РАЗРАБОТКА УФ-ОБЛУЧАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ БОРЬБЫ С ВИРУСАМИ IV ГРУППЫ

05.20.02

УДК 614.485:631.35

DOI: 10.24411/2227-9407-2020-10119

Разработка УФ-облучательной установки для борьбы с вирусами IV группы

Александр Анатольевич Смирнов, Игорь Мамедяревич Довлатов

Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва

Аннотация

Введение: вспышка СОУГО-19 доказывает потенциал взаимодействия между животным и человеком в качестве основного источника новых зоонозных заболеваний. Так как на сегодня не существует какого-либо одобренного и эффективного метода его лечения, растет тенденция к использованию новых методов инактивации коронавирусов, относящихся к IV группе, распространяющегося главным образом воздушно-капельным путём и через контактную передачу. Представленные на рынке ультрафиолетовые рециркуляторы воздуха предназначены в первую очередь для борьбы с бактериальной обсеменённостью воздуха и спорами плесневых грибов. Для их использования против вирусов IV группы необходим перерасчет конструктивных параметров и режимов работы из-за большей устойчивости этих вирусов к воздействию бактерицидного ультрафиолетового излучения. Цель исследования - разработать технические средства для дезинфекции воздуха на основе электрофизических методов инактивации вирусов IV группы.

Материалы и методы: установили, что существующие методические указания по применению бактерицидных ламп для обеззараживания воздуха и поверхностей не подходят для расчета технических параметров и режимов работы закрытых установок для инактивации вирусов IV группы.

Результаты и обсуждение: на основе анализа последних исследований определена доза ультрафиолетового излучения для инактивации вирусов IV группы. Определены облученность и время нахождения частиц пыли и/или аэрозоля, содержащих вирус, в зоне ультрафиолетового облучения для инактивации 90 % вирусов и 100 % микроорганизмов. По разработанным ранее методикам рассчитали конструктивные параметры и режимы работы рециркулятора.

Заключение: установили, что оптимальным решением является установка двух ультрафиолетовых ламп мощностью 95 Вт каждая, при этом производительность рециркулятора составит 81,5 м3/ч и будет обеспечена эффективность инактивации для вирусов IV группы на уровне 90 %.

Ключевые слова: дезинфекция, коронавирус, обеззараживание воздуха, озон, рециркулятор, ультрафиолет.

Для цитирования: Смирнов А. А., Довлатов И. М. Разработка УФ-облучательной установки для борьбы с вирусами IV группы // Вестник НГИЭИ. 2020. № 12 (115). С. 49-57. DOI: 10.24411/2227-9407-2020-10119

© Смирнов А. А., Довлатов И. М., 2020

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License. The content is available under Creative Commons Attribution 4.0 License.

Development of a UV-irradiation facility to combat group IV viruses

Alexander Anatolievich Smirnov, Igor Mamedyarevich Dovlatov

Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow

Abstract

Introduction: the COVID-19 outbreak is proving the potential for animal-human interaction as a major source of emerging zoonotic diseases. Since today there is no approved and effective method for its treatment, there is a growing trend towards the use of new methods of inactivation of coronaviruses belonging to group IV, spread mainly by airborne droplets and through contact transmission. The UV air recirculators on the market are primarily designed to combat bacterial contamination of the air and mold spores. To use them against Group IV viruses, it is necessary to recalculate design parameters and operating modes, due to the greater resistance of these viruses to the effects of bactericidal ultraviolet radiation. The aim of the study is to develop technical means for air disinfection based on electro-physical methods for inactivation of Group IV viruses.

Materials and methods: it was established that the existing guidelines for the use of bactericidal lamps for disinfecting air and surfaces are not suitable for calculating the technical parameters and operating modes of closed installations for inactivating Group IV viruses.

Results and discussion: based on the analysis of recent studies, the dose of ultraviolet radiation for the inactivation of group IV viruses was determined. The irradiance and the residence time of dust and / or aerosol particles containing the virus in the ultraviolet irradiation zone were determined to inactivate 90 % of viruses and 100 % of microorganisms. According to the previously developed methods, the design parameters and operating modes of the recirculator were calculated.

