ПОВЫШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗАЩИТ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ ДО 1 КВ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ И ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ

https://doi.org/10.21122/1029-7448-2021-64-5-393-407 УДК 620.9

Повышение чувствительности защит в электрических сетях до 1 кВ путем применения микропроцессорных и полупроводниковых расцепителей

А. Ю. Капустинский1' 2), С. В. Константинова1*

^Белорусский национальный технический университет

© Белорусский национальный технический университет, 2021 Ве1аг^ап National Technical University, 2021

Реферат. В статье рассматривается вопрос эффективности функционирования электрических сетей до 1 кВ, а именно возможность повышения чувствительности защит в сетях до 1 кВ, что способствует снижению токов срабатывания защиты и соответственно уменьшению сечения кабельно-проводниковой продукции. Показана актуальность данной проблемы и определены задачи исследования. Большое внимание уделено понятию селективности, в том числе полной и частичной. Достаточно глубоко проработан вопрос о том, какие защитные аппараты можно считать селективными. Представлен пример определения селективных выключателей в результате лабораторных исследований, проводимых производителем оборудования. Систематизированы и подробно описаны негативные явления, имеющие место при обеспечении селективности защит в сетях до 1 кВ. На основе сравнительного анализа параметров автоматических выключателей с расцепителями различных типов предложено решение данной проблемы путем использования автоматических выключателей с микропроцессорными и полупроводниковыми расцепителями. Выполнена оценка эффективности применения микропроцессорных расцепителей в зависимости от номинального тока автоматического выключателя. Рассмотрены и указаны дополнительные преимущества микропроцессорных автоматических выключателей, а также обозначены их недостатки. Перечислены основные ожидаемые положительные эффекты от применения автоматических выключателей с микропроцессорными расцепителями с учетом того, что данный тип выключателей рассматривается как комплекс заменяемых ими устройств. В то же время отмечено, что для выполнения поставленной задачи нет необходимости устанавливать комплексные решения на базе расцепителя с применением микроконтроллера, а достаточно простейшего устройства, работа которого основана на данном принципе.

Ключевые слова: автоматический выключатель, предохранитель, отключение, карта селективности, времятоковая характеристика, обратнозависимая характеристика, чувствительность, защита от перегрузки, защита от коротких замыканий, расцепитель, плавкая вставка, микропроцессорный расцепитель, выбор оборудования, энергетическая селективность

Для цитирования: Капустинский, А. Ю. Повышение чувствительности защит в электрических сетях до 1 кВ путем применения микропроцессорных и полупроводниковых расцепи-телей / А. Ю. Капустинский, С. В. Константинова // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2021. Т. 64, № 5. С. 393-407. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2021-64-5-393-407

Адрес для переписки Address for correspondence

Константинова Светлана Валерьевна Kanstantsinava Sviatlana V.

Белорусский национальный технический университет Belarusian National Technical University

просп. Независимости, 65/2, 65/2, Nezavisimosty Ave.,

220013, г. Минск, Республика Беларусь 220013, Minsk, Republic of Belarus

Тел.: +375 17 292-65-52 Те!.: +375 17 292-65-52

svkon2000@gmail.com

svkon2000@gmail.com

Increasing the Sensitivity of Protections

in Electrical Networks up to 1 kV by Using

Microprocessor and Semiconductor Release Tripping Devices

A. Yu. Kapustsinski1, 2), S. V. Kanstantsinava4

'-Belarusian National Technical University

Abstracts. The paper deals with the problem of increasing the efficiency of the functioning of electric networks up to 1 kV, namely, the possibility of increasing the sensitivity of protections in networks up to 1 kV, which helps to reduce the protection response currents and, accordingly, reduce the cross-section of cable and wire products. The topicality of this problem is shown and the research tasks are defined. Much attention is paid to the concept of selectivity; attention is also paid to the concepts of full and partial selectivity. "Which protective devices can be considered selective?" is a question that is considered and worked out in sufficient depth in the paper. The negative phenomena that occur when ensuring the selectivity of protections in networks up to 1 kV are systematized and described in detail. Based on a comparative analysis of the parameters of circuit breakers with release tripping devices of various types, a solution to this problem is proposed by using circuit breakers with microprocessor and semiconductor release tripping devices. Additional advantages of microprocessor-based circuit breakers are considered and indicated, as well as their disadvantages are indicated, too. The main expected positive effects from the use of circuit breakers with microprocessor release tripping devices are listed, taking into account the fact that this type of circuit breakers is considered as a complex of devices replaced by it. The article can be recommended to employees of electric power specialties working with networks up to 1 kV.

