СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВНОГО ГАЗА В ГОРЕЛКУ ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ

1. Способ управления подачей топливного газа (SG, NG) в горелку (3) газовой турбины, включающий этапы, на которых
подают газ с низкой теплотворной способностью (SG) из источника (7) в горелку (3);
определяют давление (p_SG) подачи газа с низкой теплотворной способностью (SG), поступающего из источника (7); и
регулируют расход топлива (SM), содержащего газ с низкой теплотворной способностью и поданного в горелку (3), как функцию давления (p_SG) подачи;
при этом расход топлива, поданного в горелку, регулируют так, чтобы поддержать давление (p_SG) подачи выше минимального давления (pSGMIN).
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что расход топлива, поданного в горелку (3), регулируют как функцию эталонной нагрузки (ELN), равной минимуму между следующими значениями:
требуемым значением нагрузки (PSX) и
изменяющимся значением нагрузки (С), вычисленным как функция давления (p_SG) подачи для поддержания давления (p_SG) подачи выше минимального давления (pSGMIN).
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что изменяющееся значение нагрузки вычисляют посредством ПИД-регулятора.
4. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что газ с высокой теплотворной способностью (NG) подают в горелку (3), в дополнении к газу с низкой теплотворной способностью (SG) для того, чтобы достигнуть требуемой нагрузки (PSX).
5. Способ по п.4, отличающийся тем, что газ с высокой теплотворной способностью (NG) добавляют к газу с низкой теплотворной способностью (SG) до попадания в горелку (3).
6. Способ по п.5, отличающийся тем, что расход газа с высокой теплотворной способностью (FNG) регулируют как функцию давления(p_SG) подачи.
7. Способ по п.6, отличающийся тем, что расход (FNG) газа с высокой теплотворной способностью (NG) регулируют так, чтобы поддержать давление (p_SG) подачи ниже максимального давления (pSGMAX).
8. Способ по п.7, отличающийся тем, что расход (FNG) газа с высокой теплотворной способностью (NG), добавленного к газу с низкой теплотворной способностью (SG), равен минимуму между следующими значениями:
первым значением расхода (NGRRL), вычисленным так, чтобы достичь требуемой нагрузки (PSX);
вторым значением расхода (NGRPS), вычисленным как функция давления (p_SG) подачи так, чтобы поддерживать давление (p_SG) подачи ниже максимального давления (pSGMAX); и
третьим значением расхода (NGRML), вычисленным так, чтобы достичь максимального значения нагрева для смеси двух газов (MAMLHV).
9. Способ по п.8, отличающийся тем, что второе значение расхода (NGRPS) вычисляют посредством ПИ-регулятора.
10. Способ по п.8 или 9, отличающийся тем, что третье значение расхода (NGRML) вычисляют как функцию значения (SGLHV) нагрева газа с низкой теплотворной способностью (SG), поступающего из источника (7).
11. Способ по п.10, отличающийся тем, что третье значение расхода (NGRML) дополнительно вычисляют как функцию
значения (NGLHV) нагрева газа с высокой теплотворной способностью (NG);
определяемого расхода (FSGK) газа с низкой теплотворной способностью (SG); и
максимального значения нагрева для сухой смеси двух газов (MAMLHV); при этом максимальное значение для сухой смеси двух газов (MAMLHV) вычисляют как функцию определяемого значения (SGLHV) нагрева газа с низкой теплотворной способностью (SG), поступающего из источника (7).
12. Способ по п.5, отличающийся тем, что пар добавляют к смеси двух газов, а расход пара регулируют как функцию определяемого значения (SGLHV) нагрева газа с низкой теплотворной способностью (SG), поступающего из источника (7).
13. Способ по п.12, отличающийся тем, что расход пара также регулируют как функцию
значения (NGLHV) нагрева газа с высокой теплотворной способностью (NG);
определяемого расхода (FSGK) газа с низкой теплотворной способностью (SG);
определяемого расхода (FNGK) газа с высокой теплотворной способностью (NG);
максимального значения нагрева для сырой смеси двух газов (MAMWLHV); при этом максимальное значение нагрева для сырой смеси двух газов (MAMWLHV) вычисляют как функцию определяемого значения (SGLHV) нагрева газа с низкой теплотворной способностью (SG), поступающего из источника (7).
14. Способ по п.13, отличающийся тем, что максимальное значение нагрева для сырой смеси двух газов (MAMWLHV) также вычисляют как функцию отношения между определяемым расходом (FSGK) газа с низкой теплотворной способностью (SG) и определяемым расходом (FNGK) газа с высокой теплотворной способностью (NG).
15. Блок (TG_GOVERNOR) управления, который осуществляет способ по любому из пп.1-14.