Conclusion: it was found that the optimal growth is the installation of two ultraviolet lamps with a power of 95 W each, while the capacity of the recirculator will be 81.5 m3/h and the efficiency of inactivation for group IV viruses will be at the level of 90 %.

Key words: coronavirus, disinfection, ultraviolet, ozone, air disinfection, recirculator.

For citation: Smirnov A. A., Dovlatov I. M. Development of a UV-irradiation facility to combat group IV viruses // Bulletin NGIEI. 2020. № 12 (115). P. 49-57. (In Russ.). DOI: 10.24411/2227-9407-2020-10119

Введение

сельскохозяйственных животных, включая свинеи, цыплят и уток [3]. Однако хорьки, кошки и собаки допускают инфицирование SARS-CoV-2 [4; 12]. Последние исследования показывают, что семейство, в которое входят хорьки, норки, а также ласки, барсуки и выдры, оказывается подверженным инфекции SARS-CoV-2 [5; 6; 7].

Новый коронавирус SARS-CoV-2 и вызываемое им инфекционное заболевание были впервые выявлены в декабре 2019 года в городе Ухань, Китай, которое затем стало крупной глобальной вспышкой, вызвавшей масштабную катастрофу в области общественного здравоохранения по всему миру. Известно, что SARS-CoV-2 - высококонтагиозный вирус, относящийся к IV группе и содержащий одноцепочечную (+) РНК, распространяется главным образом воздушно-капельным путём и через контактную передачу [1]. Недавнее исследование [2] показало, что остатки SARS-CoV-2 находились в воздухе в виде аэрозоля более 3 часов, на картоне - более 24 часов, а на пластике - 3 дня. На металлических поверхностях вирус может находиться до 5 дней.

К электрофизическим методам инактивации вирусов в воздухе и на поверхностях относятся ультрафиолетовое излучение диапазона от 100 до 280 нм (УФ-С), озонирование и др. [8; 9; 10]. Пандемия COVID-19 вызвала интерес к потенциалу ультрафиолетового излучения для дезинфекции воздуха и поверхностей. В ответ Комитет по фотобиологии IES опубликовал бесплатный отчет о бактерицидном ультрафиолетовом излучении (IES 2020)1. В отчете

Цель исследования - разработка технических средств для дезинфекции воздуха на основе электрофизических методов инактивации вирусов IV группы.

Пока не существует какого-либо одобренного и эффективного метода лечения этого нового заболевания, будет расти тенденция к использованию новых методов инактивации вируса.

Вспышка СОУГО-19 доказывает потенциал взаимодействия между животным и человеком в качестве основного источника новых зоонозных заболеваний. Одно из самых ранних опубликованных исследований, посвященных изучению способности SARS-CoV-2 к репликации у различных видов животных, показало, что вирус не заражает

указывается, что УФ-С-излучение диапазона от 100 до 280 нм наиболее эффективно для вирусной стерилизации и является основным средством для дезинфекции воздуха и поверхностей, так как оно повреждает последовательность рибонуклеиновой кислоты, разрушая ее связи, и таким образом останавливает способность вируса к репликации.

В последние годы наблюдаются положительные сдвиги, касающиеся развития промышленного производства ультрафиолетовых бактерицидных разрядных ламп высокого и низкого давления. Увеличивается их типоразмерный ряд, появляются но-

вые модификации, расширяется область их применения. Использование электронной пускорегулиру-ющей аппаратуры (ЭПРА) обеспечивает возможность регулирования потока излучения. При этом допустимый диапазон изменения сетевого напряжения для отечественных ЭПРА составляет 140...254 В, для зарубежных - 180...254 В, например, использование ЭПРА типа HID-DynaVision позволяет за счет фазового регулирования снижать мощность ламп более чем на 50 % [11].

Характеристики современных бактерицидных УФ-ламп представлены в таблице 1.

