Канализационная насосная станция

характеристикам чистой воды и практически не влияют на водоотдающие свойства осадков. Фильтрование проб осадка можно производить через фильтровальную перегородку с диаметром пор от 0,003 до 10 мк, что позволяет получить представительную пробу фильтрата, содержащую частицы, размер которых наиболее неблагоприятен для эффективного обезвоживания.

Предложенный способ кондиционирования осадков сточных вод по сравнению с известным обеспечивает сокращение длительности процесса с 2 ч до 5-20 мин за счет определения окончания процесса до снижения значения оптической плотности Д до 0,45-0,001.

Алексеева Г.Н., Малиновская А. А., Мироненко Д. П. КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

Канализационные насосные станции производства «Пласт Групп+» предназначены для перекачивания ливневых или фекальных стоков:

с площадей, уровень которых находится ниже геодезической отметки приемного коллектора центральной канализации;

при глубоком и далеком расположении центральной канализации.

Канализационные насосные станции (КНС) систем водоотведения - это комплекс сооружений

и оборудования, обеспечивающий отведение сточных вод в соответствии с нуждами потребления. Канализационные насосные станции обеспечивают подачу сточных вод на очистные сооружения, если рельеф местности не позволяет отводить эти воды самотеком. Строительство канализационных насосных станций позволяет также избежать большого заглубления самотечных коллекторов. Тип отведения стоков определяется: глубиной заложения подводящего коллектора; объемом сточных вод, поступающих в насосную станцию; видом перекачиваемой сточной жидкости; гидрогеологическими условиями строительства; типом устанавливаемых насосных агрегатов и способом их управления. Современная комплектная КНС представляет собой емкость из полипропилена. Внутри резервуара смонтированы погруженные канализационные насосы, внутренние трубопроводы, арматура, подводящие и напорные патрубки. Для соединения с внешними коммунальными сетями, системы контроля уровня жидкости, системы вентиляции. Для удобства обслуживания оборудования и арматуры в емкости имеются площадка обслуживания и лестница. Всё оборудование станции выполняется из полипропилена. Стакан снабжен герметичным закрывающимся люком, что гарантирует отсутствие неприятных запахов.

В корпус КНС жидкость попадает самотеком^ из корпуса она удаляется насосами. КНС представляет собой корпус повышенной прочности в виде вертикального цилиндра из армированного стеклопластика. Высота корпуса насосной станции, а, следовательно, и глубина заложения, достигает 7-10, а иногда 12 и более метров. На такой глубине давление грунта на корпус достигает значительных величин, и для обеспечения необходимой прочности приходится доводить толщину стенок до 15-22 мм. В то же время, верхняя часть корпуса КНС, находясь на небольшой глубине, должна выдерживать гораздо меньшее давление. Поэтому, для уменьшения массы изделия, а также во избежание ненужного перерасхода материала, толщина стенок корпуса плавно изменяется по высоте от 6 до 15-22 мм. Внутри корпуса монтируются трубы из нержавеющей стали, вентили, обратные клапана и насосное оборудование. Порядок такой: насос - обратный клапан - вентиль -напорный трубопровод. Количество насосов определяется индивидуально, как правило, их 1 - 3 штуки.

Очистка сточных вод. Насосы, погружные и дренажные насосы \VTLO

Серия ТМ - откачка воды с твердыми включениями до 10 мм, из подвалов, водоёмов, бассейнов. В конструкции имеется поплавковый выключатель, который защищает насос от холостого хода (работа без воды). Подача до 46 мЗ/ч, напор до 18 м. Приспособлены для продолжительной работы в автоматическом режиме. ТМЛУЗО имеет устройство взмучивания (поднимают грязь и твёрдые частицы осевшие на дне водоёма, следовательно очищают его).

Серии ТР и Т8 - погружные насосы для перекачки грязной и сточной воды. Корпус и детали выполнены из нержавеющей стали и композитных материалов, имеющих высокую антикоррозийную

стойкость, Взрывозащитное исполнение (образование искры на электрических контактах), что обеспечивает повышенную безопасность. Напор до 35 м, производительность до 350 мЗ/час. Могут применяться для откачки стоков с мостовых и для тушения пожаров. Насосы TP 40 S имеют встроенный измельчитель для разбивания крупных частиц.

