Абсорбционная бромистолитиевая комбинированная холодильная машина со ступенчатым генератором

АБСОРБЦИОННАЯ БРОМИСТОЛИТИЕВАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ МАШИНА СО СТУНЕНЧАТБ1М ГЕНЕРАТОРОМ.
В настоящее время в России и за рубежом большое внимание уделяется развитию энергосберегающих технологий. В связи с этим, представляется перспективным совершенствование и разработка новых технологических систем, использующих вторичные энергоресурсы для выработки холода или тепла, например таких, как абсорбщюнные бромисто-литиевые холодильные машины (АБХМ) со ступенчатой генерапзней.
В настоящее время в разных странах выпускаются АБХМ с одноступенчатой и двухступенчатой генерацией пара рабочего вещества (АБХМД).
В связи с тем, что ряд машин с двухступенчатой генеращ1ей обогреваются продуктами сгорания природного газа или водяного пара, имеющими высокую температуру, возникает возможность осуществления трехступенчатой генерации пара рабочего вещества. Учитывая высокое значение теплового коэффициента АБХМ с трехступенчатым генератором (АБХМТ), разработка таких машин является перспективной. С другой стороны, ограничивающим условием их применения является высокая температура кипения в генераторе верхней ступени, что в свою очередь приводит к интенсивному процессу коррозии. Современные ингибиторы обеспечивают надежную защиту конструктивных металлов в генераторе высокого давления при температуре раствора бромистого лития не выше 160С. Возможным решением данной проблемы в настоящее время может быть использование АБХМ с трехступенчатым генератором, средняя ступень которого может быть отключена (комбинированная АБХМ), Таким образом, машина может работать, как по циклу с трехступенчатой генерацией пара, когда при необходимой температуре воды на выходе из испарителя ts2 и
обеспечиваемой градирней температуре охлаждающей воды на входе в АБХМ, температура водного раствора бромистого лития не превышает 160°С, так и по циклу с двухступенчатой генерацией пара, при более высокой температуре охлаждающей воды. На фиг.1. представлена схема комбинированной АБХМ (АБХМК) с последовательной подачей раствора по ступеням генератора. При работе машины по циклу АБХМТ слабый раствор из абсорбера I насосом X подается в теплообменник низкого давления VII, далее в теплообменник среднего давления VIII, далее в теплообменник высокого давления ЕХ, далее в ступень генератора высокого давления П. Крепкий раствор первой промежуточной концентрации направляется в теплообменник IX, далее в дроссельный вентиль ХП1, далее в ступень генератора среднего давления III. Крепкий раствор второй промежуточной концентрации направляется в теплообменник VIII, далее в дроссельный вентиль XII, далее в ступень генератора низкого давления IV. Крепкий раствор через гидрозатвор XVI направляется в теплообменник VII, далее в абсорбер I. Пар из ступени генератора II направляется на обогрев ступени генератора III. Конденсат через дроссельный вентиль XIV направляется в конденсатор V. Пар из ступени генератора П1 направляется на обогрев ст)шени генератора IV. Конденсат через дроссельный вентиль XV направляется в конденсатор V. Конденсат (холодильный агент) из конденсатора V через гидрозатвор XVII направляется в испаритель VI. Пасос XI осуществляет рециркуляцию холодильного агента. Пар из испарителя VI направляется в абсорбер I. Греющая вода (водяной пар или дымовой газ) с температурой //, подается на обогрев ступени генератора П.
В случае работы мащины по циклу с трехступенчатой генерацией вентили: 2, 3, 5,1,9 - открываются, вентили 1, 4, 6, 8, 10 - закрываются. В случае, когда машина работает по циклу АБХМД вентили: 1, 4, 6, 8, 10 открываются, вентили 2, 3, 5, 7, 9 - закрываются. В этом случае слабый раствор из абсорбера I насосом X подается в теплообменник низкого
I(
давления VII, далее в теплообменник высокого давления IX, далее в стзттень генератора высокого давления П. Крепкий раствор первой промежуточной концентрации направляется в теплообменник IX, далее в дроссельный вентиль ХПГ, далее в ступень генератора низкого давления IV. Крепкий раствор через гидрозатвор XVI направляется в теплообменник VII, далее в абсорбер I. Пар из ступени генератора I направляется на обогрев ступени генератора III. Пар из ступени генератора II направляется на обогрев ступени генератора IV. Конденсат через дроссельный вентиль XV направляется в конденсатор V. Далее аналогично работе по циклу АБХМТ.
Использование такого схемного решения, позволяет снизить расход первичного топлива по сравнению с АБХМД в среднем на 40% за расчетный период.