СПОСОБ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЕМ

Способ учета потребления тепловой энергии и теплоносителя индивидуальным потребителем, заключающийся в том, что измеряют и учитывают количество расхода теплоресурсов (тепловой эцергии и теплоносителя на систему отопления и систему горячего водоснабжения) на границе раздела "внешние инженерные сети - объект потребления в целом", который составляет уравнения теплового баланса теплоресурсов по объекту, отнесенный к суммарно использованному количеству расхода теплоресурсов индивидуальным потребителем внутри данного объекта с обязательным учетом коэффициента потерь теплоресурсов на объекте, причем расчет расхода теплоресурсов производят по следующему алгоритму с обязательным использованием на первом этапе уравнения теплового баланса "внешние инженерные сети - объект потребления в целом", которое необходимо рассматривать как отношение расхода количества теплоресурсов, отпущенных теплосистемой 1, к суммарным расходам количества теплоресурсов, потребленных теплосистемами 2, 3 автоматизированного теплового пункта (далее-АТП) объекта 4
W1=W2+W3, где
W1 - тепловая энергия, отпущенная теплосистемой 1, Гкал(ГДж); W2 - тепловая энергия, потребленная (отпущенная) теплосистемой 2, Гкал (ГДж); W3 - тепловая энергия, потребленная (отпущенная) теплосистемой 3, Гкал (ГДж),
при этом количества теплоресурсов, прошедшие через теплосистемы 1, 2, 3 АТП объекта 4 и зарегистрируемые тремя каналами тепловычислителя 5, имеют следующие алгоритмы расчета режима функционирования,
W1=m1·(h1-hx.в)-m2·(h2-hx.в), где
W1 - тепловая энергия, отпущенная теплосистемой 1, Гкал (ГДж) - показание параметра снимается с первого канала тепловычислителя 5 и заносится в журнал 1, графа 7, Фиг.2; m1; m2 - масса теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах, отпущенная с АТП объекта 4 теплосистемой 1, т, - показания параметров снимаются с первого канала тепловычислителя 5 и заносятся в журнал 1, графы 3-4, Фиг.2; h1; h2 - энтальпия (температура) теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах теплосистемы 1, °С - показания параметров снимаются с первого канала тепловычислителя 5 и заносятся в журнал 1, графы 5-6, Фиг.2; hx.в - энтальпия (температура) холодной воды, измеряемая на источнике, °С,
W2=m3·(h3-hx.в)-m4·(h4-hx.в), где
W2 тепловая энергия, потребленная (отпущенная) теплосистемой 2, при этом тепловая энергия одновременно имеет двойное значение: потребленная - используется при составлении уравнения теплового баланса "внешние инженерные сети - объект потребления в целом", Гкал (ГДж) - показание параметра снимается со второго канала тепловычислителя 5 и заносится в журнал 1, графа 12, Фиг.2; отпущенная - используется при составлении уравнения теплового баланса на систему отопления внутри объекта, Гкал (ГДж); m3; m4 - масса теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах, потребленная (отпущенная) теплосистемой 2 с АТП объекта 4, также имеет двойное значение: потребленная теплосистемой 2, т, - показания параметров снимаются с второго канала тепловычислителя 5 и заносятся в журнал 1, графы 8-9, Фиг.2; отпущенная на систему отопления внутри объекта, т; h3; h4 - энтальпия(температура) теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах теплосистемы 2, °С, - показания параметров снимаются со второго канала тепловычислителя 5 и заносятся в журнал 1, графы 10 и 11, Фиг.2; hx.в - энтальпия(температура) холодной воды, измеряемая на источнике, °C,
W3=m5·(h5-hx.в)-m6·(h6-hx.в), где
W3 - тепловая энергия, потребленная(отпущенная) теплосистемой 3, при этом тепловая энергия одновременно имеет двойное значение: потребленная - используется при составлении уравнения теплового баланса "внешние инженерные сети - объект потребления в целом", Гкал (ГДж) - показание параметра снимается с третьего канала тепловычислителя 5 и заносится в журнал 1, графа 17, Фиг.2; отпущенная - используется при составлении уравнения теплового баланса на систему горячего водоснабжения внутри объекта, Гкал (ГДж); m5; m6 - масса теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах, потребленная (отпущенная) теплосистемой 3 с АТП объекта 4, также имеет двойное значение: потребленная теплосистемой 3, т, - показания параметров снимаются с третьего канала тепловычислителя 5 и заносятся в журнал 1, графы 13-14, Фиг.2; отпущенная на систему горячего водоснабжения внутри объекта, т; h5; h6 - энтальпия(температура) теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах теплосистемы 3, °C, - показания параметров снимаются с третьего канала тепловычислителя 5 и заносятся в журнал 1, графы 15-16, Фиг.2;