МОДУЛЬ ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ

Полезная модель относится к установкам пожаротушения, а именно, к модульному зданию (модулю) пожарных гидрантов и предназначена для подачи воды на пожаротушение зданий и сооружений вахтового поселка, а также хранения пожарнотехнического оборудования.
В настоящее время известны установки, предназначенные для пожаротушения.
Так, из описания к патенту РФ №41982 (опубликован 20.11.2004) известна установка для пожаротушения, включающая элемент магистрального трубопровода, соединенного с пожарным гидрантом, содержащим присоединительный патрубок, запорное устройство, выходной патрубок для соединения с пожарным рукавом и элементы крепления, при этом она содержит дополнительные параллельно расположенные гидранты, соединенные с элементом магистрального трубопровода, шкаф для размещения элементов установки, причем запорное устройство расположено между присоединительным и выходным патрубками, элемент магистрального трубопровода и гидранты снабжены опорами и выполнены с теплоизоляцией, а гидранты расположены под углом к основанию шкафа для обеспечения слива жидкости из выходного патрубка.
Кроме этого, в патенте РФ №113970 (опубликован 10.03.2012) раскрыта установка пожаротушения, которая содержит элемент магистрального трубопровода, соединенный с пожарными гидрантами, содержащими запорное устройство, связанное с выходным патрубком для соединения с пожарным рукавом, устройство обогрева элемента магистрального трубопровода, дверной шкаф для размещения элементов установки, лотки для помещения в них пожарных рукавов и стволов, при этом в установку дополнительно введен полый присоединительный элемент, размещенный внутри элемента магистрального трубопровода с возможностью подсоединения к нему запорного устройства.
Наиболее близким аналогом к патентуемому решению является блок пожарных гидрантов, который включает корпус, расположенную в нем трубу водовода с обхватывающим ее кожухом тепловой изоляции, несколько соединенных с водоводом и установленных пожарных гидрантов, каждый из которых содержит задвижку, патрубок и муфтовую напорную головку, пожарный напорный рукав, один конец которого предназначен для соединения с муфтовой напорной головкой, а другой соединен с пожарным стволом. Для защиты от замерзания блок-бокс снабжен теплоспутниками, которые предназначены для обогрева наружных поверхностей трубы водовода и задвижек (патент РФ №91874, опубликован 10.03.2010).
Недостатком известного блок-бокса являются увеличенное время приведения его в рабочее состояние за счет наличия управляющих органов (задвижек на гидрантах), приводимых в действие механически, что требует приложения определенных усилий, например, в случаях примерзания или коррозии задвижек. Также требуется время на совершение некоторых действий по подготовке блок-бокса к пожаротушению:
- открыть двери БПГ и зафиксировать их в открытом положении фиксаторами;
- включить насос в насосной станции пожаротушения;
- соединить разъемы напорных головок, переходников, стволов;
- развернуть рукава до места возгорания;
- открыть клиновые задвижки.
Техническим результатом патентуемого решения является упрощение конструкции, сокращение времени и упрощение процесса приведения пожарного модуля в рабочее состояние, увеличение срока ее службы.
Заявленный технический результат достигается за счет использования конструкции модуля пожарных гидрантов (установки пожаротушения), который, также как и наиболее близкий аналог, содержит корпус с дверью, внутри которого размещены труба водовода, пожарный рукав, один конец которого соединен с трубой водовода через гидрант, а второй подключен к стволу, кнопочный пост управления освещением и кнопочный пост управления насосом, согласно патентуемому решению, внутри корпуса установлены электронагревательные приборы, при этом на трубе водовода выполнены, по меньшей мере, два патрубка, предназначенные для подключения к ним ручных и/или лафетных стволов и один патрубок, предназначенный для подключения пожарных автомобилей, и расположенные в укрытии с внешней стороны корпуса (модульного здания), на патрубках для подключения ручных стволов установлены гидравлические гидранты с электропуском и дублирующим краном ручного пуска, а патрубки для подключения пожарных автомобилей снабжены поворотным затвором с маховиком, при этом корпус выполнен в виде модульного здания из сэндвич-панелей, а пожарные рукава намотаны на рукавные катушки, установленные около патрубков для подключения пожарных рукавов.
Кроме этого на корпусе модуля, рядом с патрубками, расположен кнопочный пост управления освещением, насосами и гидрантами с электропуском.
Снаружи корпуса в его нижней части под каждым гидрантом могут быть расположены опоры, заземление корпуса.
