БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ

Полезная модель относится к области теплоэнергетики, а именно к конструкции здания транспортабельной блочно-модульной котельной заводской готовности, и предназначена для теплоснабжения объектов производственного, жилищного и социального назначения.
В настоящее время известно множество различных конструкций котельных.
Из предшествующего уровня техники известен состав блочно-модульной котельной: тепломеханическое оборудование, оборудование автоматики безопасности, регулирования и КИП, оборудование электрики и освещения, оборудование газоснабжения котельной, оборудование вентиляции и отопления, оборудование водопровода и канализации, узлы учета. Все это собирается укрупненными блоками в заводских условиях, а в качестве корпусов блоков котельной используются каркасные конструкции из сэндвич панелей, которые представляют металлическую конструкцию из двух стальных листов толщиной 0,5-0,7 мм, скрывающих между собой слой утеплителя 50-250 мм, в качестве которого, как правило, используется пенополистирол или минераловатный наполнитель. Гарантийный срок службы корпусов из сэндвич-панелей до 5 лет. Степень устойчивости к точечным нагрузкам (вандалозащищенность) низкая из-за использования в наружном покрытии металла толщиной до 0,7 мм.
Известна транспортабельная блочно-модульная котельная установка, сущностью которой является привязка габаритов контейнеров, в виде которых выполнены элементы транспортабельной блочно-модульной котельной к габаритам платформ транспортных средств, предназначенных для их доставки потребителю (RU 63029, 10.05.2007).
Известна компактная, модульная, автоматическая отапливаемая углем котельная установка, которая может быть демонтирована и транспортирована. Котельная установка охарактеризована в том, что котел, блок добычи и подачи для котла, структура защиты и вытяжная труба находится в форме компактных модульных элементов, которые могут быть демонтированы, транспортированы и установлены на инфраструктуре железобетона (FR 2590653, 29.05.1987).
Наиболее близким аналогом заявленной полезной модели является блочно-модульная котельная. Металлический каркас здания ограждается сэндвич-панелями заводской или послойной сборки, толщина которых варьируется от 50 до 150 мм, в зависимости от климатических условий региона в котором будет эксплуатироваться модульная котельная. Каждый блок-модуль котельной оснащен основным и вспомогательным теплоэнергетическим и иным оборудованием, необходимым для обеспечения автоматизированного процесса теплоснабжения потребителей. Отвод дымовых газов осуществляется через теплоизолированные газоходы в дымовые трубы, входящие, как правило, в комплект поставки котельной (информация с сайта http://www.varingcom.ru/kotelnie/modulnie-kotelnie/).
Недостатками известных блочно-модульных котельных являются небольшой срок службы из-за использования тонкостенных металлических модулей.
Задача, на решение которой направлена предложенная полезная модель, заключается в создании блок-бокса блочно-модульной котельной, который исключал бы указанные выше недостатки.
Технический результат, достигаемый при реализации данной полезной модели, заключается в повышении устойчивости к точечным нагрузкам (вандалозащищенности) и срока службы блок-боксов (корпусов) блочно-модульных котельных.
Указанный технический результат достигается в блок-боксе блочно-модульной котельной, корпус которого выполнен из железобетона.
Блок-бокс выполнен с возможностью установки внутри него оборудования, выбранного из котлового оборудования, насосов с двухкратным резервированием, теплообменников, мембранных расширительных баков для поддержания стабильного давления в тепловых контурах, комплекта оборудования водоподготовки, гидравлического разделителя для исключения паразитных течений в тепловых контурах, отопления и вентиляции, контрольно измерительных приборов, электрооборудования.
Сущность полезной модели поясняется чертежами, где на фиг.1 изображен фасад блочно-модульной котельной из двух блок-боксов (модулей); на фиг.2 - компоновка оборудования блочно-модульной котельной.
Блочно-модульная котельная может состоять из одного, двух и более блок-боксов (железобетонных модулей).
Количество и типы блок-боксов варьируется/рассчитываются в зависимости от требуемой мощности и функций котельной (открытый, закрытый контур ОК, ГВС, категории котельной по потребителям, применяемого топлива, необходимости дополнительного оборудования). Каждый блок-бокс (модуль и плиты перекрытия) изготавливаются из железобетонных изделий, а также блок-бокс может быть изготовлен (отлит) целиком из высокопрочного бетона класса В30 с использованием опалубки.
Блочно-модульная котельная выполнена в виде двух блок-боксов 2 с двухскатной утепленной крышей 2 (фиг.1).
