет 15.1 тыс. чел. (2010 г.). Основным градообразующим предприятием является Кольская атомная электростанция, на которой работает около 2000 человек. На муниципальных предприятиях города заняты еще около 1000 чел. В городе также работают ОАО «Атомэнергоремонт», Кольская электромонтажная компания «ГЭМ», ОАО «Энергоспецмонтаж», монтажно-строительное управление № 10.

Источники теплоснабжения г.Полярные Зори - это объединенные в единый технологический комплекс мазутная котельная ОАО «Тепловодоснабжение» мощностью 117 Гкал/ч и электрокотельная Кольской атомной станции филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» мощностью 56 МВт (48 Гкал/ч). Кроме того, часть потребителей, расположенных в непосредственной близости от Кольской АЭС, получают тепловую энергию непосредственно от атомной станции.

Характеристики перечисленных источников теплоснабжения приведены в табл.7. Основное оборудование котельной ОАО «Тепловодоснабжение» включает семь котлоагрегатов типа Е-25/15ГМ. Топливо - мазут топочный марки М-100. Оборудование электрокотельной Кольской АЭС включает четыре электрических котлоагрегата типа КЭПр 14000/6.3 суммарной установленной мощностью 56 МВт.

Таблица 7

Показатели источников теплоснабжения г.Полярные Зори

Населенный пункт Установл. тепловая мощность, Гкал/ч Подкл. нагрузка, Гкал/ч Отпуск тепла в 2010г., тыс. Гкал Котлы

марка к-во

Мазутная котельная 117 88.2 137.7 Е-25/15ГМ 4

Е-25/15ГМ 3

КЭВ 4000/10 3

КЭВ 1600/10 1

КЭВ 175 2

Эл. кот. КАЭС 48 48 126 КЭПр 14000/6.3 4

Всего: 165 136.2 263.7 17

Непосредственно от Кольской АЭС в 2010 году было отпущено 126 тыс. Гкал, из которых 92% было использовано объектами, административно подчиненными атомной станции, отпуск внешним потребителям составил 8%.

72

Город Кандалакша

Город Кандалакша расположен в южной части Мурманской области на побережье Кандалакшского залива Белого моря. Градообразующим предприятием города является Кандалакшский алюминиевый завод (КАЗ), принадлежащий группе «РУСАЛ». Кроме того экономика города представлена морским портом, опытным машиностроительныш заводом, авторемонтным заводом, железнодорожной станцией Кандалакша, автоколонной N° 1443.

Источниками теплоснабжения города Кандалакша являются котельные № 1, 21, 8 и 10 ГОУТП «ТЭКОС», из которых три первые работают на мазуте, а последняя - на дизтопливе. В дополнение к этим котельным имеется котельная ООО «Центра коммунальных технологий» (ЦКТ), электрокотельная ОАО «Кандалакшской горэлектросети», угольная котельная МУП «Недвижимость Кандалакши», а также электрокотельная Кандалакшского дорожного ремонтно-строительного предприятия. Основные показатели работы всех перечисленных котельных города представлены в табл.8. Из таблицы следует, что на три самые крупные котельные города приходится 240 Гкал/ч тепловой мощности (91%) и 435 тыс. Гкал выработки (97%). На этих котельных задействовано 15 крупных котельных агрегатов мощностью от 6 до 30 Гкал/ч. На остальные 5 мелких котельных приходится всего около 3% годовой выработки, но на них задействован 21 котел малой производительности.