Keywords: circuit breaker, fuse, disconnection, selectivity chart, current-time characteristics, reverse-dependent characteristic, sensitivity, overload protection, short-circuit protection, release tripping device, plug fuse, microprocessor release tripping device, equipment selection, energy selectivity

For citation: Kapustsinski A. Yu., Kanstantsinava S. V.

Введение

При построении схем электроснабжения напряжением до 1 кВ в случае невозможности организации групповых щитов с большим числом подключений расчетная нагрузка небольшой группы потребителей может оказаться равной или меньше номинального тока потребителя наиболее мощного присоединения. Основным критерием выбора вводного автоматического выключателя является селективность, несоблюдение которой способно привести к отключению всех потребителей данной группы при перегрузке или коротком замыкании на отходящей линии. Селективными должны быть вводной аппарат защиты и аппарат защиты, установленный в начале питающей линии. В свою очередь, аппарат защиты в начале питающей линии должен быть селективен с вводным аппаратом защиты данного рас-предустройства и т. д.

Поскольку в сетях до 1 кВ селективность аппаратов защиты с обратно-зависимой времятоковой характеристикой обеспечивается увеличением тока срабатывания, последний может оказаться настолько завышен, что осуществить защиту сети от коротких замыканий согласно действующим техническим нормативным правовым актам не представится возможным, ввиду того что коэффициент чувствительности окажется меньше регламентированного значения.

Основная часть

Селективным считается защитный аппарат, ток срабатывания которого на один-два порядка из стандартного ряда больше, чем у нижестоящего, если физический принцип анализа тока в последовательной цепи защитного аппарата основан на преобразовании электрической энергии в тепловую (предохранитель или автоматический выключатель с тепловым расце-пителем). Неточность формулировки (один-два порядка) обусловлена тем, что значения, последовательно стоящие в стандартном ряду номинальных токов расцепителя выключателей или в стандартном ряду номинальных токов плавкой вставки предохранителей, а также разброс значений тока срабатывания и времятоковые характеристики аппаратов защиты отличаются у различных производителей, так как не все выпускаемые защитные аппараты рассчитаны на промежуточное значение, допустимое согласно стандартному ряду, определенному ГОСТ 9098-93 [1].

Точную информацию о том, являются ли защитные аппараты селективными, можно получить только от производителя оборудования ввиду большого количества влияющих на данный параметр факторов. Условная схема электроснабжения с селективными, согласно данным производителя, автоматическими выключателями приведена на рис. 1. Информация об обеспечении селективности представлена в табличной форме на рис. 2.

Автоматические выключатели зачастую работают в системах электроснабжения вместе с предохранителями в качестве как выше-, так и нижестоящих аппаратов защиты. Следовательно, возникает необходимость координации защит между собой при данных вариантах конфигурации сети.

Рис. 1. Условная схема электроснабжения, обладающая селективностью

Fig. 1. A conditional power supply scheme with selectivity

Для этой цели производителем оборудования составляются таблицы селективности, аналогичные приведенной на рис. 2.

