Системы водоснабжения населённых пунктов и их использование для снабжения сил ликвидации чрезвычайных ситуаций

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ СНАБЖЕНИЯ СИЛ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

С.А. Гладков, Е.З. Арифуллин, А.И. Болдинов, Д.В. Аракчеев, ФГБОУ ВПО Воронежский государственный

технический университет

Для обеспечения водой населенных пунктов и промышленных объектов создаются системы водоснабжения (водопроводы), состоящие из комплекса сооружений и устройств для получения воды из источников, ее обработки и подачи к местам потребления. В общем случае система водоснабжения включает:

сооружения для забора воды из источника (водозаборы, водоприемники);

насосную станцию 1-го подъема для подачи воды на обработку; сооружения обработки воды (водоочистные сооружения);

резервуары для хранения запасов воды;

насосную станцию 2-го подъема для подачи воды в водопроводную

сеть;

сооружения для регулирования и поддержания требуемых расходов и напоров в водопроводной сети (водонапорная башня, насосно-пневматическая установка, нагорный резервуар);

водоводы;

наружная и внутренняя водоводные сети для транспортировки и распределения воды потребителям.

Взаимное расположение и технологическая увязка сооружений и устройств, входящих в систему, образуют схему водоснабжения или водопровода.

Схема системы водоснабжения с поверхностными источниками воды включает в себя, как правило, все водопроводные сооружения и устройства. Схема водоснабжения с подземным источником проще и, если качество подземных вод отвечает требованиям потребителя, может не включать водоочистных сооружений. Для небольших промышленных предприятий и объектов населенных пунктов схема водоснабжения может быть еще более упрощена - вода непосредственно из водозабора может подаваться в водонапорную башню и водопроводную сеть.

В зависимости от характера выполнения задач силами ликвидации чрезвычайных ситуаций системы водоснабжения населенных пунктов могут находиться в следующих состояниях:

1. Системы водоснабжения и ее элементы находятся в рабочем состоянии и продолжают функционировать в установленном режиме;

2. Отдельные элементы системы водоснабжения или система водоснабжения в целом не может функционировать в результате выхода из строя систем энергоснабжения;

3. Система водоснабжения не может функционировать вследствие повреждения или разрушения ее основных элементов (водозаборов, насосных станций, очистных сооружений, резервуаров).

Состояние, в котором находится система водоснабжения и ее элементы, определяет характер и способы использования ее для забора воды при обеспечении сил ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Если система водоснабжения функционирует в установленном режиме, то забор воды у системы (заполнение емкостей средств подвоза воды) может осуществляться: непосредственно из водопроводной сети в местах с оборудованными водозаборными устройствами (кранами, гусаками и т.д.); из пожарных гидрантов, расположенных в колодцах водопроводной сети вблизи зданий, или пожарных кранов, установленных в зданиях; из водозаборных кранов, расположенных в зданиях, или из спускных кранов, размещенных в колодцах на водопроводной сети; из напорного трубопровода насосной станции с использованием установленных на нем спускных или водозаборных кранов.

Если система водоснабжения и ее элементы не функционируют вследствие выхода из строя энергоснабжения, то забор питьевой воды может осуществляться из резервуаров чистой воды или водопровода.

Забор воды из резервуаров чистой воды может осуществляться через спускные краны камер переключения, расположенных между резервуарами или из спускного трубопровода.

В случае, если водозабором системы водоснабжения служат водозаборные скважины, то при наличии передвижной силовой электростанции не менее 8-12 кВт, есть возможность запустить в работу погружной насос в скважине.

Состояние системы водоснабжения населенного пункта, способ забора воды из нее определяют характер инженерного оборудования мест заполнения тары. Но в любом случае в этих местах требуется задействовать соответствующие силы и средства.

Пункты водоснабжения

Опыт ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций показывает, что в большинстве случаев обеспечение водой личного состава соединений и частей, формирований ГО осуществляется с пунктов водоснабжения и водоразборных пунктов.

Пунктом водоснабжения называется участок местности, на котором силами специализированного подразделения производится добыча, очистка, контроль качества, хранение и выдача воды потребителям. Водоразборный пункт отличается от пункта водоснабжения тем, что в районе его оборудования не может быть источника воды, или

оборудованного водоразборного сооружения. Водоразборный пункт предназначен для хранения доставленной с пункта водоснабжения воды, ее консервирования и выдачи потребителям.

Пункт водоснабжения включает: пост регулирования, площадку ожидания, таромоечную площадку, рабочую площадку, площадку сбора транспортных средств. Кроме того, оборудуются места выдачи воды, окопы для обороны.

При выборе места развертывания пункта водоснабжения учитываются: санитарно-эпидемическое и эпизоотическое состояние района; дебит источника и качество воды в нем; возможность заражения радиоактивными и отравляющими веществами, АХОВ и болезнетворными микроорганизмами; наличие путей движения, а также характер грунта дна и берегов поверхностных источников.

Оборудование пункта водоснабжения начинается с определения (разведки) мест размещения основных элементов, развертывания средств на рабочей площадке, в пределах которой устанавливается строгий санитарно-гигиенический режим. Для предотвращения возможного загрязнения и заражения источника воды, в радиусе 50-100 м от рабочей площадки создается зона санитарной охраны, в пределах которой не должно быть свалок мусора, отхожих мест, выгребных ям и т.п. [1,2].

С целью утилизации (сбора) различных отработанных фильтрующих материалов, особенно при очистке воды от РВ, ОВ и АХОВ, на каждом пункте водоснабжения на расстоянии не ближе 50 м от рабочей площадки и водоема оборудуются поглощающие колодцы размером 2х2х2м. По наполнении колодец закапывается, устанавливается указатель "ЗАРАЖЕНО", а рядом не далее 5-10 м отрывается другой такой же колодец.

Список использованной литературы:

1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций / под общ. ред. Ю.Л. Воробьев. Москва, «Круг», 2002.

2. Инженерное обеспечение мероприятий и действий сил ликвидации чрезвычайных ситуаций / под общ. ред. С.К. Шойгу, Москва, ЗАО «Папирус», 1998.