Таблица 8

Показатели источников теплоснабжения города Кандалакша

Источник теплоснабжения Уст. тепл. мощн., Гкал/ч Подкл. нагрузка, Гкал/ч Отпуск тепла в 2010 г., тыс. Гкал Котлы

марка к-во

Котельная № 1 ГОУТП «ТЭКОС» 111 62.6 184 ПТВМ-30М 2

ДЕ-25-14-ГМ 3

ДКВР-10/13-25 1

Котельная № 21 51 39.9 112 ДКВР-10/13-25р 1

ДКВР-10/13 1

ДЕ-25/14 1

ДКВР-20/13 2

Котельная № 8а 3.2 1.8 4.4 Е-1,0-0,9М-3 2

Е-1,0-0,9Г-3 1

Е-1,0-0,9Р-3 1

Братск 1

Котельная № 10 (на дизтопливе) 4.2 1.3 3.9 Минск 1

Братск 3

Факел 2

Котельная «Центра коммун. технологий» 78 41.7 138.8 ДКВР-20/13 1

ТП-30 2

К-50-14 1

Эл кот. «Канд горалектросети» 2.16 0.91 1.4 ЭЛКО М 3

Уг. кот. МУП «Недв. Канд» 0.27 0.25 1.94 У-6 3

Эл. кот. Канд. ДРСП 0.35 0.34 0.88 ЭЭП-100/160 4

Всего: 250.18 148.8 447.32 36

Город Ковдор

Расположен на юго-западе Кольского полуострова (рис.1). Этот район получил свое экономическое развитие в связи с освоением месторождения железной руды. В 50-е годы прошлого века был создан Ковдорский горно-обогатительный комбинат, который до сих пор является основным градообразующим предприятием города. Население Ковдора, являющегося районным центром, составляет 18.8 тыс. чел. (2010 г.).

73

Основным источником теплоснабжения города и объектов ОАО «Ковдорский ГОК» является ТЭЦ горно-обогатительного комбината. Основное оборудование ТЭЦ представлено в табл.9. Используемый вид топлива - топочный мазут марки М-100. Установленная тепловая мощность ТЭЦ - 503 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 205 Гкал/ч, отпуск тепловой энергии за 2010 год составил 777 тыс. Гкал.

Таблица 9

Показатели источников теплоснабжения г.Ковдор

Источник тепла Уст. тепл. мощн., Гкал/ч Подкл. нагрузка, Гкал/ч Отпусктепла в 2010 г., тыс. Гкал Котлы

марка к-во

ТЭЦ «Ковдорского ГОКа» 503 205 777 ТП-35-У 3

ГМ-50 3

ПТВМ-50 3

КВГМ-100 2

Итого: 503 205 777 11

Г ород Кола

Кольский муниципальный район располагается в северо-западной части Кольского полуострова (рис. 1). Районный центр город Кола находится в приустьевой части рек Кола и Тулома, впадающих в Кольский залив Баренцева моря. Население - 10.1 тыс. чел. Город удален от Мурманска на 12 км. Основным источником централизованного теплоснабжения города является котельная ГОУТП «ТЭКОС» мощностью 78 Гкал/ч (табл.10). Часть тепловой нагрузки Колы (3,3 Гкал/ч) обеспечивается от Южной котельной г.Мурманска, принадлежащей ОАО «Мурманская ТЭЦ».

Показатели котельной г.Кола

Таблица 10

Населенный пункт Уст. тепл. мощн., Гкал/ч Подкл. нагрузка Гкал/ч Отпусктепла в 2010 г., тыс. Гкал Котлы

марка к-во

Котельная г.Кола ГОУП «ТЭКОС» 78 432 98.7 ДКВР 20/13 4

КВГМ-10 3

Итого: 78 43.2 98.7 7

Г ород Заполярный и поселок городского типа Никель

Эти населенные пункты относятся к Печенгскому муниципальному району и располагаются в крайней северо-западной части Кольского полуострова (рис.1). Административным центром района является поселок городского типа (п.г.т.) Никель, его население по итогам переписи 2010 г. составляло 12.8 тыс. человек. Другим крупным населенным пунктом района является город Заполярный (15.8 тыс. чел.). Градообразующим предприятием этих двух городских поселений является горно-металлургический комбинат «Печенганикель», входящий в состав «Норильского Никеля». Показатели работы основных источников теплоснабжения населенных пунктов приведены в табл. 11.