Вышестоящий аппарат IC60N/H/L Кривая С

In (А) [Ï |2 [3 6 10 I 13 116 Iг" Ш liL. 40 50 -рг

Нижестоящий аппарат

Предельный ток iCSÛW'Hi'L

KJ.1D JH В

1R1P+N 2Р (380-415 В) двухфазная сеть 3R3P+N 4P

селективности

0.5 В 60 т Т Т Т Т Т т Т Т Т Т Т

1 16 24 32 70 <00 210 370 590 1100 2400 7000 Т Т

1 24 32 48 140 160 220 310 460 780 1200 2000 2000

3 5 48 120 104 190 260 160 580 820 1400 1400

4 14 90 104 130 240 300 430 590 1000 1100

б 00 104 130 160 200 380 480 770 850

10 104 130 160 200 280 320 680 500

13 160 200 280 320 600 500

16 200 260 320 600 500

20 280 320 400 500

26 320 400 500

32 400 500

40 500

50

Предельный ток селективности (А) iCSÛNi'Hi'L

Кривая G

Предельный ток селективности (А) iCSÛNi'Hi'L Kj.iD jH D

0.5 В 50 Т Т Т Т T T T T T T T T

1 16 24 32 70 ISO 210 370 590 1100 2400 7900 T T

2 24 32 48 120 160 220 310 460 780 1200 2000 2000

3 16 00 104 190 260 360 480 820 1400 1400

4 14 00 104 130 160 300 430 590 1000 1100

6 so 104 130 160 200 380 480 770 850

10 130 160 200 260 320 680 500

13 55 200 260 320 600 500

16 71 260 320 400 500

20 260 320 400 500

26 127 400 500

32 168 500

40 500

50

0.5 50 T T T T T T T T T T T T

1 24 32 70 100 210 370 590 1100 2400 7900 T T

2 25 48 120 160 220 310 460 680 1200 2000 2000

3 15 80 104 130 240 360 480 710 1400 1400

4 20 100 130 160 300 430 590 1000 910

6 130 160 200 260 480 770 760

10 73 200 260 320 600 500

13 79 260 320 600 500

16 71 194 320 400 500

20 135 400 500

26 174 500

32 277

40

Рис. 2. Таблица селективности автоматических выключателей Schneider Electric Acti9 iC60, предоставляемая производителем [2]: Т - абсолютная селективность; пустая ячейка - селективность отсутствует; заполненная цифрой ячейка - предельный ток селективности

Fig. 2. The selectivity table of Schneider Electric Acti9 iC60 circuit breakers provided by the manufacturer [2]: T - total selectivity; empty cell - no selectivity; the cell filled with number - the limit current of selectivity

Селективность аппаратов защиты определяется производителем опытно-аналитическим путем на основе анализа критериев селективности в критических точках защитных характеристик

с использованием результатов конструкторских расчетов и данных, полученных в ходе испытаний. Защитные характеристики с отмеченными критическими точками представлены на рис. 3.

Рис. 3. Исследуемые времятоковые характеристики предохранителя и выключателя с указанием критических точек [3]

Fig. 3. Time-current characteristics of the fuse and breaker with indication of critical points being under study

Таблицы селективности составляются по значению теплового импульса, выделяющегося в автоматическом выключателе, характеризующего значение энергии в тепловом расцепителе. Согласно уравнению теплового баланса, электрическая энергия в электрическом аппарате частично расходуется на его нагрев (нагрев плавкой вставки предохранителя или теплового расцепителя автоматического выключателя, что приводит к отключению) и частично уходит в окружающую среду. Теплообмен аппарата с окружающей средой зависит от разности температур, параметров изделия и времени протекания сверхтока. Последнее позволяет пренебречь теплообменом с окружающей средой при быстром отключении. Селективность защитных аппаратов при протекании токов, значительно превышающих номинальный ток теплового расцепителя, обеспечивается при условии, что энергия, выделяемая в процессе протекания тока короткого замыкания, должна приводить к отключению нижестоящего аппарата защиты, а энергия, выделяемая за время срабатывания нижестоящего аппарата защиты и гашения электрической дуги в вышестоящем аппарате, не должна приводить к отключению вышестоящего аппарата защиты. Данный метод называется энергетической селективностью. Графическое представление условия обеспечения энергетической селективности приведено на рис. 4.

Рис. 4. График обеспечения энергетической селективности [4] Fig. 4. Power supply selectivity provision diagram [4]

В некоторых случаях производитель предоставляет графики энергетической селективности для определения селективных аппаратов защиты, однако в большинстве случаев анализ полученных опытным путем данных о величине теплового импульса, необходимого для отключения оборудования, выполняется непосредственно производителем.

