НАПОРНАЯ ПЕНОГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА

Полезная модель относится к противопожарной технике, а именно к устройствам для приготовления и подачи газо-механической пены.
Известно описание полезной модели, содержащее корпус с форкамерой, имеющей днище с распылителями для образования воздушного потока и размещенную в корпусе форсунку для подачи пенообразующего раствора на пакет сеток (описание полезной модели РФ №19763, кл. Е21F 5/04, 2000 г.).
Недостаток полезной модели прототипа заключается в том, что соединительный фланец пеногенератора предназначен только для подключения к одному типу пенопроводов с условным проходом 150 мм по технической документации опытной партии без изменения производительности.
Цель предлагаемого технического решения полезной модели напорной пеногенераторной установки провести конструкторское усовершенствование заключающееся в повышении эффективности и надежности ее работы.
Сущность усовершенствования пеногенератора заключается в том, что он дополнительно снабжен диффузорным переходником, с возможностью подключения пеногенератора на пенопровод с меньшим диаметром, т.е. с диаметра с условным проходом 150 мм., на пенопровод с условным проходом 100 мм., с подключением к патрубкам пеногенератора материальных трубопроводов через регулируемые расходные краны и манометры контроля за рабочим давлением.
На фиг.1 изображена напорная пеногенераторная установка, общий вид; на фиг.2 натурный образец пеногенератора.
Общий вид напорной пеногенераторной пеногенераторной установки поясняется следующими основными позициями: 1 - рукав пенообразователя; 2 - фильтр; 3 - кран; 4 - штуцер подсоединения воздухопровода; 5 - головка соединительная; 6 - переходник с фильтром; 7 -
рукав подачи воды; 8 - рукав воздушный; 9 - смеситель; 10 - рукав раствора пенообразователя; 11 - кран регулирования подачи сжатого газа; 12 - форкамера; 13 - диффузорная часть корпуса пеногенератора; 14 - съемная пеногенераторная кассета; 15 - манометр; 16 - конфузорная часть корпуса пеногенератора со смотровым окном; 17 - диффузорный переходник 150/100 мм; 18 - фланец для подсоединения к пенопроводу; 19 - кран регулирования.
На фиг.2 приведен общий вид пеногенератора, изготавливаемого серийно Кемеровским экспериментальным заводом средств безопасности (КЭЗСБ) - со следующими техническими данными:
Производительность, м<sup>3</sup>/мин, не более
5
Кратность пены, не менее
100
Расход воды, л/мин, не более
45
Расход пенообразователя, л/мин
2,5
Расход воздуха, м<sup>3</sup>/мин, не более
5
Содержание пенообразователя в
воде, %, не более: по ГОСТ 6948-70
4-5
"Прогресс-30" ТУ 38-10719-77
2-3
Напор водного раствора пенообразователя
перед распылителем, МПа (кгс/см<sup>3</sup>), не более
0,6(6)
Масса установки, кг, не более
30
Размеры без рукава, мм
660×300×310
Пеногенераторная установка работает следующим образом.
Для нагнетания пены под давлением по магистральному пенопроводу в зону ликвидации подземного пожара, возникшего, например, в отработанной части угольного пласта, к существующему трубопроводу любого назначения (воздухопровод, трубопровод воды, пульпопровод,, дегазационный трубопровод, сухопровод и др.) при помощи фланца подсоединяют систему настоящей пеногенераторной установки. Для получения большей производительности установку подсоединяют без диффузорного переходника 17. В этом случае расход пенообразующего раствора через рукава 1 и 7 ставятся посредством регулирования 3 и 19
максимально, а краном 11 регулируют кратность пены, в зависимости от назначения пенной завесы. Контроль за работой пеногенератора обеспечивают через соответствующие установленные манометры е по смотровому окну, установленному на конфузорной части 16.
Предложенное усовершенствование напорной пеногенераторной установки "Экран", как показали стендовые полигонные исследования обеспечивают расширение области ее применения при локализации к тушении подземных пожаров.