Таблица 1. Сравнительные характеристики ультрафиолетовых ламп, представленных на российском рынке

Table 1. Comparative characteristics of ultraviolet lamps on the Russian market

Тип ламп / Lamp type

Страна-производитель / Producing country

Мощность лампы, Вт / Lamp power, W Длина, м / Length, m Бактерицидный поток, Вт / Bactericidal flow, W Продолжительность горения, ч / Duration of burning, h

8 0,29 2,8 6 000

8 0,3 3,1 3 000

15 0,44 4,7 8 000

15,9 0,91 4,9 8 000

15 0,44 4,9 9 000

220 0,18 6,8 22 00

30 0,9 10 4 000

36 0,86 11 4 000

375 0,27 11 2 500

30 0,94 12 9 000

30 0,9 12 8 000

60 0,42 18 9 000

55 1,5 18 9 000

96 0,6 31 10 000

95 0,52 27 9 000

OSRAM HNS 8W G5

ДБК-8*

LTC15 T8

Philips TUV TL-D 15W OSRAM PURITEC HNS 15W ПРК-4* (ДРТ-220) ДБ-30 ДБК-36*

ПРК-2* (ДРТ-375) OSRAM PURITEC HNS 30W Philips TUV TL-D 30W Philips TUV PL-L 60W/4P OSRAM PURITEC HNS 55W ДБ 95 (DB 95) Philips TUV PL-L 95W/4P *лампы, выделяющие озон во

Германия / Germany

Россия / Russia Венгрия / Hungary Голландия / Holland Германия / Germany Россия / Russia Россия / Russia Россия / Russia Россия / Russia Германия / Germany Голландия / Holland Голландия / Holland Германия / Germany

Россия / Russia Голландия / Holland время своей работы

Бактерицидные УФ-лампы используются в качестве источника УФ-С-излучения как в открытых облучателях, так и в облучателях закрытого типа. Облучатели воздуха закрытого типа или ре-циркуляторы - новое направление в использовании УФ-излучения в присутствии людей и животных. Например, облучатель-рециркулятор «Азов» ОБРН (2^30) применяется в лечебных и детских учреждениях (поликлиниках, роддомах, санаториях и т. д.), а также при необходимости в промышленных, административных, общественных и складских помещениях. Рециркуляторы серии «АЭРОЛИТ» и «Дез-ар» предназначены для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением и предотвращения

распространения некоторых инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

ФНАЦ ВИМ (ВИЭСХ) совместно с ВНИИВСГЭ имеет опыт разработки бактерицидных УФ-рециркуляторов для обеззараживания воздуха на сельскохозяйственных объектах, в том числе с комбинированным воздействием ультрафиолетового излучения, озона и аэрозоля [13; 14; 15]. Рецир-кулятор представляет собой камеру, внутри которой расположена одна или несколько ультрафиолетовых ламп низкого давления и вентилятор, обеспечивающий воздухообмен за счет движения воздушного потока вдоль ламп или лампы с определенной скоростью (рис. 1).

Рис. 1. Общий вид рециркулятора-озонатора «ОЗУФ»: 1 - вентилятор; 2 - УФ-лампа;

3 - откидные крышки; 4 - замки Fig. 1. General view of the ozonator-recirculator «OZUF»: 1 - fan; 2 - UV lamp;

3 - hinged covers; 4 - locks

Однако данные рециркуляторы, как и аналоги, представленные на российском рынке, разрабатывались в первую очередь для борьбы с бактериальной обсеменённостью воздуха и спорами плесневых грибов. Для их использования против вирусов IV группы необходим перерасчет конструктивных параметров и режимов работы из-за большей устойчивости этих вирусов к воздействию УФ-С-излучения.

Материалы и методы Для расчета дозы УФ-облучения и расчёта режимов работы ультрафиолетовых устройств для обеспечения требуемого уровня бактерицидной эффективности можно руководствоваться действующими в России «Методическими указаниями по применению бактерицидных ламп для обеззаражи-

вания воздуха и поверхностей в помещениях»2. Так как в данной методике не приведены значения дозы инактивации для коронавирусов, был проведен литературный обзор исследований на эту тему. Расчёт изменения воздушного потока и УФ-С-облученности внутри рециркулятора проводили согласно разработанным ранее методикам [16].

Результаты и обсуждение

Как отмечалось выше, УФ-С-излучение способно инактивировать вирусы IV группы. В настоящее время при оценке эффективности того или иного дезинфектанта используется понятие дозы воздействия, или так называемый СХТ критерий, т. е. произведение концентрации реагента на время действия.