Подтверждение селективности двух аппаратов защиты различных производителей невозможно получить от завода-изготовителя, так как он не несет ответственности за оборудование конкурентов. Также это привело бы к значительному увеличению числа необходимых опытов, объема справочного материала и усложнению выбора оборудования.

Определение границ селективности усложняется при малых значениях тока короткого замыкания и протекании тока перегрузки. Это связано со значительным влиянием теплообмена с окружающей средой во время срабатывания автоматического выключателя. Следовательно, определение границ селективности по величине интеграла Джоуля не так эффективно ввиду различия параметров выше- и нижестоящего аппаратов защиты, ха-растеризующих теплообмен с окружающей средой.

В большинстве случаев принято считать селективными два защитных аппарата, принцип работы которых основан на преобразовании электрической энергии в тепловую, если ток срабатывания вышестоящего аппарата в 1,6 раза больше, чем нижестоящего. Число 1,6 является типовым множителем для получения стандартного ряда токов и мощностей оборудования. Эта зависимость подтверждается опытными данными (рис. 1) и указана в [5, п. 3.1.11]. Для автоматических выключателей и предохранителей данная зависимость может быть записана в виде:

расц.в

— > 16'

— 5 ?

расц.н

> 1,6,

где 1расц.в, /расц.н - номинальный ток теплового расцепителя выше- и нижестоящего автоматических выключателей соответственно, А; /дл.в, /пл.н - то же плавкой вставки выше- и нижестоящего предохранителей, А.

I

пл.в

I

пл.н

Однако добиться абсолютной селективности автоматических выключателей с тепловыми расцепителями или предохранителей невозможно в силу физических аспектов работы данных аппаратов. Большой разброс времени срабатывания при одном и том же токе срабатывания (рис. 5) приводит к тому, что даже автоматические выключатели, обладающие селективностью согласно (1), (2) и таблице селективности производителя (рис. 2), не являются абсолютно селективными по карте селективности (рис. 6).

!ОеЗ

t, c

TOOO

ш

VF::

I, A ::: 1

Рис. 5. Времятоковая характеристика трехполюсного автоматического выключателя с тепловым расцепителем Schneider Electric iC60N C40

Fig. 5. Time-current characteristics of the Schneider Electric iC60N C40 three-pole circuit breaker with thermal release tripping device

Особенности построения схем электроснабжения до 1 кВ позволяют предположить, что ложное срабатывание вышестоящего защитного аппарата с большим током срабатывания невозможно, если оборудование находится в пределах одного распределительного устройства, т. е. в идентичных условиях окружающей среды, так как нивелируется один из параметров, характеризующих размах значений. Однако для аппарата защиты, установленного в начале линии электропередачи, питающей группу потребителей, параметры окружающей среды могут значительно отличаться от параметров окружающей среды вводного защитного аппарата данной группы потребителей. На стадии проектирования определить это зачастую не представляется возможным, что приводит к необходимости замены оборудования при опытной эксплуатации и, как следствие, дополнительным затратам.

Рис. 6. Карта селективности трехполюсных автоматических выключателей с тепловыми расцепителями Schneider Electric iC60N C40

Fig. 6. The Schneider Electric iC60N C40 (blue area) and С63 (red area) three-pole circuit breakers with thermal release tripping devices selectivity chart

Помимо этого, очевидна тенденция значительного увеличения и искусственного завышения номинальных токов применяемых аппаратов защиты в цепочке от потребителя к все более крупным распределительным устройствам ввиду условия селективности. Особенно ярко такая тенденция прослеживается при необходимости достижения абсолютной селективности. В данном случае, помимо повышения стоимости оборудования, при переходе к большему типоразмеру автоматического выключателя чувствительность защит значительно снижается.

Согласно [5, п. 1.7.79], в электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью возникающий ток короткого замыкания должен превышать ток плавкого элемента ближайшего предохранителя либо номинальный ток нерегулируемого расцепителя или уставку тока регулируемого расцепите-ля автоматического выключателя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику, не менее чем в три раза.

