АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Полезная модель автоматизированной системы комплексного обеспечения безопасности (АСКОБ) объекта капитального строительства относится к области автоматизированных систем управления.
Полезная модель АСКОБ может быть использована при проектировании, строительстве и эксплуатации особо опасных, технически сложных и уникальных (в том числе высотных) объектов капитального строительства.
Аналоги заявленной полезной модели не выявлены.
Технический результат заключается в разработке автоматизированной системы управления комплексным обеспечением безопасности объекта капитального строительства, которая позволяет в автоматическом режиме осуществлять сбор данных, определять текущее состояние безопасности объекта, оценивать уровень риска реализации угроз различного характера, устанавливать факт возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС), ее масштабы, возможные последствия и степень опасности для населения, а также вырабатывать оптимальные (с учетом времени, места возникновения и характера ЧС) управленческие решения, направленные на спасение людей, локализацию и ликвидацию последствий ЧС.
Оптимальными для конкретных условий возникновения ЧС являются решения, обеспечивающие минимизацию людских потерь и материального ущерба имуществу отдельных граждан, юридических лиц и объекту в целом.
АСКОБ содержит центральный вычислительный модуль, в состав которого входит, по меньшей мере, одна компьютерная серверная станция.
Центральный вычислительный модуль с помощью кабельных линий передачи данных подключается к основным инженерным системам объекта, в частности: системе контроля и управления доступом, системе охранной сигнализации, системе тревожно-вызывной сигнализации, системе охранного телевидения, автоматизированной системе контроля, управления и диспетчеризации, структурированной системе мониторинга и управления инженерными системами; системе оповещения и управления эвакуацией; системе мониторинга инженерно-технических конструкций; системе пожарной сигнализации; системе противодымной защиты; системе автоматического пожаротушения; системе пожарного водопровода.
Центральный вычислительный модуль выполнен с возможностью получения, первичной обработки, анализа и архивации данных об изменении значений технологических параметров, режимов работы инженерных систем, состояния инженерно-технических конструкций, обстановки в контролируемых зонах (помещениях); выявления фактов, свидетельствующих о критическом изменении состояния безопасности объекта; идентификации (распознавания) предаварийных, аварийных и иных чрезвычайных ситуаций; прогнозирования их развития и возможных последствий; выработки управляющих команд и рекомендаций дежурной службе объекта по осуществлению действий, направленных на спасение людей и минимизацию ущерба от воздействия опасных факторов ЧС.
Технический результат заявляемого технического решения направлен на обеспечение оптимального управления комплексным обеспечением безопасности особо опасных, технически сложных и уникальных (в том числе высотных) объектов капитального строительства в целях предотвращения, локализации и ликвидации последствий ЧС.
Достижение этого результата обеспечивается применением специального программного обеспечения, разрабатываемого на базе SCADA-системы и устанавливаемого в Центральном вычислительном модуле АСКОБ.
На фиг.1 показана блок-схема АСКОБ, которая включает:
1 - внешние субъекты обеспечения безопасности;
2 - центральный вычислительный модуль;
3 - блок формирования сообщений;
4 - блок формирования команд управления инженерными системами;
5 - блок формирования рекомендаций дежурной службе объекта;
6 - автоматизированную базу данных;
7 - блок анализа данных;
8 - автоматизированное рабочее место;
9 - блок первичной обработки данных;
10 - структурированную систему мониторинга и управления инженерными системами;
11 - систему контроля и управления доступом;
12 - систему охранной сигнализации;
13 - систему тревожно-вызывной сигнализации;
14 - систему охранного телевидения;
15 - систему оповещения и управления эвакуацией;
16 - контрольно-пропускные пункты/посты охраны;
17 - систему мониторинга инженерно-технических конструкций;
18 - автоматизированную систему контроля, управления и диспетчеризации;
19 - систему пожарной сигнализации;
20 - систему противодымной защиты;
21 - систему автоматического пожаротушения;
22 - систему пожарного водопровода.
АСКОБ функционирует следующим образом:
- периферийные устройства (датчики), входящие в состав основных инженерных систем (10-22) объекта капитального строительства фиксируют изменения значений технологических параметров, режимов работы этих систем, обстановки в контролируемых зонах (помещениях), состояния инженерно-технических конструкций и т.п.;
- информация от основных инженерных систем объекта капитального строительства по кабельным каналам передачи данных непрерывно поступает в блок первичной обработки данных (блок 9);
- после первичной обработки информация обо всех изменениях состояния безопасности объекта заносится в автоматизированную базу данных (блок 6) и направляется в блок анализа (блок 7), где путем сравнения по формальным признакам реальных событий с моделями типовых ЧС осуществляется идентификация (распознавание) кризисной ситуации;
- после идентификации кризисной ситуации сообщение о ее возникновении поступает в:
- блок 3, где на основе заранее разработанных регламентов взаимодействия с внешними субъектами обеспечения безопасности объекта капитального строительства формируются сообщения о возникновении ЧС определенного типа, которые в автоматическом режиме передаются соответствующим потребителям.
- блок 4, где на основе заранее разработанных алгоритмов функционирования инженерных систем формируются команды (управляющие сигналы), обеспечивающие оптимальное управление комплексным обеспечением безопасности объекта капитального строительства в условиях конкретной кризисной ситуации, которые в автоматическом режиме передаются исполнительным устройствам соответствующих систем;
- блок 5, где на основе заранее разработанных регламентов функционирования Служб безопасности и эксплуатации формируются рекомендации персоналу (перечни первоочередных действий), обеспечивающие оптимальное управление комплексным обеспечением безопасности объекта капитального строительства в условиях конкретной кризисной ситуации, которые в виде всплывающей подсказки выводятся на экраны мониторов соответствующих операторов (блок 8).
Таким образом, данное техническое решение промышленно применимо, а заявленная совокупность отличительных признаков обладает новой устойчивой взаимосвязью функциональных блоков, что позволяет решить данную техническую задачу с заявленным техническим результатом.