ОГНЕСТОЙКИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ

1. Огнестойкий электрический кабель, имеющий сердечник, содержащий электрический проводник, электроизолирующее покрытие и наружный слой, изготовленный из огнестойкого полимерного состава, содержащего:
a) 100 мас.ч. поливинилхлорида (ПВХ) в качестве базового полимера;
b) 70-110 мас.ч. гидроксида металла;
c) 1-8 мас.ч. монтмориллонита, не обязательно подвергнутого поверхностной обработке, имеющего средние размеры частиц 5-20 мкм;
d) 3-8 мас.ч. триоксида сурьмы;
в котором сумма количества монтмориллонита и триоксида сурьмы составляет, по меньшей мере, 5,5 мас.ч., и в котором триоксид сурьмы и монтмориллонит находятся в соотношении 1:0,1-1:2,5.
2. Огнестойкий электрический кабель по п. 1, в котором наружный слой представляет собой оболочку.
3. Огнестойкий электрический кабель по п. 1, в котором наружный слой представляет собой слой обшивки.
4. Огнестойкий электрический кабель по п. 3, в котором слой обшивки обладает толщиной 0,05-0,5 мм.
5. Огнестойкий электрический кабель по п. 4, дополнительно содержащий оболочку, лежащую под слоем обшивки, причем оболочка изготовлена из огнестойкого полимерного состава на основе ПВХ, в котором, не обязательно, отсутствует монтмориллонит.
6. Огнестойкий электрический кабель по п. 1, в котором триоксид сурьмы и монтмориллонит находятся в соотношении 1:0,1-1:1,2.
7. Огнестойкий электрический кабель по п. 1, в котором сумма количества монтмориллонита и триоксида сурьмы составляет, по меньшей мере, 7,5 мас.ч.
8. Огнестойкий электрический кабель по п. 1, в котором количество триоксида сурьмы находится в диапазоне 5-8 мас.ч.
9. Огнестойкий электрический кабель по п. 1, в котором гидроксид металла представляет собой гидроксид магния.
16
18
10. Огнестойкий электрический кабель по п. 1, в котором монтмориллонит подвергнут поверхностной обработке диалкилди(гидрогенизированным C-C) аммонием.
11. Огнестойкий электрический кабель по п. 1, в котором количество монтмориллонита, не обязательно подвергнутого поверхностной обработке,  составляет, по меньшей мере, 7 мас.ч.
12. Огнестойкий электрический кабель по п. 1, в котором триоксид сурьмы и монтмориллонит находятся в соотношении 1:0,1-1:1,2, сумма количества монтмориллонита и триоксида сурьмы составляет, по меньшей мере, 7,5 мас.ч., а количество триоксида сурьмы находится в диапазоне 3,5-8 мас.ч.
13. Огнестойкий электрический кабель по п. 1, который предназначен для низковольтного применения.