ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ КОНДЕНСАТОР ABC GI С ЖАЛЮЗИ

Полезная модель относится к оборудованию, используемому в энергетике.
Известны воздушные конденсаторы (В.А.Федоров, О.О.Мильман, и др. Новое направление в создании высокоэффективных конденсаторов паротурбинных установок. - М.: Вестник МЭИ, 2010, №3, с.37-43), включающие в себя коллектор подвода пара, теплообменные аппараты, вентилятор, металлоконструкции основания воздушного конденсатора, обечайку.
Их недостатками является то, что при наличии ветра в воздушном конденсаторе может повышаться давление насыщения конденсирующегося пара и уменьшается мощность паровой турбины.
Наиболее близким по конструкции является воздушный конденсатор (О.О.Мильман, В.А.Федоров Воздушно-конденсационные установки М.: МЭИ, 2002, с.59), включающий в себя коллектор подвода пара, теплообменные аппараты, вентилятор, металлоконструкции основания воздушного конденсатора, а также шторы с устройством для их перемещения по высоте с целью обеспечить рециркуляцию воздуха.
Его недостатком является то, что шторы опускаются по всему периметру воздушного конденсатора. Их опускание может приводить только к повышению температуры охлаждающего воздуха и повышению давления насыщения в конденсаторе.
Преодоление этих недостатков возможно, если установленные жалюзи с четырех сторон металлоконструкций основания воздушного конденсатора будут иметь независимые устройства для их открытия (закрытия).
Воздушный конденсатор состоит из коллектора подвода пара 1, теплообменных аппаратов 2, 3, вентилятора 4, элементов обечайки 5, металлоконструкций основания воздушного конденсатора 6, жалюзи 7, 8, 9, 10 с независимыми устройствами для их открытия (закрытия).
Воздушный конденсатор работает следующим образом. Пар поступает по коллектору 1 к теплообменным аппаратам 2, 3 и конденсируется внутри его труб. Тепло конденсации отводится охлаждающим воздухом, который в теплообменные аппараты поступает снизу обечайки и выходит через ее верхнее отверстие вертикально вверх. Для увеличения расхода воздуха над (или под) теплообменными аппаратами может быть установлен вентилятор 4. Вокруг теплообменных аппаратов установлена обечайка 5, внутри которой протекает воздух. При наличии сильного ветра энергоэффективность воздушного конденсатора может снижаться из-за уменьшения статического давления в нижней части обечайки. Происходит также уменьшение расхода воздуха через теплообменные аппараты. Для увеличения статического давления на входе в обечайку и, соответственно, расхода воздуха через теплообменные аппараты используются жалюзи 7, 8, 9, 10 с независимыми устройствами для их закрытия (открытия), установленными вокруг металлоконструкции четырехстороннего основания воздушного конденсатора. Опускание жалюзи с трех из четырех сторон создает препятствие для прохода воздуха под обечайкой и условия для восстановления скоростного напора ветра и росту статического давления, что приводит к увеличению расхода воздуха через теплообменные аппараты. Увеличение расхода воздуха через теплообменные аппараты позволит повысить интенсивность теплообмена со стороны воздуха, уменьшить давление насыщения в конденсаторе и увеличить мощность паровой турбины, либо уменьшить число оборотов вентилятора и потребляемую им электрическую мощность.
Предлагаемое решение позволит использовать энергию ветра и повысить энергетическую эффективность воздушного конденсатора.