Для известной дозы излучения УФ-С (выраженной в Дж/м2) концентрация вируса экспоненциально уменьшается как функция времени. Значения применяемой дозы могут быть численно получены из экспериментальных данных путем подбора кривой выживаемости к экспоненциальной убывающей форме в виде:

5 = е-ш

где 5 - выживающая доля исходной популяции вируса после применения УФ-С-излучения; К - фактор, называемый УФ-восприимчивостью; I - интенсивность на поверхности образца. Этот численный метод применяется к множественным исследованиям для получения приблизительных дозировок для различных стадий инактивации.

В таблице 2 представлены значения дозы облучения при инактивации различных вирусов, полученные на основе анализа литературных источников [17; 18].

Таблица 2. Дозы УФ-облучения при инактивации различных вирусов Table 2. Doses of UV radiation during inactivation of various viruses

Виды вирусов / Types of viruses

Дозы, Дж/м , при бактерицидной эффективности, % / Doses, G/m2, for bactericidal efficacy, %

90

99,9

Influenza virus Berne virus

Несмотря на то, что значения необходимой дозы для 90 % инактивации вируса сильно различаются, это типично для лабораторных исследований восприимчивости различных вирусов к УФ-С. Диапазон значений для 90 % эффективности D = 7-241 Дж/м2, среднее значение которых составляет 67 Дж/м2.

3б 7

40

i34

24!

бб

б02

Для расчёта параметров УФ-рециркулятора необходимо определить облученность и время нахождения частиц пыли и/или аэрозоля, содержащих вирус в зоне УФ-С-облучения для инактивации 90 % вирусов и 100 % микроорганизмов. На рисунке 2 представлена схема разрабатываемого УФ-рециркулятора.

Рис. 2. Схема УФ-рециркулятора: 1 - вентилятор;

2, 3 - источники УФ-С-излучения; 4 - пускорегулирующая аппаратура; h - высота и ширина; Ьобл - длина облучательной установки Fig. 2. Scheme of the UV recirculator: 1 - fan;

2, 3 - sources of UV-C radiation;

4 - start-up equipment; h - height and width;

Ьобл - length of the irradiation unit

УФ-С-облученность внутри рециркулятора определяется главным образом бактерицидным потоком лампы и геометрическими размерами корпуса рециркулятора. На основе предыдущих исследований в качестве источника УФ-С-излучения была выбрана ртутная лампа низкого давления Philips TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25 (0,52 м), являющаяся на сегодня одной из самых эффективных ламп, представленных на рынке. Из-за высокой стоимости и низкого КПД использование для этих целей УФ-С

светодиодов в настоящее время является нецелесообразным, однако наблюдается тенденция к уменьшению их стоимости и повышению эффективности [19].

В рециркуляторе предусматривается последовательная установка двух ламп. Основываясь на габаритных размерах лампы, были определены размеры корпуса рециркулятора: Н = 120 мм, Ьобл = 1200 мм. Среднюю облученность определяли, как среднее арифметическое в четырех контрольных точках (рис. 3) по уравнениям [16]:

£бК1 - -¡^ ' Sina-L

ф,

Ебк2 = T^f  sina2  cosy,

F = Фбк бк3 2-h-L

F = Фбк -бк4 2-h-L

sina3  cosy,

ax = arccos

a2 = arccos

a 3 = arccos a4 = arccos-

sina4 2

V2

T2 h2+—

4

Ч2

2h2+-

Vh2+L2 L

где Фбк -

V2ft2+L2 '

бактерицидный поток УФ-источника (27 Вт), Вт; £бк - облученность, Вт/м2; Н - половина высоты, ширины рециркулятора (0,06 м), м; Ь -длина лампы (0,52 м), м; а - угол, 0; у - угол между нормалью к поверхности, на которой находится расчетная точка, и падающим лучом, 0.

Рис. 3. Размещение контрольных точек для расчета средней облученности: а - точки 1, 4; б - точки 2, 3 Fig. 3. Placement of control points for calculating the average irradiance: a - points 1, 4; b - points 2, 3

Зная среднее значение облученности внутри рециркулятора и необходимую дозу, время, необхо-

димое для инактивации, можно определить:

-D,

t- = 7я

ср

где ¿м - время, необходимое для инактивации, сек; В - доза излучения, Дж/м2; Еср - среднее значение УФ-С-облученности внутри рециркулятора, Вт/м2.