Таблица 11

Показатели источников теплоснабжения г.Заполярный и п.г.т. Никель

Населенный пункт Уст. тепл. мощн., Гкал/ч Подкл. нагрузка, Гкал/ч Отпусктепла в 2010 г., тыс. Гкал Котлы

марка к-во

г.Заполярный, ТЭЦ ОАО «Кольская ГМК» 230 129 408 ПТВМ-50 1

КВГМ-50 1

ГМ-50-1 4

Е-50-40 ГМ 1

п.г.т.Никель, ТЭЦ ОАО «Кольская ГМК» 180 262 236.1 ДКВ 6,5/13 3

ДКВ 10/13 3

ПТВМ 50 2

КВГМ 50 1

Итого: 410 155.2 644.1 16

74

Город Североморск

Закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) город Североморск с населением около 50 тыс. чел. располагается примерно в 20 км к северо-востоку от Мурманска (рис.2). Градообразующими предприятиями города являются судоремонтные и строительные предприятия, заводы молочный, колбасный и безалкогольных напитков. Теплоснабжение Североморска обеспечивает МУП «Североморские тепловые сети». Структура теплогенерирующего оборудования, его установленная мощность и годовая выработка представлены в табл.12. Основное топливо котельных - мазут, в отдельных случаях используется уголь и дизельное топливо.

Рис. 2. Расположение закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) Мурманской области

Таблица 12

Показатели источников теплоснабжения г.Североморска

Название котельной Уст. тепл. мощн., Гкал/ч Подкл. нагрузка, Гкал/ч Отпуск тепла в 2010г., тыс. Гкал Котлы

марка к-во

Котельная 1 района 175 53.8 271.1 ДЕ 25/14 5

ПТВМ 30 5

Котельная 2 района 180 78 328.8 ДЕ 25/14 6

ПТВМ 30М 3

Котельная 6 района 55.2 13.3 54.6 ДЕ 10/14 1

ДЕ 16/14 2

КВГМ 10 3

Котельная «Кортик» 5.3 1.8 7.8 НИИСТУ 5 5

НИИСТУ 8 2

Уг. котельная, ул. Восточная 1.7 0.7 3.2 «Нева» КП2б-1 1

«Нева» КВ-Р-0.8 3

Итого: 417.2 147.6 665.5 36

Город Александровск

Закрытое административно-территориальное образование город Александровск расположено севернее Мурманска. Численность населения по данным переписи 2010 г. составила 42.8 тыс. человек. Оно образовано путем слияния существовавших ранее трех ЗАТО: Гаджиево (бывшего Скалистого), Снежногорска и Полярного (рис.2).

Градообразующим предприятием Снежногорска является судоремонтный завод «Нерпа». Теплоснабжение ЗАТО Александровск ведется от пяти котельных, которые располагаются в названных населенных пунктах (табл. 13).

75

Таблица 13

Показатели работы котельных в ЗАТО Александровск

Населенный пункт Уст. тепл. мощн, Гкал/ч Подкл. нагрузка, Гкал/ч Отпуск тепла в 2010 г., тыс. Гкал Котлы

марка к-во

Полярный 105 58.3 250 ДЕ 25/14 7

Снежногорск 109.9 50.2 174 ПТВМ 30М 2

КВГМ 30-150 1

КПЖ 2.5-0.8М 2

83V-4 2

Снежногорск-2 54 49 52 ДКВР 20/13 2

ДЕ 25/14 2

Гаджиево 75.1 33.4 109 ДЕ 25/14 5

Итого: 344 190.9 585 23

ЗАТО поселок Видяево

Поселок находится в 40 км к северу от Мурманска (рис.2). Численность населения по итогам переписи 2010 г. составляет 5771 человек. Теплоснабжение населенного пункта осуществляется от котельной, имеющей шесть котлоагрегатов суммарной мощностью 40.8 Гкал/ч. Годовое потребление тепловой энергии поселка составляет более 70 тыс. Гкал (табл.14).

