ШКАФ ПОЖАРНЫЙ

Полезная модель относится к пожарной технике и может быть использована как для размещения комплекта внутреннего пожарного крана, так и ручных огнетушителей.
Известно устройство для хранения пожарного рукава, состоящее из корпуса, образованного верхней, нижней, боковыми и задней стенками, внутри которого размещен пожарный кран и пожарный рукав. См. SU 1409293 А1, кл. А 62 С 33/04, 15.07.88.
Недостатком известного устройства является невысокая надежность и низкие эксплутационные возможности. В данном устройстве не предусмотрено место для огнетушителя.
Технический результат, достигаемый при использовании, заключается в увеличении срока службы пожарного оборудования, входящего в состав комплекта пожарного крана, а также повышении эффективности действий по тушению пожара в зданиях (сооружениях).
Сущность полезной модели по первому варианту заключается в том, что в щкафу пожарном, содержащим корпус, образованный верхней, нижней, боковыми и задней стенками, согласно полезной модели, корпус снабжен дверью и передней стенкой. Корпус и дверь изготовлены из металлического листа толщиной А от 1,0 и до 1,5 мм, длина корпуса L выбирается в пределах от 500 до 700 мм, высота Н - от 600 до 750 мм, а ширина В - от 200 до 300 мм, дверь установлена в корпусе с возможностью поворота на 180, причем шкаф предназначен по крайней мере для одного огнетушителя и /или/ по крайней мере для одного пожарного рукава и выполнен встроенным или навесным.
- далее, согласно полезной модели, при использовании шкафа для пожарного рукава он может быть снабжен входными перфорированными отверстиями, выполненными по крайней мере на одной боковой стенке в верхней и /или/ нижней части корпуса и по крайней мере одной кассетой для пожарного рукава, установленной на боковой стенке в верхней и /или/ нижней части корпуса с возможностью поворота не менее чем на 120, на двери сверху и снизу выполнены вентиляционные отверстия одно напротив другого.
- далее, согласно полезной модели, при выполнении шкафа встроенным передняя стенка корпуса выполнена с отбортовкой, длина стенки с отбортовкой L отбор, выбирается в пределах от 550 до 750 мм, а высота стенки с отбортовкой Н отбор, выбирается в пределах от 650 до 800 мм.
-далее, согласно полезной модели дверца шкафа может быть снабжена окном с прозрачной вставкой.
Сущность полезной модели по второму варианту заключается в том, что в шкафу пожарном, содержаш,ем корпус, образованный верхней, нижней, боковыми и задней стенкой и состоящем из двух отсеков, согласно полезной модели, каждый отсек снабжен дверью, один из отсеков предназначен по крайней мере для одного огнетушителя, а другой - по крайней мере для одного пожарного рукава, отсеки расположены друг рядом с другом, корпус и двери изготовлены из металлического листа толщиной А от 1,0 до 1,5 мм. Длина корпуса L выбирается в пределах от 800 до 1000 мм, высота Н - в пределах от 600 до 800 мм, а ширина В - от 200 до 300 мм, двери выполнены с возможностью поворота на 180, в отсеке для пожарного рукава на боковой стенке корпуса в верхней и /или/ нижней его части выполнено по крайней мере одно входное перфорированное отверстие, отсек снабжен кассетой для пожарного рукава, установленной на боковой стенке корпуса в верхней и /или/ нижней его части с возможностью поворота не менее чем на 120°, на двери указанного отсека сверху и снизу выполнены вентиляционные отверстия одно напротив другого, шкаф может быть выполнен встроенным или навесным.
- далее, согласно полезной модели, при выполнении шкафа встроенным передняя стенка корпуса выполнена с отбортовкой, длина стенки с отбортовкой L бор. выбирается в пределах от850 до 1050 мм, а высота стенки с отбортовкой Н отбор. - от 650 до 850 мм.
-далее, согласно полезной модели, двери шкафа могут быть выполнены с окнами с прозрачными вставками.