Таким образом, выполнение корпуса из сэндвич-панелей и расположение трубы водовода внутри обогреваемого корпуса позволит упростить обслуживание в зимнее время, т.к. не потребуется снимать кожух с трубы водовода при проведении технического обслуживания. Кроме этого, благодаря электрообогреву корпуса в любое время года поддерживается плюсовая температура, при этом обогревается не только труба водовода, но и все оборудование, находящееся внутри корпуса, что приводит к сокращению времени на приведение оборудования в готовность, к увеличению срока хранения оборудования и облегчает эксплуатацию в зимнее время, поскольку не требуется тщательная просушка экранов и стволов после использования. Выполнение, по меньшей мере, двух патрубков для подключения как ручных, так и лафетных переносных стволов и одного патрубка для подключения пожарной техники, а также расположение их с внешней стороны корпуса, упрощает процесс подключения, т.к. исключаются действия по открыванию дверей, их фиксации, подключению рукава, открытию гидранта и подсоединение стволов к патрубкам. Кроме этого, благодаря установке гидранта ДУ-125 пожарную технику можно подключать напрямую, не используя переходников (в отличие от используемых в настоящее время других установках, в которых для подключения пожарной техники используются два рукава, подключаемые к переходнику с выходом Ду-125 мм). Оборудование здания гидрантами с электропуском, вместо клиновых задвижек, приводит к плавному и быстрому их открытию без прикладывания усилий и исключает примерзание после использования при отрицательных температурах окружающей среды. Для обеспечения надежности гидранты оборудуются краном ручного пуска. Расположение рукавов на катушках также позволяет упростить и ускорить процесс их сборки и подключения и отключения (не нужно вытаскивать рукав разматывать его на земле, а только после этого подключать, также достаточно быстро сматывается после использования).
В качестве электронагревательных приборов могут использоваться конвекторные обогреватели с термостатом.
Патрубки, выполненные на трубе водовода имеют диаметр 80 мм для подключения ручных стволов и/или лафетных переносных стволов, и 125 мм для подключения пожарной техники.
Гидравлический гидрант Ду-80 мм представляет собой дренчерный клапан с системой плавного пуска, управляется соленоидным клапаном с напряжением 24V АС, 12V DC и ручным селекторным краном, позволяющими выбрать открытое или закрытое положение. Открытие и закрытие происходят быстро и без усилий, даже если трубопровод находится под высоким давлением. Скорость открытия регулируется. Возможна установка датчика положения.
Затвор межфланцевый поворотный Ду-125 мм, предназначен для установки в качестве запорного устройства на патрубке для подключения пожарной техники, ри открытии/закрытии затвора, позволяет увеличить или уменьшить давление. Возможна установка датчика положения.
Основу модульного здания составляет металлический каркас, который изготавливается сварным из стальных профилей. На каркасе при помощи саморезов закреплены деревянные бруски и оцинкованный профиль, являющиеся основой для крепления внутренней обшивки.
Каркас снаружи обшит оцинкованным профильным листом из тонколистовой стали с полимерным покрытием.
Внутренняя отделка помещений:
- стены - панель «Криплат»;
- потолок - панель «Криплат»;
- пол - обрезная доска, плиты ЦСП и стальной рифленый лист.
В качестве теплоизоляции здания использован теплоизоляционный материал:
- минеральная вата «URSA»;
- комбинированный материал на основе вспененного полиэтилена и алюминиевой фольги "Пенофол".
Внутренняя обшивка и отделка выполняются из материалов, имеющих гигиенические сертификаты.
Материалы и конструкции для обшивки стен, теплоизоляции и отделки соответствуют функциональному назначению здания и помещения и «Перечню полимерных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве Минздравом России».
Далее решение поясняется ссылками на фигуры, на которых изображено следующее.
На Фиг.1 изображен модуль пожарных гидрантов (вид сбоку);
на Фиг.2 - модуль пожарных гидрантов (вид сверху);
на Фиг.3 - модуль пожарных гидрантов (общий вид).
