Выбор элементов автоматических систем пожаротушения в торгово-развлекательных комплексах

магнита 9 перемещается на его поверхность. При этом контакты геркона 3 размыкаются, и сигнал о пожаре поступает на пульт управления (условно не показан).

Рис. 1. Тепловой пожарный извещатель на Рис. 2. Съемная электроизоляционная основе геркона и легкоплавкого материала вилка

В случае ложного срабатывания датчика, открывается крышка 2 и заменяется съемная электроизоляционная вилка 7, крышка 2 закрывается и устройство снова готово к нормальной работе.

По данной конструкции были составлены заявочные документы на полезную модель Российской Федерации. Было получено положительное решение о выдаче патента на полезную модель от 02.09.215 года.

Список использованной литературы

1. Быстров Ю.А. Массовая радио библиотека: Ю.А. Быстров. - М.: Радио и связь, 1990. - 135 с.

2. Харазов К.И. Устройства автоматики с магнитоуправляемыми контактами: К.И. Харазов - М.: Энергоатомиздат. 1990. - 321 с.

3. Сайт Патентного Ведомства Российской Федерации (Роспатент).

ВЫБОР ЭЛЕМЕНТОВ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ В ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ

КОМПЛЕКСАХ

А.Н. Мальцев, преподаватель, В.В. Киселев, доцент, к.т.н., доцент, Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России,

г. Иваново

Согласно справке, подготовленной Департаментом надзорной деятельности и профилактической работы по анализу обстановки с пожарами и последствий от них на территории Российской Федерации, можно отметить, что количество пожаров в торгово-развлекательных центрах остается все еще

62

значительным (порядка 5 %). Практически ежемесячно на территории России происходят крупные пожары в таких зданиях, причинами которых чаще всего служат неосторожное обращение с огнем и неисправности электрооборудования и проводки.

В настоящее время в нашей стране происходит развитие экономики, рыночных отношений, торговли товаров и услуг. В связи с этим по всей России полным ходом идет развитие и строительство торгово-развлекательных центров (ТРЦ).

Здания торгово-развлекательных комплексов имеют свои особенности:

- занимают огромные площади, в них одновременно может находиться до нескольких тысяч человек;

- в здании имеется большое количество помещений различного назначения с различной степенью пожарной загрузки;

- в этих зданиях люди находятся в различном эмоциональном состоянии.

На примере города Иваново с четырехсот пятидесяти тысячным

населением количество крупных торговых центров составляет свыше 50 единиц. Ежедневно через них проходит в среднем до двух - трех тысяч человек. Именно поэтому обеспечение безопасности людей на таких объектах должно осуществляться на высшем уровне. Исходя из вышеперечисленных особенностей, торгово-развлекательных комплексов обеспечение пожарной безопасности носит актуальный характер.

В настоящее время крупные торговые помещения оборудуются, как правило, дренчерными и спринклерными установками пожаротушения.

В данной работе приводим расчет необходимого оборудования для обеспечения пожарной безопасности и средств оповещения при возникновении

л

пожарной опасности в торговых площадках среднего размера (500 м ).

Торговые помещения должны быть оборудованы следующими системами противопожарной защиты:

а) внутренний противопожарный водопровод;

б) автоматическая система спринклерного пожаротушения с

л

интенсивностью орошения 1=0,12 л/(с м ) и суммарным расходом не менее 10 л/с.

Насосную станцию системы автоматического пожаротушения следует запроектировать согласно СП 10.13130.2009 в помещении первого этажа с самостоятельным выходом наружу. Помещение должно быть отапливаемым и должно отделяться от других помещений противопожарным перекрытием 1-го типа, противопожарными перегородками 1-го типа.

Для определения диаметров трубопроводов, типа и параметров основного водопитателя для спринклерной установки водяного пожаротушения проводился гидравлический расчет.

На основании СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» выбирались исходные данные для проектирования:

1. группа помещений - 1;

л

интенсивность орошения водой - 0,08 л/(с-м );

расход воды не менее - 10 л/с;

площадь для расчета расхода воды - 60 м ;

продолжительность работы установок водяного пожаротушения -

2.

3.

4.

5.

30 мин.;

6. максимальное расстояние между спринклерными оросителями - 4 м . Указанные исходные данные соответствуют большинству типов торговых

площадок.

На основании проведенных расчетов предлагается следующая схема размещения оросителей спринклерного типа в торговом помещении (рис. 1).

На основании СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 5.2.23 - в спринклерных АУП на питающих и распределительных трубопроводах диаметром DN 65 и более допускается установка пожарных кранов по СП 10.13130.2009, ГОСТ Р 51049, ГОСТ Р 51115, ГОСТ Р 51844, ГОСТ Р 53278, ГОСТ Р 53279 и ГОСТ Р 53331.

