ГЛАВНЫЙ КОРПУС ПАРОГАЗОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Полезная модель относится к главному корпусу парогазовой электростанции и может быть использована при сооружении новых и реконструкции существующих электростанций.
Известен главный корпус парогазовой электростанции с высоконапорными парогенераторами. Он включает здание, содержащее два газотурбинных и два паротурбинных агрегата, расположенных поперек главного корпуса. Паротурбинное и газотурбинное отделения разделены продольной стеной. Высоконапорные парогенераторы размещены в газотурбинном отделении и выполняют функцию общей камеры сгорания для газовой и паровой части электростанции. Воздухозаборные устройства через компрессор подключены к высоконапорным парогенераторам (см. Рыжкин В.Я. «Тепловые электрические станции» 1976 г., с 415-417).
Недостатки такого главного корпуса обусловлены схемой парогазовой установки электростанции, в которой к двум парогенераторам подключены по одному паротурбинному и газотурбинному агрегату. Указанная схема не обеспечивает достаточную начальную температуру газов перед газовой турбиной, что снижает к.п.д. всей установки, а указанная конструкция главного корпуса громоздка и неудобна в эксплуатации. Отсутствует компактное расположение основного и вспомогательного оборудования.
Наиболее близким техническим решением является главный корпус парогазовой теплоэлектростанции, включающий энергетические модули, расположенные поперек продольной оси главного корпуса. В модуль входят
газотурбинная установка, электрогенератор и горизонтальный котел-утилизатор. Паротурбинная установка размещена вдоль продольной оси главного корпуса и установлена вместе с котлом утилизатором в однопролетном котлотурбинном отделении. Электротехнические помещения размещены и в газотурбинном отделении и в котлотурбинном отделении. Комплексные воздухоочистительные устройства установлены над газотурбинной установкой. Блочный щит управления и распределительное устройство для собственных нужд расположены в отдельном здании, примыкающем к торцу главного корпуса (см. С.В.Цанаев, В.Д.Буров, А.Н.Ремезов «Газотурбинные и парогазовые установки тепловых электростанций», Москва, Издательство МЭИ, 2002, с372-373).
Недостаток указанного главного корпуса заключается в том, что его конструкция включает два здания, между которыми расположено открытым способом часть оборудования. Это приводит к сложности в эксплуатации и применимо не для всех климатических условий. Компоновочное решение выполнено недостаточно оптимально. Все это и в том числе применение горизонтального котла-утилизатора и отдельно стоящей дымовой трубы увеличивает площадь застройки и материалоемкость.
В основе предложенной полезной модели лежит задача компактного расположения оборудования парогазовой установки с учетом удобства ее эксплуатации в том числе в сложных климатических условиях, уменьшения площади застройки и длины инженерных коммуникаций, снижения материалоемкости за счет уменьшения поверхности наружных стен и числа фундаментов. Одновременно обеспечивается простота и высокая эффективность производства электрической энергии по схеме с использованием котла-утилизатора.
Указанная техническая задача достигается тем, что главный корпус парогазовой электростанции включает здание, разделенное продольной стеной на отделение энергетических модулей, каждый из которых состоит из газотурбинной установки, электрогенератора и вертикального котла-утилизатора,
расположенных поперек продольной оси главного корпуса, и на многоэтажное электротехническое отделение с электротехническими помещениями и блочным щитом управления, а торцевыми стенами - на паротурбинное отделение, с поперечно расположенными паротурбинной установкой и электрогенератором, и на деаэраторное отделение с деаэратором, комплексные воздухоочистительные устройства, подключенные воздуховодами к входным патрубкам соответствующих газотурбинных установок и расположенные у наружной стены здания, примыкающей к входным патрубкам газотурбинных установок, и каждый котел-утилизатор снабженый дымовой трубой, проходящей через проемы в кровле отделения энергетических модулей.
В качестве газотурбинной установки использована установка ГТУ 20С/40П.
В качестве котла-утилизатора использован котел-утилизатор типа П-101.
На фиг.1 представлена схема главного корпуса парогазовой электростанции.
На фиг.2 показан поперечный разрез главного корпуса.
Главный корпус парогазовой электростанции включает здание 1, разделеное продольной стеной 2 на отделение энергетических модулей 3 и на электротехническое отделение 4. Каждый электротехнический модуль состоит из газотурбинной установки 5, электрогенератора 6 и вертикального котла-утилизатора 7. Все модули расположены поперек продольной оси главного корпуса. В отделении энергетических модулей расположены системы маслоснабжения 8 для каждой газотурбинной установки. Многоэтажное электротехническое отделение 4 содержит электротехнические помещения, блочный щит управления 9 и кабельные полы 10. За торцевой стеной 11 располагается паротурбинное отделение 12, в котором установлены паротурбинная установка 13 с электрогенератором 14, размещенные поперек продольной оси главного корпуса. За другой торцевой стеной 15
расположено деаэраторное отделение 16 с деаэратором 17 и питательным электронасосом 18. Комплексные воздухоочистительные устройства 19 подключены воздуховодами к входным патрубкам газотурбинных установок 5 и расположены у наружной стены 20 здания, примыкающей к входным патрубкам газотурбинных установок. Котел-утилизатор 7 выполнен вертикальным и снабжен каркасом и дымовой трубой 21, проходящей через проемы в кровле отделения энергетических модулей 3. В отделении энергетических модулей 3 на площадках обслуживания установлены контейнеры локальной системы управления 22.
Монтаж оборудования главного корпуса осуществляется следующим образом.
После возведения каркаса здания отделения энергетических модулей 3 последовательно производят монтаж основного оборудования газотурбинных установок 5, электрогенераторов 6, вертикальных котлов-утилизаторов 7 и дымовых труб 22. Монтаж основного оборудования начинают с каркаса 21 вертикальных котлов-утилизаторов 7 и с установкой барабанов котлов с водопаротурбинной системой и горелочными устройствами. Осуществляют монтаж дымовых труб 22, закрытие кровли главного корпуса и последующий монтаж газотурбинных установок 5 и электрогенераторов 6. Монтаж паротурбиной установки 13 с электрогенератором 14 ведут одновременно с монтажом газотурбинных установок с помощью мостового крана, расположенного в паротурбинном отделении 12 (на чертеже не показан). Вспомогательное оборудование монтируют параллельно с монтажом основного оборудования.