КОНСТРУКЦИЯ ШУНТА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ОПОРНЫХ И ШТЫРЬЕВЫХ ИЗОЛЯТОРОВ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

Предложена конструкция шунта для диагностики опорных и штырьевых изоляторов воздушной линии электропередачи (ВЛЭП), которая относится к электроэнергетике и предназначена для мониторинга тока утечки под нагрузкой ВЛЭП, с целью обнаружения повреждения опорных и штырьевых изоляторов и предупреждению возможных коротких замыканиях в энергосистеме.
В электроэнергетике используется шунт для измерения тока в проводнике, протекающего по нему с помощью вольтметра (Демирчян К.С., Нейман Л.Р., Коровкин Н.В. Теоретические основы электротехники. Учебник для вузов. 5-е изд. - Издательский дом" Питер", 2008. - Т. 1. С. 142). Однако такая система не используется для измерения тока утечки опорных и штырьевых изоляторов ВЛЭП. Известен шунт (от англ. shunt -ответвление) - в измерительной технике - резистор или магнитопровод, подключаемый параллельно электроизмерительному или магнитоизмерительному прибору для ответвления части электрического тока (магнитного потока) в обход прибора в случаях, когда необходимо расширить пределы измерений [Политехнический словарь/ Редкол.: А.Ю. Ишлинский (гл. ред.) и др. - 3-е изд., перераб. и доп.- М.: П50 «Большая Российская энциклопедия», 1998. - 656 с: ил. ISBN 5-85270-264-1].
Задачей предлагаемой полезной модели является конструкция шунта для опорных и штырьевых изоляторов на ВЛЭП для возможности измерения тока утечки под напряжением, а, следовательно, и диагностики опорных и штырьевых изоляторов с целью определения наличия дефектов на начальной стадии, что приведет к своевременной его замене. Заявляемое техническое решение позволит исключить повреждение опорного, штырьевого изолятора с возникновением короткого замыкания в системе с заземленной нейтралью или однофазного замыкания на землю в системе с изолированной нейтралью. При этом особенностью конструкции шунта является то, что она должна иметь достаточную механическую прочность, чтобы выдерживать статическую и динамическую нагрузку проводов и изоляторов ВЛЭП.
На Фиг. изображена конструкция шунта для диагностики опорных и штырьевых изоляторов воздушной линии электропередачи.
Конструкция шунта 1 для диагностики опорных и штырьевых изоляторов воздушной линии электропередачи, представляющая собой сопротивление для прохождения электрического тока утечки в электрической цепи, содержащая полый цилиндр 2, выполненный из металлического листа, не касающегося траверсы, для подключения контакта 3 диагностического устройства. Внутри полого металлического цилиндра 2 установлен цилиндр 4, выполненный из резистивного материала. В центральной верхней части полого цилиндра 2 закреплена металлическая крышка 5 с болтом 6. В нижней части цилиндра из резистивного материала 4 вставлена втулка 7 с внутренней резьбой для крепления к траверсе.
Конструкция шунта работает следующим образом.
В нормальном режиме, когда изолятор исправен и обладает высоким сопротивлением, ток утечки в пределах нормы. Этот ток протекает от провода или шины ЛЭП, через изолятор, через шунт 1 к заземленной траверсе. На шунте 1 возникает падение напряжения в соответствии с законом Ома, которое поступает на диагностическое устройство, установленное на траверсе. Поскольку ток утечки мал, диагностическое устройство не срабатывает.
В режиме ухудшения состояния изолятора его сопротивление уменьшается. Ток утечки увеличивается и превышает критическую величину, а пропорционально ему увеличивается падение напряжения на шунте 1, вследствие чего диагностическое устройство срабатывает.
Предложенная конструкция шунта для диагностики опорных и штырьевых изоляторов воздушной линии электропередачи позволяет измерить ток утечки под напряжением, а, следовательно, и диагностировать изоляторы с целью определения наличия дефектов на начальной стадии, что приведет к своевременной его замене. Таким образом, это исключает повреждение изолятора с возникновением короткого замыкания в системе с заземленной нейтралью или однофазного замыкания на землю в системе с изолированной нейтралью.