На фиг.2 показан пример компоновка блочно-модульной котельной. В одном из железобетонных блок-боксов 2 устанавливаются: котел 3 автоматизированный чугунный с горелкой, насос 4 циркуляционный котла 3, установка умягчения воды 5, расширительный бак 6, установка повышающая насосная станция подпитки 7. Во втором железобетонном блок-боксе 2 устанавливаются: котел 3 автоматизированный чугунный с горелкой, насос 4 циркуляционный котла 3, расширительный бак 6, гидравлическая стрелка 8, насос 9 циркуляционный системы отопления, насос 10 циркуляционный «котел-теплообменник ГВС», насос 11 рециркуляционный системы ГВС, теплообменник 12 пластинчатый.
Кроме того, в состав блочно-модульной котельной может входить следующее оборудование;
1. Тепломеханическое оборудование состав:
1.1 Котловое оборудование
- Чугунные напольные котлы, как отечественных, так и ведущих зарубежных производителей, для мощностей до 1,2 Мвт в количестве 2 шт., конкретная модель котла подбирается в зависимости от требуемой мощности котельной.
- Стальные водогрейные трехходовые котлы, как отечественных, так и ведущих зарубежных производителей, для котельных мощностью более 1 Мвт, конкретные типы котлов подбираются в зависимости от требуемой мощности котельной и по требованию заказчика.
- Напольные котлы, как отечественных, так и ведущих зарубежных производителей с атмосферной горелкой на мощности до 0,8 Мвт, конкретные типы котлов подбираются в зависимости от требуемой мощности котельной и по требованию заказчика.
- Комплектация котлов согласно техописания на конкретный тип котла.
- Газовая (с управляющим блоком), дизельная или смешанная горелка ведущих европейских производителей, подбираются с учетом мощностных характеристик применяемого котла.
- Линия подачи топлива: трубы, детали трубопроводов, регуляторы давления, клапана, фильтры, арматура.
2. Оборудование ОК и ГВС:
- Насосы ведущих европейских производителей с двухкратным резервированием.
- Теплообменники Ридан, Альфа-Лаваль (или другие пластинчатые), возможно применение теплообменников производства: ООО «ФАСТ ИНЖИНИРИНГ», ЗАО «ЦЭЭВТ», ТТАИ ООО «Теплообмен» - по согласованию с заказчиком.
- Мембранные расширительные баки для поддержания стабильного давления в тепловых контурах.
- Комплект оборудования водоподготовки, включающий в себя установку умягчения воды и автоматическую станцию подпитки.
- Гидравлический разделитель (гидравлическая стрелка) для исключения паразитных течений в тепловых контурах, и создающую гидравлическую устойчивость работы котельной.
- Линии ОК, ГВС: трубы и детали трубопроводов, фильтры, арматура.
3. Отопление и вентиляция:
- Водяной калорифер.
- Жалюзийные решетки.
- Дефлектора.
4. Контрольно измерительные приборы и автоматика (приборы КИПиА):
4.1. Комплект приборов автоматики котла обеспечивающий:
- включение горелки котла
- розжиг горелки и контроль пламени
- проверку герметичности газовых клапанов
- работу котла на 1 и 2 ступенях мощности
- поддержание заданной температуры воды на выходе из котла
- выключение горелки (отсечка газа) при:
- понижении давления газа и воздуха перед горелкой
- погасания пламени
- отключение электроэнергии
- повышение температуры воды на выходе из котла
4.2. Комплект приборов общей автоматики предусматривающий:
- автоматическое включение резервных (АВР) насосов
- защита насосов от холостого хода
- автоматическое поддержание постоянного давления в обратном трубопроводе
котельной
- регулирование температуры в системе ГВС
- управление электроприводами приточной воздушной заслонки
- светозвуковая сигнализация с дублированием на пульт оператора (ПД) при:
- остановке котла
- понижении давления воды в трубопроводе (при включенном насосе)
- неисправности оборудования
- при несанкционированном доступе в помещение котельной
4.3. Комплект приборов обеспечивающий беспроводную передачу данных с узлов учета исходной воды, тепла ОК и ГВС, расхода топлива оператору (ПД), электроэнергии.
5. Электрооборудование:
- Щит сетевой ЩС.
- Щит управления и сигнализации ЩУС.
- Освещение в комплекте.
- Контур заземления.
6. Узлы учета;
- Узел учета подачи топлива.
- Узел учета электроэнергии.
- Узел учета тепла ОК.
- Узел учета тепла ГВС.
- Узел учета исходной воды.
- Трубопроводы, арматура.
- Термоизоляция.
7. Труба дымовая поставляется согласно отдельного опросного листа.
Заявленная полезная модель позволяет повысить устойчивость к точечным нагрузкам (вандалозащищенности) и гарантийного срока службы корпусов блочно-модульных котельных до 10 лет и выше за счет изготовления их из железобетона.