Увеличение тока срабатывания защитного аппарата может привести к несрабатыванию или затянутому срабатыванию при коротком замыкании в сети, значительно электрически удаленной от источника питания. Это, в свою очередь, требует применения более сложных и дорогостоящих защит для обеспечения необходимых чувствительности и быстродействия (например, защит нулевой последовательности для защиты от токов однофазных коротких замыканий). Вместе с тем, согласно [6], время срабаты-

вания автоматического выключателя при коротком замыкании не должно превышать 0,4 с для сети с номинальным фазным напряжением 230 В.

При частичной селективности автоматических выключателей с тепловыми расцепителями или предохранителей значительно сложнее выполнить требование защиты проводника от перегрузки, особенно при необходимости установки аппарата защиты на большие токи (в несколько сотен ампер). Происходит это ввиду следующей особенности.

Условия выбора теплового расцепителя автоматического выключателя и плавкой вставки предохранителя принимают вид выражений [5, 7]:

I > I •

ном.р — р' V /

I > I •

ном.пл — р' V /

I > ^,

ном.пл ' V /

а

где !ном.р, Ломпл - номинальный ток теплового расцепителя автоматического выключателя и плавкой вставки предохранителя, А; ^ик - расчетный и пиковый ток, А; а - коэффициент, учитывающий условия пуска.

В свою очередь, условие выбора проводника по допустимому нагреву в длительном режиме [5, 7]

^ > Кг,

Кп

где ^ - длительно допустимый ток проводника при номинальных условиях, А; Кп - коэффициент, учитывающий условия прокладки.

При выборе оборудования по условиям (3)-(5) инженерная задача состоит в определении наиболее дешевого решения, т. е. кабеля с минимальным допустимым сечением и защитных аппаратов с минимальными токами срабатывания защиты. В случае необходимости защиты сети от перегрузки возникают дополнительные условия выбора оборудования [5, 7]:

^ < 0,80;

I

дл

1 ном-пл < 0,80. (8) I

дл

Как следует из (7) и (8), завышение тока срабатывания защиты (номинального тока теплового расцепителя автоматического выключателя или номинального тока плавкой вставки предохранителя) приводит к последующему завышению сечения кабельно-проводниковой продукции. При увеличении тока срабатывания защиты в 1,6 раза (выражения (1), (2)) и рас-

четном токе в несколько сотен ампер может произоити завышение сечения кабельно-проводниковой продукции в несколько раз, вплоть до применения нескольких проводников на каждую фазу согласно условию защиты от перегрузки.

Указанный негативный эффект менее выражен в случае применения автоматических выключателей с расцепителями на базе микроконтроллеров или полупроводников. Ввиду иных физических процессов, на которых основано действие расцепителя максимального тока с обратнозависимой характеристикой данного типа выключателей, для микропроцессорных и полупроводниковых расцепителей характерен гораздо меньший разброс значений тока и времени срабатывания, что в свою очередь приводит к меньшему завышению тока срабатывания защиты при обеспечении полной селективности между автоматическими выключателями.

Времятоковые характеристики автоматических выключателей с полупроводниковыми расцепителями, обладающих абсолютной селективностью, представлены на рис. 7.

1 Ое.3 t, С 1000

ЮеЗ I, A 10е4

Рис. 7. Карта селективности двух трехполюсных автоматических выключателей Schneider Electric Compact NSX100B с микропроцессорными расцепителями Micrologic 2.2: синяя и красная области - нижестоящий и вышестоящий выключатели соответственно

Fig. 7. The two Schneider Electric Compact NSX100B three-pole circuit breakers with microprocessor release tripping devices Micrologic 2.2 selectivity chart: blue and red areas are for a downstream and an upstream breaker, respectively

При выборе регулируемого микропроцессорного или полупроводникового расцепителя, помимо выполнения условия (3), необходимо определить уставку данного расцепителя:

I > I

уст.р — р'

где /уст.р - ток уставки микропроцессорного или полупроводникового регулируемого расцепителя автоматического выключателя, А.

Уставки расцепителей автоматических выключателей, изображенных на рис. 7, приведены на рис. 8 (уставка отсечки (М) принята максимальной для подробного отображения обратнозависимой части времятоковой характеристики) .

