СПОСОБ РАБОТЫ ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
OPERATING METHOD OF CLOSED HEAT SUPPLY SYSTEM

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в закрытых системах теплоснабжения.
Известен аналог - способ работы закрытой системы теплоснабжения, по которому сетевую воду готовят на ТЭЦ и по подающему трубопроводу теплосети через тепловой пункт направляют в трубопроводы систем отопления и горячего водоснабжения потребителей, температуру сетевой воды в подающем трубопроводе теплосети регулируют на ТЭЦ в зависимости от температуры наружного воздуха по графику центрального качественного регулирования без нижнего излома температурного графика, вернувшуюся от потребителей сетевую воду по обратному трубопроводу теплосети направляют на ТЭЦ, идущую на горячее водоснабжение воду последовательно нагревают в поверхностном подогревателе нижней ступени сетевой водой из обратного трубопровода теплосети, затем в конденсаторе теплонасосной установки, который используют в качестве подогревателя верхней ступени (см. патент RU №2468301. МПК F24D 3/08. Способ работы закрытой системы теплоснабжения / П.В. Ротов, М.Е. Орлов, В.И. Шарапов, П.А. Ежов // Бюллетень изобретений. - 2012. - №33). Этот аналог принят в качестве прототипа.
Недостатками аналога и прототипа является небольшая продолжительности работы теплонасосной установки в течение года, неиспользование потенциала теплоты сетевой воды из подающего трубопровода для догрева в теплонасосной установке теплового пункта до требуемой температуры идущей на горячее водоснабжение воды.
Техническим результатом, достигаемым настоящим изобретением, является повышение эффективности работы закрытой системы теплоснабжения, увеличение продолжительности работы теплонасосной установки за счет использования потенциала теплоты сетевой воды из подающего трубопровода.
Для достижения указанного технического результата предложен способ работы закрытой системы теплоснабжения, по которому сетевую воду готовят на ТЭЦ и по подающему трубопроводу теплосети через тепловой пункт направляют в трубопроводы систем отопления и горячего водоснабжения потребителей, температуру сетевой воды в подающем трубопроводе теплосети регулируют на ТЭЦ в зависимости от температуры наружного воздуха по графику центрального качественного регулирования без нижнего излома температурного графика, вернувшуюся от потребителей сетевую воду по обратному трубопроводу теплосети направляют на ТЭЦ, идущую на горячее водоснабжение воду последовательно нагревают в поверхностном подогревателе нижней ступени сетевой водой из обратного трубопровода теплосети, затем в конденсаторе теплонасосной установки, который используют в качестве подогревателя верхней ступени.
Отличием заявленного способа работы закрытой системы теплоснабжения является то, что испаритель теплонасосной установки включают по греющей среде в подающий и обратный трубопроводы теплосети, горячую воду после поверхностного подогревателя нижней ступени направляют в конденсатор теплонасосной установки через охладитель конденсата.
Новая совокупность признаков способа работы закрытой системы теплоснабжения позволяет повысить эффективность работы закрытой системы теплоснабжения, увеличить продолжительность работы теплонасосной установки за счет использования потенциала теплоты сетевой воды из подающего трубопровода.
Рассмотрим пример реализации заявленного способа работы закрытой системы теплоснабжения. На чертеже изображена принципиальная схема закрытой системы теплоснабжения, в которой реализуется новый способ.
Закрытая система теплоснабжения содержит ТЭЦ 1 с подающим 2 и обратным 3 трубопроводами тепловой сети, проходящими через тепловой пункт 4, в котором к подающему 2 и обратному 3 трубопроводам тепловой сети подключены соответственно подающий 5 и обратный б трубопроводы системы отопления, в тепловой пункт 4 подведен трубопровод холодной воды 7, который подключен по нагреваемой среде к поверхностному подогревателю нижней ступени 8, включенному по греющей среде в обратный трубопровод 3 тепловой сети, теплонасосную установку 9 с включенным в трубопровод горячей воды 10 после поверхностного подогревателя нижней ступени 8 конденсатором 11 и испарителем 12, включенным по греющей среде в подающий 2 и обратный 3 трубопроводы тепловой сети после поверхностного подогревателя нижней ступени 8 по ходу движения воды, охладитель конденсата 13, подключенный к трубопроводу горячей воды 10.
На ТЭЦ 1 готовят сетевую воду и по подающему трубопроводу 2 тепловой сети через тепловой пункт 4 направляют в подающий трубопровод 5 системы отопления. Температуру сетевой воды в подающем трубопроводе 2 тепловой сети в течение всего года, включая неотопительный период, регулируют на ТЭЦ 1 по графику центрального качественного регулирования без нижнего излома, обеспечивающего требуемую температуру воды в подающем трубопроводе 5 системы отопления. Холодную воду, поступающую в тепловой пункт 4 по трубопроводу холодной воды 7, направляют в поверхностный подогреватель нижней ступени 8 для нагрева ее водой из обратного трубопровода 6 системы отопления. Нагретую в поверхностном подогревателе нижней ступени 8 воду направляют по трубопроводу горячей воды 10 через охладитель конденсата 13 в конденсатор 11 теплонасосной установки 9 - подогреватель верхней ступени, где догревают до требуемой температуры не менее 60°C за счет теплоты подающей или обратной сетевой воды, отведенной в испарителе 12 теплонасосной установки 9, далее нагретую воду по трубопроводу горячей воды 10 направляют потребителям.
При достижении температуры сетевой воды в обратном трубопроводе 3 теплосети 31°C, отключают подачу греющей среды в испаритель 12 теплонасосной установки 9 из обратного трубопровода 3 теплосети. Одновременно с этим подают в испаритель 12 теплонасосной установки 9 греющую среду подают из подающего трубопровода 2 теплосети.
Таким образом, новый способ работы закрытой системы теплоснабжения позволяет повысить экономичность работы закрытой системы теплоснабжения, увеличить продолжительность работы теплонасосной установки за счет использования потенциала теплоты сетевой воды из подающего трубопровода.