ПУНКТ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ БЛОЧНЫЙ

Полезная модель относится к устройствам автоматического регулирования давления и определения расхода транспортируемой газообразной среды в газовой отрасли промышленности и может быть использована в системе газоснабжения населенных пунктов, промышленных предприятий.
Известны различные конструкции газорегуляторных пунктов, предназначенных для редуцирования газа с высокого или среднего давления на низкое. К таким газорегуляторным пунктам относятся, например, газорегуляторные пункты блочной конструкции типа ГРПБ-12-6/0, 03-92-VI, ГРПБ-12-6/3-92- VI, изготавливаемые в г.Киеве концерном "Укргазификация". Аналогичные конструкции газораспределительных пунктов описаны в книге Ревина А.И., Адинскова Б.П., Щуркина Е.П. "Регулирующее и предохранительное оборудование для современных систем газоснабжения" изд. Саратовского университета, 1989 г, с.118, а также в справочнике "Газорегуляторные пункты и установки" изд. ЗАО "Полимергаз", 2000 г, авторов Удовенко В.Е. и др., с.361. Данные блочные газорегуляторные пункты выполнены в виде шкафов, состоящих из двух герметично отдаленных друг от друга отсеков, в которых размещено технологическое оборудование и приборы. Блок газового оборудования включает основную, резервную линию редуцирования и байпасную линию. Однако эти блочные газорегуляторные пункты имеют малые габаритные объемы отсеков не позволяющие комфортно эксплуатировать и ремонтировать технологическое оборудование; в них отсутствует естественное и электрическое освещение, что противоречит требованиям СНиПа.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемой полезной модели является выбранный в качестве прототипа пункт газорегуляторный объемно-блочный ГРП ОБ-1-50 ТУ 214 БССР555028-198-90, выпускаемый конструкторско-технологическим бюро с опытным производством "Белгазтехника".
Объемно-блочный газорегуляторный пункт представляет собой блок полной заводской готовности, собранный из профилированных металлических панелей, утепленных минераловатными плитами. Блок включает два укомплектованных оборудованием помещения: технологическое и отопительное. Блок газового оборудования состоит из основной линии, вспомогательной линии редуцирования, обводного газопровода (байпаса), двух продувочных газопроводов и специальных штуцеров.
Помещения объемно-блочного газорегуляторного пункта разделены двумя разделительными стенками, расположенными на расстоянии друг от друга. Попавший в пространство между стенами углеводородный газ вентилируется потоком воздуха. Возможность попадания углеводородных газов из технологического помещения в отопительное и телемеханики создает условия возникновения застойной зоны между разделительными стенками, не являющимися газонепроницаемыми, что приводит к созданию взрывоопасной среды, угрожающей безопасной эксплуатации объекта.
Еще одним недостатком объемно-блочного пункта является также применение для взрывозащиты в качестве легкосбрасываемых конструкций больших площадей остекления окон.
Целью предлагаемой полезной модели является создание взрыво-пожаробезопасного блок-бокса контейнерного типа, оснащенного технологическим газовым оборудованием с законченным производственным циклом изготовления на заводе, соответствующего "Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления" и обеспечивающего безопасность и надежность эксплуатации.
Указанная цель достигается тем, что в предлагаемой полезной модели применена разделительная стенка, выполненная газонепроницаемой, приваренная сплошным швом к стенам блок-бокса, а для взрывозащиты в качестве легкосбрасываемых конструкций использованы сбросные люки.
Полезная модель поясняется чертежами. На фиг.1 изображен общий вид пункта газорегуляторного блочного. На фиг.2 изображена схема общая принципиальная.
Пункт газорегуляторный блочный представляет собой металлический утепленный блок-бокс контейнерного типа, установленный на салазках-основаниях.
С помощью газонепроницаемой разделительной стенки 1 блок-бокс разделен на отопительное 2 и технологическое 3 отделения. Для удобства обслуживания в отделениях имеются двери 4, 5, а для вентиляции предусмотрены вентиляционные решетки 6, 7 и вентиляционные трубы 8,9 с дефлекторами 10, 11. Естественное освещение отделений, обеспечивают окна 12, 13. На крыше блок-бокса установлены сбросные люки 14, 15.
Технологическое оборудование пункта газорегуляторного блочного состоит из устройства учета расхода газа 16, блока редуцирования газа 17, системы обогрева 18, электрооборудования 19 и блока редуцирования газа 20 (для системы обогрева).
Устройство учета расхода газа имеет кран 21, фильтры сетчатые 22, 23. Для визуального наблюдения за давлением газа и замера перепада давления на фильтрах сетчатых предусмотрены краны 24, 25 и манометры 26, 27. Измерение объема проходящего газа производит счетчик газа 28. Корректировку показаний счетчика по температуре и давлению транспортируемого газа осуществляют термометр манометрический самопишущий 29 и манометр самопишущий 30. На выходе установлен кран 31.
Для обеспечения бесперебойной подачи газа потребителю при ремонте предусмотрена обводная линия 32, снабженная краном 33.
Блок редуцирования газа состоит из основной 34 и резервной 35 линии;
импульсных трубопроводов 36, 37, 38; трубопровода сброса газа 39, предохранительного сбросного клапана 40 с краном 41, напоромера 42 с краном 43. Для замера давления газа на выходе установлен кран 44, для замера давления сброса газа установлен кран 45 и для замера срабатывания клапана предохранительного запорного установлен кран 46.
Основная и резервные линии содержат на входе кран 47, клапан предохранительный запорный 48, регулятор давления 49, кран 50 на выходе. На импульсных газопроводах 36, 37 также установлены краны 51, 52. Для сброса газа при выполнении ремонтных работ предусмотрены сбросные трубопроводы 53, 54 с кранами 55, 56. Система обогрева предназначена для обогрева отопительного и технологического отделений в период отопительного сезона и включает аппарат отопительной бытовой газовый 57 с водяным контуром, батареи 58, 59 и расширительный бочок 60. Для подачи газа на горелку отопительного аппарата предусмотрен трубопровод 61.
Электрооборудование содержит счетчик бытовой 62, выключатели 63, 64, светильники 65, 66 в отопительном отделении и технологическом отделении. Светильник 66 технологического отделения выполнен во взрывозащищенном исполнении.
Блок редуцирования предназначен для обеспечения подачи газа на горелку отопительного аппарата и включает регулятор давления газа 67, напоромер 68, краны 69, 70 на входе и выходе краны 71, 72 на импульсных газопроводах 73, 74. Для замера давления газа на выходе и настройки регулятора предусмотрены краны 75, 76.
Пункт газорегуляторный блочный работает следующим образом:
Газ по входному трубопроводу через кран 21 поступает к фильтрам сетчатым 22, 23, где очищается от механических примесей. Для измерения проходящего потока газа предусмотрен счетчик газа 28. Показания счетчика корректируется по температуре и давлению термометром манометрическим самопишущим 29 и манометром самопишущим 30. Газ поступает к потребителю по основной линии, входящей в блок редуцирования. Резервная линия блока редуцирования настроена на те же параметры, что и основная и предназначена для бесперебойной работы пункта газорегуляторного блочного в случае ремонта основной линии. Газ через кран 47, клапан предохранительный запорный 48, предназначенный для автоматического отключения подачи газа в случае повышения или понижения давления после регулятора давления 49 сверх установленного, поступает к регулятору давления 49, предназначенному для редуцирования и поддержания заданного давления. От регулятора давления газ через кран 50 подается потребителю.