1г

в в

3d

tad

[400 ]

[оД2 ]

Ii

NSX100B Micrologic 2-2 -100 А Q

lr (А) 1» ]

tr(c] L« j

Isd (А) Of™ ]

tsd (с) [0„02 ]

Ii

Рис. 8. Уставки расцепителей автоматических выключателей из рис. 7 Fig. 8. Circuit breaker release tripping devices settings, supplement to Fig. 7

Проведем сравнительный анализ рис. 6 и 7. Селективность выключателей с микропроцессорными расцепителями абсолютна при том же значении номинального тока расцепителя, что и у теплового расцепителя (100 А), т. е. нет необходимости в изменении типоразмера вышестоящего автоматического выключателя. При этом ток срабатывания защиты вышестоящего аппарата защиты меньше при применении микропроцессорных расцепителей в сравнении с тепловыми расцепителями: завышение тока срабатывания защиты не происходит, негативные последствия данного технического решения отсутствуют.

В рассмотренном примере токи срабатывания селективных защит отличаются в 50/40 = 1,25 раза. Однако положительный эффект значительно усиливается при применении защитных устройств на большие токи [8-11] (рис. 9, 10). На рис. 10 уставка отсечки (Isd) принята максимальной для подробного отображения обратнозависимой части времятоковой характеристики. Согласно рис. 9, 10, токи срабатывания расцепителей автоматических выключателей отличаются в 630/536 = 1,17 раза. Данная тенденция сохраняется и при дальнейшем увеличении значения уставки расцепителя нижестоящего автоматического выключателя.

Помимо описанного выше эффекта, автоматические выключатели с полупроводниковыми расцепителями обладают следующими преимуществами:

• наличием нескольких ступеней срабатывания защиты (до четырех), которые могут быть как обратнозависимыми, так и дискретными;

• возможностью реализации защиты от однофазных коротких замыканий на корпус или на землю как одной из ступеней защиты для повышения чувствительности к минимальному току короткого замыкания;

• возможностью регулирования параметров срабатывания различных ступеней защиты выключателя (ток и время различных ступеней);

• возможностью реализации логических защит, логической селективности;

• наличием функции измерения электрических параметров (ток, напряжение, мощность, энергия, качество электрической энергии);

• возможностью передачи информации об электрических параметрах участка сети по цифровому каналу в систему диспетчеризации и сбора данных;

• наличием функции диагностики событий.

1 ОеЗ

и С

1000

100 10

0,1 0,01

0,1 1 iO 100 1000 ЮеЗ I, A 10е4

Рис. 9. Карта селективности двух трехполюсных автоматических выключателей Schneider Electric Compact NS630bH с микропроцессорными расцепителями Micrologic 2.0: синяя и красная области - нижестоящий и вышестоящий выключатели соответственно

Fig. 9. The two Schneider Electric Compact NSX630bH three-pole circuit breakers with microprocessor release tripping devices Micrologic 2.0 selectivity chart: blue and red areas are for a downstream and an upstream breaker, respectively

NS630bd Micrologic ZD - 630 A Ql NS630bH Micrologic ZQ- «30 А В

lr

trie) -0

ted (A) -0

tsd

Рис. 10. Уставки расцепителей автоматических выключателей из рис. 9 Fig. 10. Скотй breaker release tripping devices settings, supplement to Fig. 9

Время срабатывания автоматического выключателя с полупроводниковыми или микропроцессорными расцепителями не зависит от температуры окружающей среды, что способствует более быстрому срабатыванию выключателя при включении на короткое замыкание (срабатывание из «холодного» состояния) [12]. Несмотря на множество достоинств данных устройств, их применение ограничивается высокой стоимостью и такими недостатками, как хрупкость и подверженность воздействию электромагнитных полей.

Стоит отметить, что для улучшения условий селективности путем применения расцепителя на базе микроконтроллера нет необходимости устанавливать дорогие решения с возможностью измерения параметров качества электроэнергии и передачи информации по цифровому каналу, а достаточно применения простейшего устройства, базирующегося на данном принципе.

ВЫВОДЫ

1. Требование селективности является одним из наиболее важных при построении схем электроснабжения. Селективность позволяет производить отключение только поврежденного участка электроустановки, сохраняя в работе большое количество параллельных цепей.