Сущность полезной модели по третьему варианту заключается в том, что в шкафу пожарном, содержащем корпус, образованный верхней, нижней, боковыми и задней стенкой и состоящем из двух отсеков, согласно полезной модели, корпус выполнен с передней стенкой, каждый отсек снабжен дверью, причем каждый отсек предназначен по крайней мере для одного огнетушителя, а другой - по крайней мере для одного пожарного рукава, отсеки расположены один над другим, корпус и двери выполнены из металлического листа толщиной А от 1,0 до 1,5 мм, длина корпуса L выбирается в пределах от 500 до 700 мм, высота Н - в пределах от 1200 до 1400 мм, а ширина В - в пределах от 200 до 300 мм, двери выполнены с возможностью поворота на 180°, в отсеке при размещении в нем пожарного рукава, на боковых стенках корпуса с двух сторон в верхней и /или/ нижней его части выполнено по крайне мере одно входное перфорированное отверстие, отсек снабжен по крайней мере одной кассетой для пожарного рукава, установленной на боковой стенке корпуса в верхней
и /или/ нижней его части с возможностью поворота не менее чем на 120, на двери указанного отсека сверху и снизу, одно напротив другого, выполнены вентиляционные отверстия , шкаф может быть выполнен встроенным или навесным.
-далее, согласно полезной модели, при выполнении шкафа встроенным, передняя стенка корпуса выполнена с отбортовкой, длина стенки с отбортовкой L отбор, выбирается в пределах от 550 до 750 мм, а высота стенки с отбортовкой Н отбор. - от 1250 до 1450мм.
-далее, согласно полезной модели, по крайней мере одна из дверей выполнена с окном с прозрачной вставкой.
На фиг. 1 изображен шкаф пожарный навесной, по первому варианту формулы, содержащий один отсек.
На фиг. 2 - вид сбоку
На фиг. 3 - вид сверху, разрез по В-В
На фиг. 4 - шкаф пожарный встроенный, содержащий один отсек.
На фиг. 5 - вид сбоку
На фиг. 6 - шкаф по второму варианту формулы, содержащий два отсека, расположенных друг рядом с другом, причем двери отсека снабжены окнами с прозрачными вставками.
На фиг. 7 - вид сверху.
На фиг. 8, 9, 10,11 - щкаф по третьему варианту формулы, содержащий два отсека, расположенные один над другим, вид фронтальный и вид сбоку.
На фиг. 8, 9 - шкаф навесной.
На фиг. 10, 11 - встроенный.
На фиг. 12 - шкаф пожарный встроенный с двумя отсеками для пожарного рукава и огнетушителя, причем отсек для пожарного рукава предназначен для размещения цвух кассет с пожарными рукавами, установленными в нижней части отсека корпуса.
На фиг. 13 - вид сбоку.
На фиг. 14 - вид сверху, разрез по В-В.
Согласно первому варианту, устройство содержит шкаф, состоящий из корпуса, образованного верхней 1, нижней 2, боковыми 3, 4, задней 5 и передней 6 стенками, и двери 7. Корпус и дверь 7 изготовлены из металлического листа толщиной А от 1,0 до 1,5 мм, загнутого со всех сторон в виде цельной конструкции. Длина корпуса L от 500 до 700 мм, высота Н от 600 до 750 мм, а ширина В от 200 до 300 мм. Дверь установлена с возможностью поворота на 180°. Шкаф предназначен, по крайней мере, для одного огнетушителя или, по крайней мере, для одного пожарного рукава. Нри использовании для пожарного рукава боковые 3, 4 стенки шкафа снабжаются входными перфорированными отверстиями 8, выполненными с двух сторон в верхней и /или/ нижней части корпуса и по крайней мере одной кассетой 9, которая устанавливается на боковой 4 стенке в верхней и /или/ нижней части корпуса с возможностью поворота не менее чем на 120. На двери 7 могут быть выполнены вентиляционные отверстия 10. Шкаф может быть выполнен встроенным или навесным.