Блок пожарных гидрантов включает в себя корпус 1 с дверью 2, внутри которого расположены: труба противопожарного водовода 3, пожарный рукав 4, намотанный на катушку, ручные стволы 5, лафетный ствол 6, кнопочный пост управления освещением (электрощит) 7, кнопочный пост управления насосом 8, кнопочный пост управления гидрантами Ду-80 9 (фиг.2), электронагревательные приборы 10. Два патрубка (сухотруб) Ду-80 мм 11 для соединения с ручным и/или лафетным стволом (2 шт.) и один патрубок Ду-150 мм 12 (фиг.3) для соединения с пожарной техникой. На патрубках Ду-80 мм установлены гидранты 13 с электропуском и краном ручного пуска, а на патрубке Ду-125 мм - поворотный затвор с маховиком 14. Патрубки предназначены для подключения к рукаву и стволу и расположены под рукавными катушками. Пост управления для открытия гидранта расположен над патрубком и находится под стеклянной панелью для защиты от случайного нажатия. Справа от входа размещается переносной лафетный ствол М2 Ду-80 2 (6), над коллектором размещается теплозащитный экран 15, например, экран «Согда», представляющий собой переносной складной экран индивидуального пользования и предназначенный для защиты от теплового излучения пожарного, выполняющего боевые действия с ручным пожарным стволом.
Корпус выполнен сборным из сэндвич-панелей и устанавливается на ростверки из металлопроката на высоте 0,6 м от планировочной отметки земли. Опорами под ростверки служат сваи из металлических труб.
Заземление пожарной техники осуществляется при помощи «кабеля заземления» 16, расположенного справа от патрубка ДУ-125 мм (10).
Блок управления гидрантом представляет собой пульт с кнопками включить/выключить, связанный с гидрантами посредством электрической связи с возможностью дистанционного управления открытием и закрытием гидрантов 13.
Под патрубком (сухотрубом) 11 расположена скользящая опора 17.
На выходном конце патрубка 10 расположена пожарная головка 18.
Внутри и снаружи контейнера установлены светильники 19.
В одной из стенок корпуса, расположенной со стороны размещения катушек с рукавами 4, выполнен люк 20 для доступа к пожарным рукавам (фиг.3). Размеры корпуса обычно составляют 2600×2400×2250Н мм.
Труба водовода должна иметь уклон в сторону источника водоснабжения и должна быть выполнена из стали повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости класса прочности К48.
На наружной стене корпуса, на высоте не менее 3,2 м, от поверхности земли предусмотрен флуоресцентный указатель в соответствии с ГОСТ 12.4.009 - 83.
Примерный перечень оборудования, размещенного внутри корпуса:
1. Ствол ручной модель РС-500 - 2 шт.
2. Рукавная катушка с рукавом ТМХ-СТ (20 метров) - 4 шт.
3. Защитный экран «Согда» -1 шт.
4. Ствол лафетный переносной М2 - 1 шт.
Модуль пожарных гидрантов должен соответствовать требованиям и правилам взрыво- и пожаробезопасности.
Материал корпуса и материал основного и вспомогательного оборудования должны быть рассчитаны на температуры минус 60°С при транспортировке, монтаже и вводе в эксплуатацию.
Все внутреннее оборудование и трубопроводная обвязка, за исключением патрубков для подключения переносных средств пожаротушения, размещаются в корпусе с температурой воздуха плюс 10°С.
Для защиты от коррозии на технологическое оборудование и трубопроводы, поставляемые в комплектации модуля, наносится наружное заводское атмосферостойкое покрытие.
Материал утеплителя сэндвич-панелей должен быть экологически чистым, негорючим (группы горючести по ГОСТ 30244-94 НГ (Негорючий)), при воздействии на него открытого пламени не выделять токсичных веществ и неприятных запахов. Пример материала - URSA
Для входа в блок-контейнер предусматривается металлическая лестница.
Подключение модуля осуществляется к внешним водопроводным сетям приваркой к трубе водовода 12 (Фиг.1).
Электрооборудование блока пожарных гидрантов обеспечивает подключение к магистральному силовому кабелю через клеммную коробку, расположенную внутри щита управления (15).
Работа модуля осуществляется следующим образом.
Трубу водовода приваривают к магистральному трубопроводу. При возникновении пожара разматывают пожарные рукава подсоединенные к патрубками Ду-80 мм (11) и стволами. Пожарная техника подсоединяется к патрубку Ду-125 мм (12). С помощью поста управления осуществляют запуск и остановку гидрантов, с помощью поворотного затвора открывают патрубок Ду-125 мм (11), в результате чего происходит подача воды под давлением из патрубка водовода.
После использования модуля пожарные рукава наматывают на рукавные катушки.
Таким образом, благодаря патентуемой конструкции модуля обеспечивается упрощение процесса подготовки и минимизация времени на подготовку к тушению пожара.