КАБЕЛЬ ГИБКИЙ ШАХТНЫЙ УПРАВЛЕНИЯ

Полезная модель относится к кабельной отрасли электротехнической промышленности и может быть использована в угольной и горнодобывающей промышленности для присоединения устройств дистанционного управления, автоматики и контроля в шахтах к электрическим сетям.
Создание надежного и в тоже время относительно дешевого шахтного кабеля управления является весьма актуальным.
Известен в производстве кабель шахтный управления гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке. Кабели с числом жил 6 и более имеют центральный силовой элемент из полиэфирных технических нитей или пластиката.
Разработанный кабель марки КГРВШ1 предназначен для присоединения устройств дистанционного управления, автоматики и контроля в шахтах к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение до 380 В номинальной частоты 50 Гц.
Вид климатического исполнения - У и Т, категория размещения 5 при температуре окружающей среды от минус 30°С до 50°С.
Техническая характеристика
Минимально допустимый радиус изгиба кабелей при монтаже и эксплуатации должен быть не менее:
- без предварительного подогрева 10 наружных диаметров кабеля;
- с предварительным подогревом 5 наружных диаметров кабеля. Электрическое сопротивление изоляции жил, пересчитанное на 1 км длины кабеля и температуру 20°С, должно быть, МОм, не менее:
- на момент приемки и поставки 50;
- на период хранения и эксплуатации 10.
Требования к механическим параметрам Кабели должны быть стойкими к изгибам на угол (±π) рад. Номинальный диаметр ролика и нагрузка, создающая усилие натяжения кабеля, число циклов изгиба, должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 3.
Таблица 3
Число жил
Номинальный диаметр ролика, мм
Номинальная растягивающая нагрузка, Н(кгс)
Число циклов изгиба, не менее
2,3
100
20(2)
30000
6,8,10,12
200
20(2)
30000
15,18
250
50(5)
20000
24,30,36
300
50(5)
15000
Разрывное усилие кабелей с центральным силовым элементом из синтетических нитей должно быть не менее указанного в таблице 4. с резиновым элементом - не менее 50% значений, приведенным в таблице 4.
Таблица 4
Число жил в кабеле
6
8
10
12
15
18
24
30
36
Разрывное усилие, кН, не менее
1,96
2,45
2,94
3,92
4,90
5,88
6,96
7,84
8,22
Кабели должны быть стойкими к воздействию механических факторов внешней среды в соответствии с группой условий эксплуатации M1 по ГОСТ 17516.1.
Требования к внешним воздействующим факторам
Кабели должны быть устойчивы к воздействию температуры окружающей среды до 50°С.
Кабели должны быть устойчивы к воздействию пониженной температуры окружающей среды, не ниже:
°
- в условиях фиксированного монтажа и на период эксплуатации - минус 30С,
- в условиях монтажных и эксплуатационных изгибов - минус 15°С.
Кабели при эксплуатации должны быть стойкими к смене температур от минус 30°С до 50°С.
Кабели не должны распространять горение при одиночной прокладке.
Длительно допустимая температура на жиле не более 70°С.
Кабели в тропическом исполнении должны быть стойкими к поражению плесневыми грибами.
Требования к надежности
Срок службы кабелей в режимах и условиях НД должен быть не менее 12 мес.
Фактический срок службы кабеля устанавливается 6 лет при условии соблюдения правил хранения, монтажа и эксплуатации и определяется в процессе эксплуатации. Срок службы исчисляется с даты изготовления кабеля.
Конструкция кабеля представлена на фиг.1.
Медные токопроводящие жилы кабеля 1 - соответствуют 5 классу гибкости.
На токопроводящие жилы кабеля наложена изоляция из резины - 2
В конструкции кабеля с числом жил 6 и более имеется укрепляющий элемент, выполненный из синтетических нитей в оболочке из резины - 3
На скрученные жилы кабеля наложена оболочка из ПВХ пластиката - 4
Техническим результатом полезной модели является улучшение технических характеристик изделия.
Основные факторы экономической эффективности являются - увеличения надежности кабеля.
Требование электробезопасности обеспечивается толщиной изоляции, испытанием повышенным напряжением. Литература:
1. Информационно-технический сборник. Изделия кабельные. Том 3, часть 1. Москва. ОАО «ВНИИКП» 2005 г.