Новая одноступенчатая совмещенная теплотехнологическая схема растопочного мазутного хозяйства ТЭС на базе раздельного циркуляционного контура Казанской ТЭЦ-2

УДК 621.182

НОВАЯ ОДНОСТУПЕНЧАТАЯ СОВМЕЩЕННАЯ ТЕПЛОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА РАСТОПОЧНОГО МАЗУТНОГО ХОЗЯЙСТВА ТЭС НА БАЗЕ РАЗДЕЛЬНОГО ЦИРКУЛЯЦИОННОГО КОНТУРА КАЗАНСКОЙ ТЭЦ-2

Н.В. ИВАНОВ, Ю.Г. НАЗМЕЕВ

Рассмотрено создание новой совмещенной схемы мазутного хозяйства Казанской ТЭЦ-2 на базе имеющейся раздельной. Приведено описание работы новой схемы, ее отличие и преимущество.

Преимущества циркуляционной схемы очевидны, поскольку при использовании циркуляционной схемы разрешаются основные задачи (проблемы), возникающие неизбежно при хранении мазута, подготовке мазута к сжиганию, а также при эксплуатации задействованного при этом оборудования.

Идея применения циркуляционного подогрева была обозначена Рамзиным Л.К. еще в 1925 году. Геллер З.И. высказывался о применении циркуляционного подогрева как о наиболее предпочтительном для подогрева высоковязкого топлива.

Циркуляционный метод подогрева мазута, проверенный непосредственно в промышленных условиях, нашел широкое применение в мазутных хозяйствах.

Возможности, которые предоставляются при использовании современных вычислительных методов и техники, создают предпосылки для создания на основе циркуляционной одноступенчатой схемы новых комбинированных теплотехнологических схем растопочных мазутных хозяйств.

Один из вариантов модернизации одноступенчатой теплотехнологической схемы растопочного мазутного хозяйства ТЭС можно показать на примере Казанской ТЭЦ-2.

Рассмотрим подробнее работу модернизированной совмещенной теплотехнологической схемы мазутного хозяйства Казанской ТЭЦ-2

Данная схема представляет собой многофункциональную блочную систему, состоящую из двух связанных резервуаров двумя параллельно подключенными подогревателями мазута ПМ-10-60.

Такая схема является многопоточной, что позволяет задействовать в работе все оборудование мазутного хозяйства.

© Н.В. Иванов, Ю.Г. Назмеев

Проблемы энергетики, 2003, №3-4

Рис.1. Мазутный тракт модернизированной теплотехнологической схемы растопочного мазутного хозяйства КТЭЦ-2: —мн— мазутопровод напорный; —мв— мазутопровод всасывающий; -мр— мазутопровод рециркуляционный;. —мц— мазутопровод циркуляционный; 1 - фильтр-сетка; 2 - приемная емкость; 3 - погружные насосы; 4 -резервуары хранения; 5 - фильтры грубой очистки; 6 - насосы 5Н-5х1; 7 - подогреватели мазута ПМ-10-60; 8 - фильтр тонкой очистки

Как видно из рис.1 мазутный тракт можно условно разделить на две параллельные части, которые могут работать независимо друг от друга. Так, например, резервуар №1 может работать в одной связке, в одном случае, с подогревателем мазута №1, в другом - с подогревателем №2. Рассмотрим более подробно все возможные контуры:

1. Циркуляционный контур. Мазут из металлического резервуара хранения №1 (4) насосом марки 5НК-5х1 (6) через фильтр грубой очистки (5) прокачивается через подогреватель №1 марки ПМ-10-60 (7) и по циркуляционному мазутопроводу поступает обратно в основные резервуары (4). Аналогично происходит разогрев мазута в резервуаре №2 с помощью подогревателя №2 по параллельному контуру.

2. Совмещенный циркуляционный контур. В данном случае каждый подогреватель мазута является взаимозаменяемым звеном, что позволяет бесперебойно работать мазутному хозяйству.

© Проблемы энергетики, 2003, № 3-4

3. Контур подачи мазута в КТЦ. Данный контур аналогичен циркуляционному контуру, только после подогревателей на линии подачи мазута установлены дополнительно фильтры тонкой очистки. Здесь также, как и в совмещенном циркуляционном контуре, мазут может пройти стадию подготовки по любой параллельной линии.

Подготовка мазута для сжигания в котлах, т.е. его «подогрев» до температуры 150°С, осуществляется при помощи подогревателей мазута марки ПМ-10-60 (7), которые использовались до модернизации только для циркуляционного подогрева. При этом каждый подогреватель имеет байпасную линию, что позволяет сократить затраты энергии на подогрев мазута.

В модернизированной схеме мазутного тракта растопочного мазутного хозяйства система фильтрации претерпела некоторые изменения: исключены из работы схемы три фильтра грубой очистки, три подогревателя ПМ-40-30 и три насоса марки 5Н-5х4. Фильтры тонкой очистки (8) марки ФМ 25-30-40 продолжают выполнять свои функции, но находятся непосредственно после подогревателей мазута (7).

Отличия рассматриваемой схемы предполагают ее преимущества, поскольку при исключении указанного оборудования из схемы достигается экономия электроэнергии, снижение затрат на обслуживание, простота эксплуатации.

При этом рециркуляционный мазутопровод выполняет те же функции, какие нес до внесения изменений в схему.

Summary

It was examined the creation of the new combined scheme of the mazout enterprise of the Kazan Power Centre - 2 on the base of the available separate one.

It was given the description of the work of the new scheme, its distinction and advantages.

© Проблемы энергетики, 2003, № 3-4