В случае выполнения шкафа встроенным передняя стенка корпуса выполняется с отбортовкой 11, длина стенки с отбортовкой L отбор, выбирается в пределах от 550 до 750 мм, а высота стенки с отбортовкой Н отбор. - в пределах от 650 до 800 мм.
На двери 7 шкафа может быть выполнено окно 12, закрытое прозрачной вставкой.
Согласно второму варианту, устройство содержит шкаф, состоящий из корпуса, образованного верхней 1, нижней 2, боковыми 3, 4, задней 5 и передней 6 стенками. Корпус состоит из двух отсеков 13, 14, предназначенных по крайней мере для одного огнетушителя и/или по крайней для одного пожарного рукава. Отсеки закрываются двумя дверями 7,15 и расположены друг рядом с другом. В отсеке 14, предназначенном для пожарного рукава, на боковой 4 стенке корпуса в верхней и /или/ нижней его части выполнено по крайней мере одно перфорированное отверстие, отсек снабжен кассетой 9, установленной на боковой стенке корпуса в верхней и /или/ нижней его части с возможностью поворота не менее чем на 120. Длина корпуса L выбирается в пределах от 800 мм до 1000 мм, высота корпуса Н - в пределах от 600 мм до 800 мм, а ширина В - от 200 до 300 мм. Корпус и двери 7 и 15 изготовлены из металлического листа с толш,иной А от 1,0 до 1,5 мм, причем двери выполнены с возможностью поворота на 180°.
Шкаф может быть выполнен встроенным, в этом случае передняя стенка выполнена с отбортовкой 11 , длина стенки с отбортовкой L бор. выбирается в пределах от 850 до 1050 мм, а высота стенки с отбортовкой Н отбор. - от 650 до 800 мм. На двери 15 шкафа могут быть выполнены вентиляционные отверстия отверстия 10.
На двери 7 и на двери 15 могут быгь выполнены окна 12, закрытые прозрачными вставками.
Согласно третьему варианту, устройство содержит шкаф, состоящий из корпуса, образованного верхней 1, нижней 2, боковыми 3 и 4, задней 5 и передней 6 стенками. Корпус состоит из двух отсеков 13 и 14, предназначенных по крайней мере для одного огнетушителя и по крайней мере для одного пожарного рукава. Отсеки закрыты дверями 7 и 15 и расположены один над другим. Корпус и двери выполнены из металлического листа толщиной от 1,0 до 1,5 мм, загнутого со всех сторон в виде цельной конструкции. Длина корпуса L выбирается в пределах от 500 до 700 мм, высота Н - в пределах от 1200 до 1400 мм, ширина В - в пределах от 200 до 300 мм. Двери выполнены с возможностью поворота на 180. В отсеке 13, при размещении в нем пожарного рукава,
на боковых 3,4 стенках корпуса с двух сторон в верхней и /или нижней его части выполнено по крайней мере одно перфорированное отверстие, отсек снабжен по крайней мере одной кассетой 9 для пожарного рукава, установленной на боковой 3,4 стенке, в верхней и /или/ нижней части корпуса с возможностью поворота не менее чем на 120 . Двери отсеков, при размещении в них пожарных рукавов выполнены с вентиляционными отверстиями 10. Шкаф может быть выполнен встроенным или навесным.
При выполнении шкафа встроенным, передняя стенка корпуса выполнена с отбортовкой, длина стенки с отбортовкой L отбор, выбирается в пределах от 550 до 750 мм, высота Н отбор. - в пределах от 1250 до 1450 мм.
По крайней мере одна дверь снабжена окном 12с прозрачной вставкой.
Для всех вариантов кассета предназначена для пожарного рукава диаметром 51 мм или 66 мм, длиной 20 м.
При возникновении пожара человек может воспользоваться как огнетушителем, так и пожарным рукавом.
Устройство обеспечивает суш;ественное расширение эксплутационных возможностей оборудования внутреннего пожарного крана, а также повышение эффективности его использования при тушении пожаров.
СоставительГ.Н.Андруш,ак