СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ С НИЗКИМ ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ

Полезная модель относится к области электротехники, а именно к силовым кабелям с медными жилами, применяемым для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования в общественных и бытовых зданиях на номинальное напряжение до 300/500 В частотой до 400 Гц.
Известен силовой кабель, содержащий скрученные медные токопроводящие жилы, каждая из которых покрыта полимерной изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки И-40, поверх которых наложена полимерная оболочка из такого же пластиката. (Н.И.Белоусов и др. Электрические кабели, провода и шнуры. Справочник, М. «Энергоатомиздат», 1987, с.153).
Это техническое решение является наиболее близким, из числа известных к предлагаемому, по совокупности признаков.
Однако, известный кабель не обеспечивает требуемой степени негорючести и, кроме того характеризуется значительным дымовыделением при горении и тлении, что приводит к отрицательным последствиям для здоровья человека и к выходу из строя оборудования.
Поставленная задача состояла в разработке конструкции кабеля, имеющего пониженное выделение дыма в условиях пожара, низкую токсичность продуктов горения и высокую степень нераспространения горения.
Технический результат достигается тем, что в силовом кабеле, содержащем скрученные медные токопроводящие жилы, каждая из которых покрыта полимерной изоляцией, поверх которых наложена полимерная оболочка, в качестве материала изоляции и оболочки применена не содержащая галогенов резина на основе силоксанового каучука, малоопасная по токсичности продуктов горения.
Полезная модель иллюстрируется чертежами, на которых изображен кабель в разрезе.
Кабель содержит токопроводящую жилу 1, изоляцию 2 и оболочку 3.
Ниже приводятся сведения, подтверждающие промышленную применимость полезной модели.
Кабель изготавливают по традиционной технологии, применяемой для изготовления проводов и кабелей в кабельной технике.
При этом при изготовлении кабеля используют известные материалы в соответствии с нормативно-технической документацией:
Проволока медная марки ММ (МТ) - ТУ 16.К-71-87,
Резина на основе силоксанового каучука марки КОРпо паспорт резиновой смеси Ф-10 ОАО «ВНИИКП»
Образцы кабеля были испытаны на нераспространение горения при расположении пучком по ГОСТ Р МЭК 60332-2-23-2005 и на дымообразование по ГОСТ Р МЭК 61034-2005, то есть на соответствие требованиям пожарной безопасности.
Были испытаны два образца:
1. Известный кабель
2. Предлагаемый кабель
Результаты испытаний приведены в таблице 1.
Таблица 1
Наименование характеристики
Технические требования
Образцы кабеля
1
2
- нераспространение горения
Длина выгоревшего участка не более 2,5 м
Более 2,5 м
Не более 1,5 м
- дымогазовыделение при горении и тлении
Сохранение светопроницаемости не менее 50%
40%
76
Также образцы резины были испытаны на токсичность продуктов горения по ГОСТ 1.1.044-89.
Термин «малоопасные» по токсичности продуктов горения является общепринятым и гостированным показателем для материалов, используемых в конструкции кабельных изделий, согласно нормам пожарной безопасности (НПБ-248) МВД РФ.
3
Показатель токсичности продуктов горения - отношение количества материала к единице объема замкнутого пространства, в котором образующиеся при горении материала газообразные продукты вызывают гибель 50% подопытных животных. К классу «малоопасных» относят материалы, имеющие показатель токсичности свыше 120 г/м (при времени экспозиции 30 минут).
Были испытаны два образца:
1. Известная изоляция
2. Предлагаемая изоляция
Результаты испытаний приведены в таблице 2.
Таблица 2
Наименование характеристики
Технические требования
Образцы изоляции
1
2
- показатель токсичности
Более 120 г/м<sup>3</sup>
35,5 г/м<sup>3</sup>
122 г/м<sup>3</sup>
Как следует из представленных данных, образец предлагаемого кабеля соответствует требованиям пожарной безопасности по критериям нераспространения горения при прокладке в пучках, дымовыделения при горении и тлении и токсичности продуктов горения.