Погружные дренажные насосы серий ТОР и D - PEDROLLO (Италия).Серия ТОР включает в себя погружные дренажные электронасосы, с колесом центробежного типа, разработанные для функционирования в автоматическом режиме.

Насосы серии ТОР рекомендуются для подъема чистой воды без наличия абразивных частиц. Использованные конструктивные решения обеспечивают простоту в эксплуатации и безопасность даже при непрерывном функционировании, благодаря полному охлаждению двигателя, снабженному хорошим запасом мощности и двойному механическому уплотнению. Эти насосы особенно пригодны для осушения затопленных помещений небольшого объема таких как, подвалы, боксы, в чрезвычайных ситуациях, для опорожнения бассейнов, ванн и аквариумов, переработки бытовых стоков, (стиральные и посудомоечные машины), для подачи воды в садовые фонтаны, для орошения небольших садов и огородов из накопителей, для осушения небольших канализационных отстойников. Насосы серии D имеют аналогичные параметры, но имеют корпус выполнен из нержавеющей стал и. Технические характеристики: напор до 21 м, производительность до 19.5 мЗ/ч,, температура жидкости до +50 °С максимальный размер твёрдых частиц 10 мм.

Погружные и дренажные насосы NOCCH1 PUMPS

Серия ВЮХ - откачка воды с твердыми включениями до 40 мм. Универсальное применение. Корпус насоса полностью изготовлен из нержавеющей стали. Поплавковый выключатель. Подача до 23 мЗ/ч. Напор до 12 м.

Серия OMNIA - погружные насосы для грязной и сточной воды с твердыми частицами до 20 мм. Изготовлены из нержавеющей стали и композитных материалов. Поплавковый выключатель входит в комплект поставки. Напор до 8 м вод ст. Производительность до 12 мЗ/час. Особенность конструкции допускает длительную работу без выключения.

Серия V1P - откачка чистой воды. Поплавковый выключатель. Подача до 10,5 мЗ/ч. Напор до 7 м. Серия VIPVORT - погружные насосы для грязной и сточной воды, содержащей абразивные частицы. Нержавеющая сталь и композитные материалы. Напор до 6 м вод ст. Производительность до 10,8 мЗ/час.

Принципиальные отличия бытовых дренажных насосов и насосов для канализации (фекальных насосов) заключается в возможности тех или других для работы с жидкостями содержащими твердые и волокнистые включения. Для дренажных насосов, в зависимости от марки насоса, размер частиц допустим от 3 до 12 мм, а для насосов работающих с канализационными стоками от 35 до 100 мм в диаметре. Также, дренажные насосы (фекальные насосы) отличаются наличием своеобразных форм их рабочих колес (полуоткрытые, одноканальные, свободновихревые, а также рабочие колеса с режущим механизмом - насосы серии SEG). Дренажные насосы используются для откачки чистой или загрязненной воды из дренажных колодцев, котлованов, бассейнов и водоемов. Эти насосы можно устанавливать для стационарной постоянной работы или переносить с места на место.

При установке такой станции решается сразу несколько важных вопросов:

— Экономится полезная площадь, так как локальные станции не требуют строительства больших железобетонных резервуаров - приемников, вентиляционных камер занимают существенно меньше места. К примеру. Новая станция диаметром 1.4 метра заменяет станцию диаметром 12 метров.

— Снижаются затраты электроэнергии, так как система контроля уровня заполнения стакана позволяет современным насосам работать систематически, включаясь по мере необходимости. При работе станции исключены, либо сведены до минимума потери напора.

