Зависимая система теплоснабжения потребителей

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №5/2016 ISSN 2410-6070

Рисунок 1 - Схема установки для стабилизации осадка раствором извести: 1 - подача осадка; 2 - дробилка; 3 - подача известкового раствора; 4 - резервуар известкового молока; 5 - расходные баки известкового молока; 6 - механическая турбинная мешалка; 7 - смеситель; 8 - осадкоуплотнитель; 9 - отвод иловой

воды; 10 - выпуск осадка.

Обрабатываемый осадок подается в смесительный резервуар 7, в который дозируется известковое молоко для доведения рН осадка до 11-12. Продолжительность пребывания осадка в этом резервуаре 7 составляет 2 часа. После этого осадок подвергается сгущению в гравитационном уплотнителе 8. Отделенная иловая вода 9 подается перед первичными отстойниками. Обработанный осадок отстаивается в течение нескольких часов, при этом объем уменьшается. В качестве резервуара-уплотнителя можно использовать иловые пруды.

Список использованной литературы:

1. Карманов А.П., Полина И.Н. Технология очистки сточных вод. Учебное пособие. - Сыктывкар: СЛИ, 2015. - 207 с.

2. Благоразумова А.М. Обработка и обезвоживание осадков городских сточных вод: учебное пособие, часть 1. - Новокузнецк: Сиб-ГИУ, 2010. - 139 с.

© Калимуллина Д.Д., Багаутдинов И.З., 2016

УДК 697.34

Д.Д. Калимуллина

студентка 3 курса института «СТиИЭС», кафедры «ВиВ» Казанский государственный архитектурно-строительный университет

Р.Р. Зайнуллин

ассистент кафедры «Промышленная электроника и светотехника» Казанский государственный энергетический университет

Г. Казань, Российская Федерация

ЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Аннотация

В статье рассматриваются основные особенности зависимых систем теплоснабжения потребителей, реализуемых на теплоэлектроцентралях.

_МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №5/2016 ISSN 2410-6070_

Ключевые слова

Теплоэлектроцентраль, система теплоснабжения, горячее водоснабжение

Отечественная теплофикация базируется на районных теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) общего пользования, от которых теплота отпускается как промышленным предприятиям, так и расположенным поблизости городам и населенным пунктам. Для удовлетворения отопительно-вентиляционной и бытовой нагрузок жилых и общественных зданий, а также промышленных предприятий используется главным образом горячая вода [1].

В нашей стране примерно половина действующих систем теплоснабжения являются зависимыми.

Источником теплоты зависимой системы теплоснабжения является теплоприготовительная установка теплоэлектроцентрали. Пар из отборов турбины поступает в основные подогреватели, в которых конденсируется и отдает теплоту сетевой воде, циркулирующей в системе (рис. 1). Поступающая из теплоснабжаемого района сетевая вода бустерным (вспомогательным) насосом подается в теплообменники. Возвращается только та сетевая вода, которая не была использована на горячее водоснабжение и прошла через систему отопления, то есть чисто отопительная вода. Ее расход соответственно потребностям абонентов поддерживается автоматическими регуляторами, которые устанавливают перед системами отопления и вентиляции. Теплоноситель, израсходовавший на горячее водоснабжение, пополняется водой на ТЭЦ, которая попадает в обратную линию перед бустерным насосом. Добавляемая вода поступает из городского водопровода, температура которой составляет в пределах 5-15°С. В сетевых подогревателях температура воды повышается до 120°С. Зимой при низких наружных температурах требуется вода более высокой температуры, и ее подогревают в пиковом котле до 150°С. Циркуляция теплоносителя в тепловых сетях обеспечивается циркуляционным насосом. Теплоноситель по тепловым сетям подается в районы и распределяется по абонентам. В тепловых пунктах зданий теплоноситель первоначально отбирается на горячее водоснабжение и по трубопроводам поступает к водоразборным кранам. В системы отопления поступает постоянный расход теплоносителя, поддерживаемый регулятором расхода [2].

Источник Теплодая сеть Потребитель

Рисунок 1 - Общая схема зависимой системы теплоснабжения, когда горячее водоснабжение производится

непосредственный отбор воды из тепловой сети.

В современных условиях более предпочтительными являются зависимые системы теплоснабжения: высокая энергетическая эффективность благодаря использованию низкопотенциальных источников теплоты, в том числе отработавшего пара турбин ТЭЦ для подготовки большого количества подпиточной воды теплосети; поддержание высокого качества сетевой воды во всей системе теплоснабжения и в местных системах отопления и горячего водоснабжения потребителей благодаря возможности высокоэффективной централизованной противонакипной и противокоррозионной обработки подпиточной воды на ТЭЦ; низкая стоимость местных тепловых пунктов потребителей [3].

_МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №5/2016 ISSN 2410-6070_

Основными недостатками открытой системы теплоснабжения являются более сложный гидравлический режим системы из-за разности расходов сетевой воды в подающей и обратной магистралях, а также высокая стоимость оборудования для подготовки большого количества подпиточной воды теплосети на ТЭЦ.

Расход воды в подающей и обратной линиях открытой системы теплоснабжения является переменным из-за неравномерного отбора горячей воды из тепловой сети. Расход изменяется как по сезонам из-за изменения соотношения отбираемой воды из подающей и обратной линий с изменением температуры теплоносителя, поступающего из источника теплоты, так и в течение суток из-за неравномерного потребления горячей воды.

Список использованной литературы:

1. Теплоснабжение. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://bibliotekar.ru/spravochnik-181-4/254.htm.

2. Открытая система теплоснабжения. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://engineeringsystems.ru/o/otkritaya-sistema-teplosnabjeniya.php.

3. Открытые системы теплоснабжения. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http : //www .rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=3023.

© Калимуллина Д.Д., Зайнуллин Р.Р., 2016

УДК 697.34

Д.Д. Калимуллина

студентка 3 курса института «СТиИЭС», кафедры «ВиВ» Казанский государственный архитектурно-строительный университет

Р.Р. Зайнуллин

ассистент кафедры «Промышленная электроника и светотехника» Казанский государственный энергетический университет

Г. Казань, Российская Федерация

НЕЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Аннотация

В статье рассматриваются основные особенности независимых систем теплоснабжения потребителей, реализуемых на теплоэлектроцентралях.

Ключевые слова

Теплоэлектроцентраль, система теплоснабжения, горячее водоснабжение

Отечественная теплофикация базируется на районных теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) общего пользования, от которых теплота отпускается как промышленным предприятиям, так и расположенным поблизости городам и населенным пунктам. Для удовлетворения отопительно-вентиляционной и бытовой нагрузок жилых и общественных зданий, а также промышленных предприятий используется главным образом горячая вода [1].

Независимые системы теплоснабжения требуют устройства у потребителей поверхностных теплообменников для нагрева водопроводной воды, подаваемой на горячее водоснабжение, а иногда и водоподготовки.

В схеме независимой системы теплоснабжения источником теплоты служит теплоэлектроцентраль. Охлажденная сетевая вода из района теплоснабжения поступает в теплоприготовительную установку ТЭЦ. Потери теплоносителя, связанные с его утечками из тепловой сети, восполняются подпиточной водой. Теплоноситель проходит через основные теплофикационные подогреватели, куда пар поступает из отборов