На основании СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» и проведенных вычислений требуется обеспечить следующие технические характеристики:

1. количество струй - 2;

2. минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение - 2,5 л/с на одну струю;

3. расчетные параметры пожарных кранов должны быть следующими: пожарный кран диметром 50 мм; напор 10 метров у пожарного крана с рукавом 20 метров; диаметр спрыска наконечника пожарного ствола 16 мм.

Рис. 1. Схема размещения оросителей в торговом зале

Системы автоматического пожаротушения должны дополняться автоматическими установками пожарной сигнализации. Проектируемый объект защиты должен включать в себя систему оповещения и управления эвакуацией ни ниже 4-го типа, которая включает в себя: речевое оповещение (передачу специальных текстов), световые оповещатели «Выход», статические указатели направления движения, разделение здания на зоны пожарного оповещения, обратная связь зон оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской, допускается звуковой способ оповещения (сирена, тонированный сигнал и др.), световые мигающие указатели, динамические указатели направления движения, допускается возможность реализации нескольких вариантов организации эвакуации из каждой зоны оповещения. В качестве прибора управления техническими средствами оповещения и эвакуацией предлагается Трамбон ПУМ (рис. 2). Прибор обеспечивает сбор сигналов тревоги пожарной сигнализации, анализирует их и выдаёт управляющие сигналы на основе результатов анализа, являясь, таким образом, многофункциональным блоком. Также он осуществляет управление усилителем мощности, световым и речевым оповещением, способен генерировать звуковые сигналы в рамках необходимости, а также распределять их по зонам оповещения. Многофункциональность дополняется генератором тревожных сигналов, встроенным цифровым магнитофоном и микрофоном.

Рис. 2. Прибор управления Трамбон ПУ-М

На основании вышеизложенного можем сделать следующие выводы и предложения:

1) для систем автоматического пожаротушения рационально выбрать оросители марки СВН-10, клапан ОгеепеП Б-200 модели ЛУ-1;

2) для подачи воды наилучшим образом зарекомендовал себя насос марки Д200-90б с электродвигателями мощностью 55,0 кВт;

3) для поддержания рабочего давления в сети рекомендуется установка жокей-насоса марки КМ80-50-200/2-5, включающийся при падении давления в сети на 1 атм.;

4) для управления техническими средствами оповещения и эвакуацией рекомендуется установка прибора Трамбон ПУ-М.

Рассматриваемые в данной статье объекты являются довольно сложными, требующими исключительно комплексного и ответственного подхода. Работы по проектированию противопожарных систем должны начинаться с формирования технического задания на разработку систем противопожарной защиты и проводиться на этапе проектирования самого объекта защиты.

Список использованной литературы

1. Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2. Федеральный закон № 69-ФЗ. «О пожарной безопасности».

3. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390 «О противопожарном режиме». Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Д.П. Некрасов, доцент, к.т.н., С.В. Волков,

Воронежский институт ГПС МЧС России, г. Воронеж

Для обеспечения высокой достоверности результатов исследования пожарной безопасности зданий и сооружений будем исходить из следующих предположений: все оценки, получаемые от экспертов и лиц, принимающих решения (ЛПР), должны отражать не только количественные, но и качественных оценки, а процедуры обработки такой информации должны учитывать качественный характер оценок надёжности объектов недвижимости. Для удобства анализа этих словесных оценок их можно описать числовыми, причём число должно быть тем больше, чем оценка предпочтительнее [1]. Таким образом, без ограничения общности можно считать, что множество значений критериев Ъ состоит из чисел (причём их увеличение соответствует увеличению предпочтительности). Множество т-мерных числовых векторов Ът с компонентами из Ъ будет отражать критериальное пространство (или векторное пространство Кт). Тогда составленный из оценок по всем частным критериям надёжности обобщённый показатель будет характеризоваться точкой пространства Ът. Любую точку из Ът можно считать векторной оценкой некоторого варианта систем (в смысле надёжности) - реального или же гипотетического. Безопасность варианта эксплуатации зданий и сооружений полностью характеризуется его векторной оценкой, то предпочтения удобно описывать вначале в критериальном пространстве Ът.

Для моделирования предпочтений в соответствии с утвержденным «качественным» подходом можно использовать четыре бинарных отношения

[2]: строгого предпочтения Р: 7'Р7'' - векторная оценка 7' строго предпочтительнее, чем 7''; безразличия I: 7'17'' - векторные оценки 7' и 7'' одинаковы по предпочтительности; нестрогого предпочтения Я: 7'Я7'' -векторная оценка 7' не менее предпочтительна, чем 7''; несопоставимости К: 7'№'' - векторные оценки 7' и 7'' не сравнимы по предпочтительности, т. е. не верно ни 7'Я7'', ни 7'Р7'', ни 7'17''.