Технические средства противопожарной защиты и обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

О.М. Троянов, кандидат военных наук, доцент; Ю.В. Рева, кандидат военных наук; Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России. В.И. Комашинский, доктор технических наук, доцент. Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко Российской академии наук

Рассмотрены вопросы, связанные с управлением техническими средствами противопожарной защиты и обеспечением безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Изложены основные положения инструкции о мерах пожарной безопасности с использованием технических средств противопожарной защиты. Показан процесс управления эвакуацией, осуществляемый путем подачи звуковых сигналов от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации.

Ключевые слова: автоматическая установка пожаротушения, система оповещения и управления эвакуацией людей, внутренний противопожарный водопровод, система аварийной (общеобменной) вентиляции, противодымная защита

TECHNICAL MEANS OF FIRE PROTECTION AND PROVISION OF SAFETY IN EMERGENCY SITUATIONS OF ANTHROPOGENIC NATURE

O.M. Troyanov; Yu.V. Reva.

Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM of Russia.

V.I. Komachinsky. Institute of transport problems. N.S. Solomenko Russian Academy of Sciences

It is devoted to consideration of issues related to the management of technical means of fire protection and to ensure safety in emergency situations of anthropogenic nature. The main provisions of the instruction on fire safety measures are described with the use of technical means of fire protection. An evacuation control process is shown, which is carried out by sending sound signals from the command pulse generated by the automatic installation of a fire alarm.

Keywords: automatic fire extinguishing installation, warning system and evacuation control of people, internal fire water supply system, emergency (general exchange) ventilation system, smoke protection

Системы управления техническими средствами противопожарной защиты объектов предназначены для:

- обнаружения пожара на ранних стадиях его возникновения по таким факторам, как дым, высокая температура, пламя огня;

- автоматического включения тревожной светозвуковой сигнализации о пожаре и конкретного адресного оповещения;

- автоматической выдачи необходимых команд на остановку технологического производственного оборудования, отключения вентиляции, управления лифтами, включения подпора воздуха и дымоудаления;

- автоматического, дистанционного или ручного пуска систем и установок автоматического объемного пожаротушения.

Практически на каждом производственном или социальном объекте (объекте) предусматривается специальное помещение с круглосуточным пребыванием дежурной службы, оборудованное специальными приборами контроля состояния технических систем противопожарной защиты (ТСПЗ) (пожарный пост). Помещение пожарного поста располагается на первом этаже и имеет выход через холл наружу. Расстояние от двери помещения пожарного поста до выхода наружу не должно превышать 25-30 м. В помещении пожарного поста предусматривается телефонная связь с пожарной охраной объекта.

В случае получении сигнала о пожаре:

а) в пожарном посту включается звуковая и световая сигнализация;

б) на промышленном (производственном) и социальном объекте:

- закрываются и блокируются противопожарные клапаны;

- отключаются системы кондиционирования и вентиляции;

- включается система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Установка пожаротушения автоматическая

Согласно перечню руководящих документов, а именно, перечню сооружений, зданий, помещений и технического оборудования, которые подлежат защите централизованными автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации в помещениях «магазина с офисами», установка пожаротушения автоматическая не устанавливается.

В здании должен быть организован круглосуточный противопожарный пост с посменным нахождением в нем дежурного персонала, согласно ст. 61 ч. 1 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Установка пожарной сигнализации автоматическая

Пожарная сигнализация выполняется с применением ручных и автоматических пожарных дымовых извещателей разных типов.

Ручной пожарный извещатель необходим для подачи вручную сигнала «Пожарная опасность». Он устанавливается, как правило, на стене на расстоянии 1,5-1,6 м от пола на пути эвакуации людей.

Пожарный извещатель дымовой служит для обнаружения возгораний, которые сопровождаются появлением едкого дыма в глухо закрытых и недоступных помещениях. Эти пожарные извещатели устанавливаются на потолке, на интервале 0,5-0,7 м от электроламп, в зависимости от конструктивных особенностей потолка, на расстоянии до 4 м от стены, линейное расстояние между извещателями не должно превышать 9 м. Следует устанавливать пожарные извещатели, ширина которых более 0,75 м в каждом отсеке потолка, ограниченном строительными конструкциями, выступающими более 0,4 м от потолка.