Таблица 3. Расчетные параметры разрабатываемого рециркулятора Table 3. The estimated parameters of the developed recirculator

Расчетная доза УФ-облучения, Дж/м2 / Estimated UV radiation dose,

G/m2

Средняя УФ-С-облученность, Вт/м2 / Average UV-C irradiation, W/m2

Требуемое время прохождения частицы с вирусом, с / Required time passes particles with virus, s

Средняя скорость воздушного потока, м/с / Average air flow speed, m/s

Производительность вентилятора, м3/ч / Fan capacity, m3/h

67 241

101 101

0,67 2,4

1,8 0,5

81.5

22.6

Далее рассчитывается скорость воздушного потока внутри рециркуляторов, определяется производительность вентилятора и выбирается по каталогу его мощность [20]. Результаты расчетов для средней максимальной дозы УФ-С-облучения для инактивации 90 % вирусов в воздухе представлены в таблице 3.

Необходимое время работы и количество ре-циркуляторов выбирается в зависимости от объема обрабатываемого помещения с учётом кратности воздухообмена. В случае использования в качестве источника УФ-С-излучения ртутных озонообразу-ющих ламп за счёт двух видов электрофизического воздействия необходимое время обработки необходимо уменьшить в 1,5-2 раза, так как дезинфицирующее действие непосредственно УФ-С-излучения усилится окислительными свойствами озона. Кроме того, работа таких рециркуляторов не должна при-

водить к повышению концентрации озона в воздухе выше ПДК, для этого необходимо применять циклический режим их работы.

Заключение

На сегодняшний день проведено достаточное количество теоретических исследований в области дезинфекции воздуха электрофизическими методами (озоном и УФ-излучением). Разработан прототип высокоэффективного рециркулятора для дезинфекции воздуха при борьбе с вирусами IV группы. В дальнейших исследованиях будут проведены камерные испытания разрабатываемых рециркулято-ров для уточнения необходимой дозы облучения к рассматриваемому вирусу для полной его инактивации. После определения необходимой дозы будут доработаны математические модели и разработан прототип, готовый к внедрению в помещениях, работающий в присутствии людей.

1 Illuminating Engineering Society. IES committee report: Germicidal Ultraviolet (GUV) - frequently asked questions. New York (NY): IES. IES CR-2-20-V1. 2020. 24 https://www.ies.org/standards/ committee-reports/ (accessed 30.05.2020).

2 МУ 11-16/03-06 Методические указания по применению бактерицидных ламп для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях. Утв. 28 февраля 1995 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=13835

ЛИТЕРАТУРА

1. Liu J., Liao X., Qian S., et al. Community transmission of severe acute respiratory syndrome Coronavirus 2 // Shenzhen, China, 2020. Emerg Infect Dis. 2020. V. 26. № 6. doi.org/10.3201/eid2606.200239

2. N. van Doremalen, T. Bushmaker, et al. Aerosol and surface stability of SARS-CoV-2 as compared with SARS-CoV-1 // New England Journal of Medicine. 2020. V. 1.

3. Godri Pollitt K.J., Peccia J., Ko AI., et al. COVID-19 vulnerability: the potential impact of genetic susceptibility and airborne transmission // Hum Genomics. 2020. № 14 (17) https://doi.org/10.1186/s40246-020-00267-3

4. Deng J., Jin Y., Liu Y., et al. Serological survey of SARS-CoV-2 for experimental, domestic, companion and wild animals excludes intermediate hosts of 35 different species of animals // Transbound Emerg Dis. 2020. https://doi.org/10.1111/tbed.13577

5. Shi J., Wen Z., Zhong G., et al. Susceptibility of ferrets, cats, dogs, and other domesticated animals to SARS-coronavirus 2 // Science. 2020. 368 (6494). P. 1016-1020. D0I:10.1126/science.abb7015

6. Kim Y.I., Kim S.G., Kim S.M., et al. Infection and rapid transmission of SARS-CoV-2 in ferrets // Cell Host Microbe. 2020. № 27 (5). P. 704-709. https://doi.org/10.1016/j.chom.2020.03.023

7. Richard M., Kok A., de Meulder D., et al. SARS-CoV-2 is transmitted via contact and via the air between ferrets // Biorxiv. 2020. https://doi.org/10.1101/2020.04.16.044503

8. Юферев Л. Ю., Селезнева Д. М., Овсянникова Е. А. Обеззараживание и обеспыливание воздуха в помещениях на основе электрофильтра // Сельский механизатор. 2020. № 4. С. 20-21.

