СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ СИЛОВЫХ ТРЕХОБМОТОЧНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

1. Способ диагностики силовых трехобмоточных трансформаторов, заключающийся в том, что измеряют величины и фазовые углы напряжений и токов всех обмоток трансформатора в различных нагрузочных режимах, по измеренным значениям путем решения уравнений состояния силового трансформатора, составленным на основе схемы замещения трансформатора, определяют активные и индуктивные сопротивления каждой из обмоток для диагностики технического состояния витковой изоляции и состояния токоведущих частей обмоток и по отклонению полученных параметров от эталонных судят о техническом состоянии трансформатора, отличающийся тем, что решают системы уравнений состояния, при нормальном и (или) аварийном режиме работы трехобмоточного трансформатора регистрируют измеренные токи обмоток и падения напряжения, выделяют первую гармоническую составляющую зарегистрированных токов и напряжений обмоток, определяют симметричные составляющие полученных токов и напряжений, которые используют в расчетах.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что определяют активные и индуктивные сопротивления трехобмоточного трансформатора.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что активные и индуктивные сопротивления обмоток трехобмоточного трансформатора определяют по трем системам уравнений, независимым друг от друга.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что регистрируемые токи и напряжения могут быть как фазными, так и линейными, что позволяет варьировать число сигналов регистратора аварийных процессов.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что в схеме замещения трехобмоточного силового трансформатора учтено сопротивление ветви намагничивания.