Прибор пожарной сигнализации «Сигнал-20» применяется в качестве приемного прибора, который позволяет регистрировать и контролировать около 20 шлейфов пожарной или охранной сигнализации. Этот прибор устанавливают, как правило, на негорючем основании в помещении противопожарного поста, который располагается на первом этаже здания. Он принимает электрические сигналы от ручных и автоматических пожарных извещателей и включает световую и звуковую сигнализацию. Основное техническое предназначение его состоит в выдаче тревожных извещений о нарушении штатной ситуации и срабатывании извещателей, а также формировании команд на управление соответствующими установками оповещения и управления эвакуацией людей и персонала, а также в обеспечении управления звуковыми и световыми оповещателями.

Система оповещения и управление эвакуацией людей и персонала

Система оповещения и управления эвакуацией людей и персонала является системой оповещения второго типа, в соответствии с требованиями НПБ 104-03, и устанавливается на каждом этаже зданий и сооружений.

Система оповещения людей о возникновении пожара и управление эвакуацией представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий и средств, которые необходимы для своевременной выдачи информации о признаках возникновения пожара и путях эвакуации людей и персонала.

Процесс управления эвакуацией осуществляется путем подачи звуковых сигналов от командного импульса, который формируется автоматической установкой пожарной сигнализации, а также включением световых указателей «Выход». Этот процесс управления должен функционировать в течение определенного промежутка времени, которое необходимо для эвакуации людей и персонала из здания.

Передача сигналов на приемную аппаратуру производится по соединительным линиям и каналам. Количество оповещателей, их мощность и нахождение должны обеспечивать необходимую слышимость во всех местах пребывания людей. При тревожном срабатывании по команде от приемно-контрольного прибора пожарной сигнализации система включается в режим передачи сигналов оповещения.

Водопровод внутренний противопожарный

Оптимально минимальный расход воды на пожаротушение, а также необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, можно определить в соответствии с таблицей.

Таблица. Оптимально минимальный расход воды на пожаротушение

Общественные, жилые, административные здания и помещения Кол-во струй Наименьший расход воды на пожаротушение, л/с, на одну струю

Общественные здания и общежития при числе этажей не более 10 1 2,5

Таким образом, в соответствии с нормативно-техническими требованиями здание или сооружение должно быть оборудовано противопожарным водопроводом с установкой пожарных кранов из расчёта орошения одной водяной струей производительностью 2,5 л каждой точки помещения [1 ].

Свободные напоры у внутренних пожарных кранов обеспечивают получение компактных пожарных струй высотой, которая нужна для тушения пожара в самой удаленной и высокой части здания в любое время суток. Наименьшую высоту компактной части пожарной струи и радиус действия нужно принимать равными высоте помещения, при этом считая от пола до верхней точки перекрытия, но не менее 5 м.

Напор у пожарных кранов определяется с учетом потерь его в пожарных рукавах длиной 20 м. Для получения пожарных струй с расходом воды 2,5 л/с применяются пожарные краны и рукава диаметром 65 мм либо диаметром 50 мм сдвоенные или в количестве, превышающем в два раза. Работное время пожарных кранов принимается - три часа. Размещаются пожарные краны в специальных шкафчиках, которые имеют отверстия для проветривания, приспособленные для их визуального осмотра и опломбирования без вскрытия, и устанавливаются над полом помещения на высоте 1,35 м. Также предусматривается возможность размещения в пожарных шкафах двух ручных огнетушителей. Каждый пожарный кран оснащен пожарным рукавом и пожарным стволом. Внутренние пожарные краны устанавливаются на видных и доступных местах, при этом

их расположение не должно мешать эвакуации людей. Следовательно, на внутреннее пожаротушение расход воды можно определить по формульной зависимости.