Таблица 14

Показатели работы котельной в ЗАТО поселок Видяево

Населенный пункт Уст. тепл. мощн, Гкал/ч Подкл. нагрузка, Гкал/ч Отпуск тепла в 2010 г., тыс. Гкал Котлы

марка к-во

п.Видяево 40.8 262 72.5 ДКВР 10/13 1

ДЕ 16/14 4

ДЕ 10/14 1

Таблица 15

Общая характеристика источников теплоснабжения городов и поселков городского типа Мурманской области

Населенный пункт Уст. тепл. мощность, Гкал/ч Подкл. нагрузка Гкал/ч Отпуск тепла, тысГкал К-во источников К-во котлов

Мурманская область, всего 7162 3381 11784 136 648

в т.ч. города и иг.т. 6570 3167 10934 46 282

из них:

Мурманск 1947 1045 3218 13 73

Апатиты 735 397 1284 1 10

Кировск 632 128 1071 5 27

Мончегорск 808 380 1235 2 16

Оленегорск 240 164 571 1 4

Ковдор 503 205 777 1 11

Полярные Зори 165 136 264 2 17

Кандалакша 250 149 447 8 36

Кола 78 43 99 1 7

Заполярный 230 129 408 1 7

Никель 180 26 236 1 9

ЗАТО Североморск 417 148 666 5 36

Александровск 344 191 585 4 23

Видяево 41 26 73 1 6

76

Выводы

1. Теплоснабжение городов и поселков городского типа Мурманской области осуществляется от 46 источников (ТЭЦ и котельных) общей установленной мощностью 6570 Гкал/ч (табл.15.). Это одна треть (33%) от общего количества источников в Мурманской области, но на них за год вырабатывается около 10.9 млн Гкал или 93% всей тепловой энергии.

2. Общая подключенная тепловая нагрузка абонентов городов и поселков городского типа Мурманской области составляет 3167 Гкал/ч (вдвое меньше установленной мощности котельных), что свидетельствует об избытке мощностей на большинстве источников энергоснабжения, возможности полного удовлетворения потребностей как в настоящее время, так и в перспективе.

Сведения об авторе

Минин Валерий Андреевич,

заведующий лабораторией энергосбережения и возобновляемых источников энергии Центра физико-технических проблем энергетики Севера КНЦ РАН, к.т.н.

Россия, 184209, Мурманская область, г.Апатиты, мкр.Академгородок, д.21А эл.почта: minin@ien.kolasc.net.ru

УДК 332.146: 620.9

В.В.Победоносцева

О ВЛИЯНИИ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ НА ПРОЦЕСС ПОВЫШЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация

Рассмотрены некоторые вопросы региональной энергоэффективное™ с учетом происходящих изменений на внутреннем и внешнем рынках нефти, газа и электроэнергии. Сделаны выводы о необходимости улучшения качества прогноза состояния и конъюнктуры мирового рынка энергоносителей и актуализации Энергетической стратегии РФ на период до 2030 года. Отмечено возрастание роли организационно-экономического управления процессом повышения региональной энергоэффективности на принципах стратегического планирования.

Ключевые слова:

энергетическая стратегия, региональная энергоэффективность, рынок энергоносителей.

V.V.Pobedonostseva

ABOUT INFLUENCE OF THE MARKET OF ENERGY CARRIERS AT IMPROVING REGIONAL ENERGY EFFICIENCY IN THE ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract

Addressed some of the issues of the regional energy efficiency taking into account the ongoing changes on the domestic and foreign markets of oil, gas and electricity. Conclusions are made about the need to improve the quality of the forecast of a condition and a conjuncture of the world market of energy resources and actualization of the Energy strategy of Russia for the period until 2030. The marked increase of the role of organizational and economic management of the process of improving regional energy efficiency on the principles of strategic planning.

Keywords:

the energy strategy, the regional energy efficiency, the energy market.

77