9. Юферев Л. Ю., Селезнева Д. М. Совершенствование процессов обеззараживания и обеспыливания воздушной среды сельскохозяйственных помещений на основе электрофильтрации воздуха // Международный технико-экономический журнал. 2019. № 5. С. 42-48.

10. Юферев Л. Ю. Озоно-ультрафиолетовые наноэлектротехнологии для обеззараживания воздуха в помещениях // В сборнике: Наноэлектротехнологии в сельском хозяйстве. Материалы научно-технического семинара. 2006. С. 33-37.

11. Коваленко О. Ю., Козырева В. В. О возможности применения перспективных источников излучения в осветительных и облучательных установках // Вестник Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный агроинженерный университет имени В. П. Горячкина». 2008. № 4 (29). С. 9-13.

12. Коваленко А. М., Ткачёв А. В., Ткачёва О. Л., Кононов В. М., Зубова Т. В., Плешков В. А., Смолов-ская О. В., Нефедьев Л. В. Расчет вероятности распространения африканской чумы свиней // Достижения науки и техники АПК. 2019. Т. 33. № 12. С. 90-94.

13. Прокопенко А. А. Изучение технологических параметров УФ-облучателя-рециркулятора повышенной эффективности, созданного на базе амальгамных ламп // Российский журнал проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии. 2010. № 1 (3). С. 104-112.

14. Прокопенко А. А. Использование бактерицидного ультрафиолетового излучения на небольших птицефабриках и в фермерских хозяйствах для обеззараживания воздуха помещений и профилактики аэрогенных инфекций птиц // Российский журнал проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии. 2010. № 2 (4).

15. Прокопенко А. А. Влияние некоторых факторов на эффективность обеззараживания воздуха куф-лучами в облучателях-рециркуляторах // Российский журнал проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии. 2013. № 1 (4). С. 26-31.

16. Довлатов И. М., Юферев Л. Ю., Кирсанов В. В., Павкин Д. Ю. Методика расчета облученности воздуха УФ-источником внутри рециркулятора облучательной установки // Техника и оборудование для села. 2019. № 12 (270). С. 27-31.

17. Walker C. M., Ko G. Effect of ultraviolet germicidal irradiation on viral aerosols // Environmental Science & Technology. 2007. V. 41, №15. P. 5460-5465.

18. Kowalski W.J., Petraitis V., Walsh T. J. COVID-19 Coronavirus Ultraviolet Susceptibility. Technical Report C0VID-19_UV_V20200312. 2020. DOI: 10.13140/RG.2.2.22803.22566

19. Николаев Д. В., Петров Д. О., Белов Е. Л. Ультрафиолетовые светодиоды для сельского хозяйства // В сборнике: Студенческая наука - первый шаг в академическую науку. Материалы Всероссийской студенческой научно-практической конференции с участием школьников 10-11 классов. В 2-х частях. 2020. С. 115-117.

20. Пейс А. Ю. Осевой вентилятор с центробежными лопатками // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2017. № 7 (153). С. 165-167.

Дата поступления статьи в редакцию 30.09.2020, принята к публикации 19.10.2020.

Информация об авторах: СМИРНОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ,

кандидат технических наук, старший научный сотрудник

Адрес: Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, 109428, Россия, Москва, 1-й Институтский проезд, 5 E-mail: as984788@gmail.com Spin-код: 8597-2347

ДОВЛАТОВ ИГОРЬ МАМЕДЯРЕВИЧ,

младший научный сотрудник

Адрес: ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ», 109428, Россия, Москва, 1-й Институтский проезд, 5 E-mail: dovlatovim@mail.ru Spin-код: 9533-9629

Заявленный вклад авторов:

Смирнов Александр Анатольевич: общее руководство проектом, решение организационных и технических вопросов по подготовке текста, сбор и обработка материалов, подготовка текста статьи.

Довлатов Игорь Мамедяревич: проведение анализа материалов, формирование идеи, формулирование выводов.

Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

REFERENCES

1. Liu J., Liao X., Qian S., et al. Community transmission of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, Shenzhen, China, 2020. Emerg Infect Dis. 2020, Vol. 26, No. 6, doi.org/10.3201/eid2606.200239

2. N. van Doremalen, T. Bushmaker, et al. Aerosol and surface stability of SARS-CoV-2 as compared with SARS-CoV-1, New England Journal of Medicine, 2020, Vol. 1.

3. Godri Pollitt K.J., Peccia J., Ko AI., et al. COVID-19 vulnerability: the potential impact of genetic susceptibility and airborne transmission, Hum Genomics, 2020, No. 14 (17) https://doi.org/10.1186/s40246-020-00267-3

4. Deng J., Jin Y., Liu Y., et al. Serological survey of SARS-CoV-2 for experimental, domestic, companion and wild animals excludes intermediate hosts of 35 different species of animals, Transbound Emerg Dis, 2020, https://doi.org/10.1111/tbed.13577

5. Shi J., Wen Z., Zhong G., et al. Susceptibility of ferrets, cats, dogs, and other domesticated animals to SARS coronavirus 2, Science, 2020, No. 368 (6494), pp. 1016-1020. D0I:10.1126/science.abb7015

6. Kim Y. I., Kim S. G., Kim S. M., et al. Infection and rapid transmission of SARS-CoV-2 in ferrets, Cell Host Microbe, 2020, No. 27 (5), P. 704-709. https://doi.org/10.1016/j.chom.2020.03.023

7. Richard M., Kok A., de Meulder D., et al. SARS-CoV-2 is transmitted via contact and via the air between ferrets, bioRxiv, 2020. https://doi.org/10.1101/2020.04.16.044503

8. Yuferev L. Yu., Selezneva D. M., Ovsyannikova E. A. Obezzarazhivanie i obespylivanie vozduha v pomeshcheniyah na osnove elektrofil'tra [Disinfection and dedusting of air in the premises on the basis of electrostatic precipitator], Sel'skij mekhanizator [Rural machine operator], 2020, No. 4, pp. 20-21.

9. Yuferev L. Yu., Selezneva D. M. Sovershenstvovanie processov obezzarazhivaniya i obespylivaniya vozdushnoj sredy sel'skohozyajstvennyh pomeshchenij na osnove elektrofil'tracii vozduha [Improvement of the processes of disinfection and de-dusting of the air environment of agricultural premises based on air electrofiltration], Mezhdunarodnyj tekhniko-ekonomicheskij zhurnal [International technical and economic journal], 2019. No. 5. pp. 42-48.

10. Yuferev L.Yu. Ozono-ul'trafioletovye nanoelektrotekhnologii dlya obezzarazhivaniya vozduha v pomesh-cheniyah [Ozone-ultraviolet of nanoelectrospray for disinfection of indoor air], V sbornike: Nanoelektrotekhnologii v sel'skom hozyajstve. Materialy nauchno-tekhnicheskogo seminar [In the collection: Of nanoelectrospray in agriculture. Materials of the scientific and technical seminar], 2006, pp. 33-37.

11. Kovalenko O. Yu., Kozyreva V. V. O vozmozhnosti primeneniya perspektivnyh istochnikov izlucheniya v osvetitel'nyh i obluchatel'nyh ustanovkah [On the possibility of using promising radiation sources in lighting and irradiation installations], Vestnik Federal'nogo gosudarstvennogo obrazovatel'nogo uchrezhdeniya vysshego profession-al'nogo obrazovaniya «Moskovskij gosudarstvennyj agroinzhenernyj universitet imeni V. P. Goryachkina» [Bulletin of the Federal state educational institution of higher professional education «Moscow state Agroengineering University named after V. P. Goryachkin»], 2008, No. 4 (29), pp. 9-13.

12. Kovalenko A. M., Tkachyov A. V., Tkachyova O. L., Kononov V. M., Zubova T. V., Pleshkov V. A., Smolovskaya O. V., Nefed'ev L. V. Raschet veroyatnosti rasprostraneniya afrikanskoj chumy svinej [Calculating the probability of African swine fever spreading], Dostizheniya nauki i tekhniki APK [Achievements of science and technology in agriculture], 2019, Vol. 33, No. 12, pp. 90-94.