— Автоматизация работы станции позволяет уменьшить количество обслуживающего персонала, в случае аварийной ситуации сигнал о работе оборудования может подаваться на пульт, компьютер или мобильный телефон диспетчера. Для обслуживания насосных станций не требуется спускаться на дно стакана станции — насосы поднимаются грузоподъемными механизмами и устройствам по направляющим штангам, автоматически отсоединяются от диафрагменного соединителя. КНС снабжена также автоматическим щитом управления, установка которого не требует специальных построек и может устанавливаться на открытом блоке, как вблизи станции, так

и любом удобном месте. Комплектные КНС, пригодны как для применения в сфере малоэтажного строительства, так и в городских условиях. Современные канализационные станции обеспечивают низкий уровень шума и вибрации. Наличие нескольких локальных КНС вместо одной централизованной предпочтительнее с точки зрения экологии, так как отказ централизованной КНС в масштабах города приводит к аварийным сбросам стоков на рельеф и экологическим проблемам. О подобных авариях российские СМИ сообщают буквально каждую неделю. КНС компактны, легко монтируются, работают в автоматическом режиме, могут эксплуатироваться в любых климатических условиях.

Малинина Е.М., Кондратьева К.Н. ФИЛЬТРЫ С ПЛАВАЮЩЕЙ ПЕНОПОЛИСТЕРОЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ

Перспективным направлением в технике фильтрации воды является разработка фильтров с плавающей загрузкой. В них используются гранулы вспененного полистирола с очень низкой плотностью, порядка 50—100 г/л. Такие гранулы имеют более высокие адгезионные и электрокинетические свойства, чем у песка, и их применение интенсифицирует процесс фильтрования воды. Так, фильтры с плавающей загрузкой позволяют работать с более загрязненной водой и с большей скоростью фильтрования, упростить регенерацию загрузки, отказаться от использования дополнительных насосов и емкостей для промывной воды.

Возможно использование плавающей загрузки в стандартных стальных корпусах, у которых дренажное устройство размещено вверху. Скорость фильтрования воды определяется давлением (напором) поступающей воды. Считается, что она может быть выше, чем для тяжелых загрузок.

Длительное время во всем мире разрабатываются многочисленные варианты фильтров очистки воды непрерывного действия. Основная их идея состоит в одновременном проведении процессов очистки воды и регенерации загрузки в различных по размерам и конструкции аппаратах или их секциях. Это позволяет оптимизировать каждый из процессов, т.е. проводить их с наибольшей эффективностью. Основные трудности при создании таких фильтров состоят в организации перемещения загрузки между узлами очистки воды и регенерации.

Контактные фильтры с пенополистирольной загрузкой КФПЗ-1, КФПЗ-2, КФПЗ-З, КФПЗ-6 применяются в реагентных схемах очистки маломутных и цветных вод. В корпусе этих фильтров гранулы вспененного полистирола распределяются по крупности с уменьшением их диаметра в направлении сверху вниз. Перед подачей воды на фильтр в нее вводят коагулянт — сернокислый алюминий. Установлено, что очистка воды с содержанием взвешенных веществ до 170—180 мг/л обеспечивается в течение 6 и более часов при скорости фильтрования до 10 м/ч в слое однородной пенополистирольной загрузки диаметром гранул 1,12 мм. Опыт показал, что пенополистирольная загрузка в фильтре КФПЗ-1 отмывается за 4—4,5 мин при интенсивности 12—15 л/(с-м2). Такой фильтр имеет меньшее гидравлическое сопротивление по сравнению с песчаным и требует меньше воды на промывку. Воды с мутностью до 150 мг/л и цветностью до 70 градусов на таком фильтре очищаются до норм ГОСТ 2874—82. Фильтр КФПЗ-1 производительностью 60 мЗ/ч внедрен на фильтровальной станции. При этом возросло качество очистки воды, снизился расход реагента и на 25—35 % уменьшился расход промывной воды.

Напорные фильтры ЭВИ с плавающей пенополистирольной загрузкой предназначены для очистки и доочистки сточных вод. Фильтры могут работать как самостоятельные сооружения в одноступенчатых схемах очистки, так и в качестве сооружений предварительного осветления воды в двухступенчатых схемах.

На фильтры допускается подача воды с содержанием взвешенных веществ до 500 мг/л, и нефтепродуктов до 10 мг/л.

Температура очищаемой воды не должна превышать 50°С. Потери напора в фильтре не должны превышать 3 м.

Направление фильтрации в фильтрах сверху-вниз. Промывка пенополистирольной загрузки фильтров осуществляется нисходящим потоком воды, накопленной в надфильтровом пространстве