2. Применение автоматических выключателей с полупроводниковыми и микропроцессорными расцепителями для обеспечения селективности дает возможность увеличить чувствительность защит в сети до 1 кВ.

3. Рациональное использование автоматических выключателей с полупроводниковыми и микропроцессорными расцепителями способствует снижению стоимости распределительного устройства даже при условии большей стоимости единицы оборудования за счет экономии на типоразмере аппарата защиты и сечении кабельно-проводниковой продукции при необходимости защиты сети от перегрузок.

4. Координация автоматических выключателей с устройством защиты 6-10 кВ значительно упрощается, а чувствительность к коротким замыканиям увеличивается.

5. Измерительный орган микропроцессорного расцепителя автоматического выключателя в зависимости от конфигурации может определять значения тока, напряжения, мощности, потребленной электроэнергии и качество напряжения и быть подключен по цифровому каналу в систему диспетчеризации и сбора данных (SCADA) электроэнергетических процессов предприятия или автоматизированную систему технического учета электроэнергии. Эти преимущества в настоящее время наиболее часто применяются при защите генераторов собственных нужд мини-энергокомплексов [13], а также могут использоваться для создания сетей SMART GRID напряжением до 1 кВ [14]. В таких условиях данный тип расцепите-ля является комплексным решением, позволяющим сэкономить, избегая установки излишнего, дублирующего оборудования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Выключатели автоматические низковольтные. Общие технические условия: ГОСТ 9098-93. Минск: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации: АО «ЭНАС», 1993. 20 с.

2. Acti 9. Эффективность, достойная Вас / Schneider Electric. 2019. 480 с.

3. Дополнительная техническая информация. Низкое напряжение / Schneider Electric, 2016. 260 с.

4. Низковольтное оборудование. Выключатели нагрузки до 4000 А [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://library.e.abb.com/public/7d10d20cd44acd254825794b0039535d/9CN D00000000346-4-5.pdf. Дата доступа: 03.06.2021.

5. Правила устройства электроустановок / 6-е изд., перераб. и доп., с изм. М.: Энергоатом-издат, 1986. 648 с.

6. Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии электропередачи воздушные и то-копроводы, устройства распределительные и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний: ТКП 339-2011 (02230). Минск: Филиал «Информационно-издательский центр» ОАО «Экономэнерго», 2011. 593 с.

7. Радкевич, В. Н. Электроснабжение промышленных предприятий / В. Н. Радкевич, В. Б. Козловская, И. В. Колосова. Минск: ИВЦ Минфина, 2017. 589 с.

8. Техническая коллекция Schneider Electric. Выпуск № 4. Координация защит низкого напряжения. Руководство № 5 / Schneider Electric, 2006. 49 с.

9. Аппаратура распределения и управления низковольтная. Ч. 2. Автоматические выключатели: ГОСТ IEC 60947-2-2014. Введ. 01.10.2016. Минск: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2016. 179 с.

10. Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Ч. 1. Автоматические выключатели для переменного тока: ГОСТ IEC 60898-1-2020. Минск: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2020. 124 с.

11. Выключатели автоматические для защиты от сверхтоков электроустановок бытового и аналогичного назначения. Ч. 2. Выключатели автоматические для переменного и постоянного тока: ГОСТ IEC 60898-2-2011. Минск: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2011. 16 с.

12. Кудрин, Б. И. Электроснабжение промышленных предприятий / Б. И. Кудрин, В. В. Про-копчик. Минск: Выш. шк., 1988. 357 с.

13. Константинова, С. B. Расчет емкости для работы мини-энергокомплекса на основе асинхронного генератора в автономном режиме / С. B. Константинова, А. Ю. Капустинский, Т. М. Ярошевич // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2021. Т. 64, № 1. С. 40-50. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2021-64-1-40-50.

14. Фурсанов, М. И. Схемно-конструктивные решения и информационное обеспечение городских электрических сетей в условиях SMART GRID / М. И. Фурсанов // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2017. Т. 60, № 5. С. 393-406. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2017-60-5-393-406.