Требуемый расход воды для нужд пожаротушения определяется:

Vтр=Vнпт+Vвпт=20+2,5=22,5л/с,

где Утр - расход воды, требуемый для нужд пожаротушения, л/с; Vнпт - расход воды на внешнее пожаротушение, л/с; Увпт - расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с.

Противодымная защита

Принимая во внимание положения п. 7.2 СП 7.13130.2009, а именно:

- наличие естественного освещения в общих коридорах офисной части;

- высота здания менее 30 м;

- отсутствие постоянных рабочих мест в техническом помещении на отм. -3,600;

- длина общего коридора торговой точки менее 15 м;

- отсутствие лестничных клеток класса Н1 и Н2;

- отсутствие помещений без естественного освещения площадью 60 м2 и более;

- наличие в торговом помещении трех окон с размерами 3,0х1,0 м с автоматизированными приводами для открывания фрамуг.

Система принудительного дымоудаления для помещений «Мини-магазина с офисами» не требуется.

Система аварийной (общеобменной) вентиляции

Механическая вентиляция предусматривается для помещений торговой и офисной части. На воздуховодах системы общеобменной вентиляции во время пожара предусмотрено специальное оборудование для предотвращения проникания в помещения продуктов горения, следующих устройств:

а) огнезадерживающих клапанов «КВП» с пределом огнестойкости Е1 60 -на воздуховодах в местах пересечения воздуховодами перекрытия или противопожарной преграды;

б) коллекторов и транзитных воздуховодов систем вентиляции с пределом огнестойкости не менее Е1 60, которые выполняются из негорючих материалов.

Противопожарный клапан КВП используется для блокирования распространения пожара по воздуховодам, шахтам, каналам систем кондиционирования и вентиляции, для защиты проемов в ограждающих строительных конструкциях сооружений и зданий различного предназначения, а также для открытия проемов в шахтах систем вытяжной и приточной противодымной вентиляции.

Этот клапан оснащен дистанционно и автоматически управляемым приводом, который обеспечивает срабатывание его вне зависимости от ориентации плоскости его установки.

Эксплуатация противопожарного клапана, кроме помещений категории А и Б по пожаровзрывоопасности, должна осуществляться в закрытых помещениях. Предел огнестойкости - Е90 [2].

Описание комплекса организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства

Эти мероприятия включают в себя:

- создание специальной службы на производственном объекте, которая осуществляет необходимый контроль эксплуатации систем и их техническое обслуживание, а также средств противопожарной защиты. Привлечение специализированной организации для

выполнения этих задач осуществляется только на основе имеющихся соответствующих лицензий МЧС России;

- организацию и методику обучения правилам пожарной безопасности сотрудников и работников;

- разработку комплекса необходимых мероприятий по оперативным действиям подразделений администрации, охраны, которые работают в случае возникновения пожара и при организации эвакуации людей и персонала;

- разработку соответствующих планов тушения пожара и частных планов эвакуации персонала.

Специализированные организации, которые имеют соответствующие лицензии, должны осуществлять разработку проектной документации, монтаж, наладку и техническое обслуживание ТСПЗ. Оборудование противопожарной защиты объекта должно иметь соответствующие сертификаты пожарной безопасности. В торговых помещениях за соблюдение правил пожарной безопасности, регламентирующих мероприятия по охране труда, ответственность несет работодатель или арендатор этих помещений.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, которые регламентируют комплекс необходимых мероприятий по охране труда и по техническому и технологическому обслуживанию инженерных сетей, зданий, административных помещений, возлагается на руководство объекта. Также разрабатываются на объекте инструкции о мерах пожарной безопасности для офисных помещений и торгового зала. На основе правил пожарной безопасности, нормативно-технических, нормативных и других документов, которые содержат основные требования пожарной безопасности, исходя из направленности и специфики пожарной опасности здания, производственного и технологического оборудования, разрабатываются инструкции по мерам пожарной безопасности, которые утверждаются руководителем объекта.