13. Prokopenko A. A. Izuchenie tekhnologicheskih parametrov uf-obluchatelya-recirkulyatora povyshennoj effektivnosti, sozdannogo na baze amal'gamnyh lamp [Study of technological parameters of the UV irradiator-recirculator of increased efficiency, created on the basis of amalgam lamps], Rossijskij zhurnalproblemy veterinar-noj sanitarii, gigieny i ekologii [Russian journal of veterinary sanitation, hygiene and ecology], 2010, No. 1 (3), pp.104-112.

14. Prokopenko A. A. Ispol'zovanie baktericidnogo ul'trafioletovogo izlucheniya na nebol'shih pticefabrikah i v fermerskih hozyajstvah dlya obezzarazhivaniya vozduha pomeshchenij i profilaktiki aerogennyh infekcij ptic [Use of

bactericidal ultraviolet radiation in small poultry farms and farms for disinfection of indoor air and prevention of aero-genic infections of birds], Rossijskij zhurnal problemy veterinarnoj sanitarii, gigieny i ekologii [Russian journal of veterinary sanitation, hygiene and ecology], 2010, No. 2 (4).

15. Prokopenko A. A. Vliyanie nekotoryh faktorov na effektivnost' obezzarazhivaniya vozduha kuf-luchami v obluchatelyah-recirkulyatorah [Influence of some factors on the efficiency of air disinfection with CUF rays in recirculating irradiators], Rossijskij zhurnal problemy veterinarnoj sanitarii, gigieny i ekologii [Russian journal of veterinary sanitation, hygiene and ecology], 2013, No. 1 (4), pp. 26-31.

16. Dovlatov I. M., Yuferev L. Yu., Kirsanov V. V., Pavkin D. Yu. Metodika rascheta obluchennosti vozduha UF-istochnikom vnutri recirkulyatora obluchatel'noj ustanovki [Method of calculating the air irradiation with a UV source inside the recirculator of the irradiation unit], Tekhnika i oborudovanie dlya sela [Equipment and equipment for rural areas], 2019, No. 12 (270), pp. 27-31.

17. Walker C.M., Ko G. Effect of ultraviolet germicidal irradiation on viral aerosols, Environmental Science & Technology, 2007, Vol. 41, No. 15, pp. 5460-5465.

18. Kowalski W. J., Petraitis V., Walsh T. J. COVID-19 Coronavirus Ultraviolet Susceptibility, Technical Report C0VID-19_UV_V20200312, 2020. DOI: 10.13140/RG.2.2.22803.22566

19. Nikolaev D. V., Petrov D. O., Belov E. L. Ul'trafioletovye svetodiody dlya sel'skogo hozyajstva [UV LEDs for agriculture], V sbornike: Studencheskaya nauka - pervyj shag v akademicheskuyu nauku. Materialy Vserossijskoj studencheskoj nauchno-prakticheskoj konferencii s uchastiem shkol'nikov 10-11 klassov [In the collection: Student science is the first step into academic science. Materials of the all-Russian student scientific and practical conference with the participation of schoolchildren in grades 10-11], 2020, pp. 115-117.

20. Pejs A. Yu. Osevoj ventilyator s centrobezhnymi lopatkami [Axial fan with centrifugal blades], Vestnik Altajskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta [Altai State Agrarian University Bulletin], 2017, No. 7 (153), pp.165-167.

The article was submitted 30.09.2020, accept for publication 19.10.2020.

Information about the authors: SMIRNOV ALEXANDER ANATOLIEVICH, Ph. D. (Engineering), senior researcher

Address: Federal Scientific Agroengineering Center VIM, 109428, Russian Federation, Moscow, 1-st Institutsky proezd, 5 E-mail: as984788@gmail.com Spin-code: 8597-2347

DOVLATOV IGOR MAMEDYAREVICH,

junior researcher

Address: Federal Scientific Agroengineering Center VIM, 109428, Russian Federation, Moscow, 1-st Institutsky proezd, 5 E-mail: dovlatovim@mail.ru Spin-code: 9533-9629

Contribution of the authors:

Alexander A. Smirnov: managed the research project, solved organizational and technical questions for the preparation of the text, collection and processing of materials, writing of the draft.

Igor M. Dovlatov: processing of materials, developed the theoretical framework, formulated conclusions.

All authors read and approved the final version of the manuscript