Поступила 30.06.2021 Подписана в печать 20.08.2021 Опубликована онлайн 30.09.2021

REFERENCES

1. State Standard 9098-93. Low-Voltage Automatic Switches. General Specifications. Minsk, Interstate Council for Standardization, Metrology and Certification: JSC "Electric Low-Voltage Devices and Systems", 1993. 20 (in Russian).

2. Schneider Electric (2019) Acti 9. Efficiency Worthy of You [Electronic Resource], Available at: https://shop.idelectro.ru/upload/docs/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D 0%BE%D0%B3%20Acti9%202019.pdf (in Russian).

3. Schneider Electric (2016) Additional Technical Information. Low Voltage [Electronic Resource]. Available at: https://p-te.ru/wp-content/uploads/2017/07/schneider-electric/katalog_ tablicy_selektivnosti_koordinacii.pdf (in Russian).

4. Low-Voltage Equipment. Load Switches up to 4000 A [Electronic Resource]. Available at: https://library.e.abb.com/public/7d10d20cd44acd254825794b0039535d/9CND000000003 46-4-5.pdf (in Russian).

5. Rules for the Device of Electrical Installations. The Sixth Edition, Revised and Supplemented, with Changes. Moscow, Energoatomizdat Publ., 1986. 648 (in Russian).

6. TCP 339-2011 (02230). Electrical Installations with a Voltage of up to 750 kV. Overhead Power Transmission Lines and Current Pipelines, Distribution and Transformer Substations, Electric Power and Battery Installations, Electrical Installations of Residential and Public Buildings. Rules of Arrangement and Protective Measures of Electrical Safety. Electricity Accounting. Standards of Acceptance Tests. Minsk, The Branch "Information and Publishing Center" of the "Economenergo"JSC, 2011. 593 (in Russian).

7. Radkevich V. N., Kozlovskaya V. B., Kolosova I. V. (2017) Power Supply of Industrial Enterprises. Minsk, ICC of the Ministry of Finance. 589 (in Russian).

8. Schneider Electric (2006) Schneider Electric Technical Collection. Iss. 4. Coordination of Low Voltage Protections. Manual 5 [Electronic Resource]. Available at: https://www.electrocentr. com.ua/files/documentation/SE/TechLibrary/Vipusk4-Koordinacia_zashit.pdf (in Russian).

9. State Standard IEC 60947-2-2014. Low-Voltage Distribution and Control Equipment. Part 2. Circuit Breakers. Minsk, Interstate Council for Standardization, Metrology and Certification, 2016. 179 (in Russian).

10. State Standard IEC 60898-1-2020. Electrical Accessories. Circuit-Breakers for Overcurrent Protection for Household and Similar Installations. Part 1. Circuit-Breakers for A.C. Operation. Minsk, Interstate Council for Standardization, Metrology and Certification, 2020. 124 (in Russian).

11. State Standard IEC 60898-2-2011. Circuit-Breakers for Overcurrent Protection for Household and Similar Installations. Part 2. Circuit-Breakers for A.C. and D.C. Operation. Minsk, Interstate Council for Standardization, Metrology and Certification, 2011. 16 (in Russian).

12. Kudrin B. I., Prokopchik V. V. (1988) Power Supply of Industrial Enterprises. Minsk, Vysheishaya Shkola Publ. 357 (in Russian).

13. Konstantinova S. V., Kapustinskii A. Yu., Yaroshevich T. M. (2021) Calculation of the Capacity for the Operation of a Mini-Energy Complex Based on an Independently Operating Asynchronous Generator. Energetika. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii i Energeticheskikh Ob'edinenii SNG = Energetika. Proceedings of CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Associations, 64 (1), 40-50. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2021-64-1-40-50 (in Russian).

14. Fursanov M. I. (2017) Circuit-Design Solutions and Information Support of City Electric Networks in the Conditions of the SMART GRID. Energetika. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii i Energeticheskikh Ob'edinenii SNG = Energetika. Proceedings of CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Associations, 60 (5), 393-406. https://doi.org/10. 21122/1029-7448-2017-60-5-393-406 (in Russian).

Received: 30 June 2021

Accepted: 20 August 2021

Published online: 30 September 2021