В инструкциях о мерах пожарной безопасности выделяются следующие вопросы:

- комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при технической эксплуатации специализированного оборудования, проведении технологических работ, производстве пожароэлектровзрывоопасных работ;

- организация и порядок содержания территории и помещений, в том числе это касается эвакуационных путей;

- места курения, применения открытого огня и проведения сварочных и огневых

работ;

- порядок хранения, нормативы и транспортировки взрывопожароопасных веществ и пожароопасных материалов и веществ;

- организация сбора, хранения и удаления взрывоопасных материалов и горючих веществ, содержание хранения и утилизации спецодежды;

- обязанности и действия личного состава при пожаре, в том числе: правила вызова сотрудников противопожарной службы;

- последовательность аварийной остановки промышленного технологического оборудования и работающих машин и механизмов;

- порядок и последовательность отключения электрооборудования и вентиляции;

- правила применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики;

- организация и порядок эвакуации материальных средств, ценностей и горючих веществ;

- порядок проведения осмотра, аббревизования рабочих мест и приведения всех помещений предприятия в пожаровзрывобезопасное состояние [3].

К самостоятельной работе и обслуживанию агрегатов допускаются все сотрудники и работники после прохождения противопожарного инструктажа по мерам безопасности, а при изменении направленности и специфики деятельности обязаны проходить дополнительное профессиональное обучение по предупреждению, локализации и тушению пожаров в установленном руководителем структурного подразделения порядке.

Для работы по предупреждению и борьбе с пожарами на производственном объекте создается пожарно-техническая комиссия, а на основании требований нормативно-правовых актов организуется система противопожарной пропаганды. Систематические занятия и тренировки по пожарно-техническому минимуму проводятся специально обученными категориями обучающего персонала.

Хранение отходов, упаковок, горючих материалов, контейнеров разрешается только в специально отведенных для этого местах и не допускается хранение, в том числе временное, упаковок и контейнеров, горючих материалов, отходов в коридорах и в пешеходных галереях.

Все помещения оборудуются первичными средствами пожаротушения, в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности, и не допускается размещение затрудняющего эвакуацию людей оборудования в коридорах и проходах. Здания промышленных и социальных объектов оборудуются системой сигнализации и видеонаблюдения.

Не допускается хранение и торговля легковоспламеняющимися и горючими жидкостями в помещениях розничной торговли, за исключением парфюмерии.

Для целей первичного пожаротушения на проектируемом производственном или социальном объекте предусматриваются первичные средства пожаротушения [4].

Литература

1. Ефремов С.В., Цаплин В.В. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учеб. пособие. СПб.: СПб ГАСУ, 2011. 296 с.

2. Теория и практика решения задач по инженерной защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях / А.И. Бокарев [и др.]. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2010. 256 с.

3. Технические средства проведения и обеспечения аварийно-спасательных работ: справ. пособие. М.: Изд-во ВНИИ ГОЧС, 2009. 256 с.

4. Черных А.К., Козлова И.В. Подход к моделированию системы управления матерально-техническим обеспечением сил и средств МЧС России в условиях чрезвычайных ситуаций регионального характера // Науч.-аналит. журн. «Вестник С.-Петерб. ун-та ГПС МЧС России». 2015. № 2. С. 65-70.

References

1. Efremov S.V., Caplin V.V. Bezopasnost' v chrezvychajnyh situaciyah: ucheb. posobie. SPb.: SPb GASU, 2011. 296 s.

2. Teoriya i praktika resheniya zadach po inzhenernoj zashchite naseleniya i territorij v chrezvychajnyh situaciyah / A.I. Bokarev [i dr.]. Omsk: Izd-vo OmGTU, 2010. 256 s.

3. Tekhnicheskie sredstva provedeniya i obespecheniya avarijno-spasatel'nyh rabot: sprav. posobie. M.: Izd-vo VNII GOCHS, 2009. 256 s.

4. Chernyh A.K., Kozlova I.V. Podhod k modelirovaniyu sistemy upravleniya materal'no-tekhnicheskim obespecheniem sil i sredstv MCHS Rossii v usloviyah chrezvychajnyh situacij regional'nogo haraktera // Nauch.-analit. zhurn. «Vestnik S.-Peterb. un-ta GPS MCHS Rossii». 2015. № 2. S. 65-70.