КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ

Полезная модель относится к кабельной технике, а именно, к конструкциям кабелей силовых с пластмассовой изоляцией, предназначенных для передачи электрической энергии при переменном напряжении свыше 6 кВ частотой 50 Гц.
Известен силовой кабель на напряжение 64/110 кВ частотой 50 Гц, имеющий токопроводящую жилу, полимерный электропроводящий экран по жиле, изоляцию из полиэтиленовой композиции, полимерный электропроводящий экран по изоляции, обмотку из водоблокирующих лент, металлический экран, обмотку из водоблокирующих лент, герметизирующую алюмополимерную ленту, плотно сваренную с оболочкой, и оболочку из полиэтилена высокой плотности (кабель марки ПвП2 г (АПвП2 г) - Информационно-технический сборник «Изделия кабельные» т. 1, ч. 1, с 219, таблица 1. Москва, ОАО «ВНИИКП», 2009).
Кабель предназначен для подземной прокладки, его оболочка выполнена из полиэтилена и к ней не предъявляются требования по нераспространению горения. При наличии на трассе открытых участков данный кабель для обеспечения требований пожарной безопасности необходимо покрывать огнезащитными мастиками. Данное техническое решение имеет ряд недостатков: наложение мастики осуществляется не в заводских, а в полевых условиях, что не позволяет обеспечить требуемое качество; мастика накладывается в несколько слоев (до 8-ми) с просушкой каждого слоя, что является трудоемким при длине участка в несколько сотен метров; срок службы мастики ограничен. Использование другого технического решения - прокладка на открытом участке кабеля другой конструкции с материалом оболочки, не распространяющим горение, приводит к необходимости применения соединительных муфт, что повышает стоимость кабельной линии, трудоемкость монтажа и снижает надежность, поскольку статистика отказов арматуры значительно превышает случаи пробоя самого кабеля.
Технический результат заключается в повышении пожаробезопасности кабеля за счет обеспечения выполнения требований по нераспространению горения при прокладке на воздухе.
Технический результат достигается тем, что кабель силовой на напряжение свыше 6 кВ, содержащий токопроводящую жилу, полимерный электропроводящий экран по жиле, изоляцию из полиэтиленовой композиции, полимерный электропроводящий экран по изоляции, обмотку из водоблокирующих лент, металлический экран, обмотку из водоблокирующих лент, герметизирующую алюмополимерную ленту плотно сваренную с оболочкой из полиэтилена, снабжен наружной оболочкой из полиолефиновой композиции не содержащей галогенов, с кислородным индексом не менее 30.
Оболочка может быть выполнена из полиэтилена высокой плотности, или средней плотности, или линейного полиэтилена низкой плотности с номинальной толщиной не более 2 мм.
Полезная модель поясняется чертежом, на котором показан силовой кабель в разрезе.
Кабель содержит токопроводящую жилу 1, полимерный электропроводящий экран по жиле 2, изоляцию 3 из полиэтиленовой композиции, полимерный электропроводящий экран 4 по изоляции 3, обмотку 5 из водоблокирующих лент, металлический экран 6, обмотку 7 из водоблокирующих лент, герметизирующую алюмополимерную ленту 8, плотно сваренную с оболочкой 9 из полиэтилена высокой плотности или полиэтилена средней плотности, или линейного полиэтилена низкой плотности, наружную оболочку 10, выполненную из полиолефиновой композиции, не содержащей галогенов.
Применяемая в данном техническом решении полиолефиновая композиция, не содержащая галогенов, производится химическими компаниями, например, Condor Compounds GmbH (Германия, http://www.condorcompounds.com). Токопроводящая жила изготавливается из алюминиевой или медной проволоки. Полимерные композиции для экранов, изоляции и оболочки кабелей, а также водоблокирующие и алюмополимерные ленты изготавливаются промышленно. Металлический экран изготавливается из проволок.
Технология изготовления кабеля является традиционной для этого типа изделий и сводится к следующему. На токопроводящую жилу методом экструзии на промышленном оборудовании накладываются все полимерные элементы конструкции. Наложение проволок экрана и водоблокирующих лент осуществляется методом обмотки. Алюмополимерная лента накладывается за один проход с оболочкой из полиэтилена на промышленном экструзионном оборудовании и сваривается с ней. Наружная оболочка из полиолефиновой композиции, не содержащей галогенов, накладывается методом экструзии.
2
Образцы предлагаемого кабеля силового с сечением токопроводящей жилы 300 мм были испытаны при условиях, указанных ниже в таблице.
Таким образом, предлагаемый кабель удовлетворяет требованиям нормативных документов по нераспространению горения и может быть использован как при прокладке в грунте, так и на воздухе.