КОМПЛЕКТНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ БОЛЬШОЙ ЕМКОСТИ

Полезная модель относится к области электроэнергетики, главным образом, к области испытаний высоковольтной изоляции электрооборудования большой емкости повышенным выпрямленным и переменным напряжением, в частности для испытаний изоляции обмоток статоров Турбо- и гидрогенераторов.
Известна установка для испытания изоляции повышенным напряжением переменного тока промышленной частоты, принятая за прототип, состоящая из следующих основных элементов: испытательного трансформатора, регулятора напряжения, контрольно-измерительной и защитной аппаратуры (С.А.Бажанов и др. Профилактические испытания изоляции оборудования высокого напряжения, Москва, Энергия, 1977, с,136  153).
При испытании изоляции объектов, имеющих большую собственную емкость (обмотки генераторов большой мощности), необходима большая потребляемая из сети реактивная мощность. В связи с этим используемое для испытаний дорогостоящее электрооборудование имеет значительную мощность, габариты и вес.
Другим недостатком прототипа является отсутствие возможности испытания изоляции испытываемых объектов выпрямженным напряжением
Задачей предлагаемой полезной модели является получение комплектной установки для проведения высоковольтных испытаний изоляции электрооборудования, приемлемой по затратам, повышенным выпряшгенным и переменным напряжением.
большой егйкооти, содержащей испытательный трансформатор, автотрансформаторный регулятор напряжения, контрольно-измерительную и защитную аппаратуру, испытательный резонансный трансформатор выполнен с регулируемым зазором в магнитопроводе с возможностью настройки индуктивности высоковольтной обмотки в резонанс с емкостью испытуемого объекта, подключенной к его высоковольтной обмотке через выпрямитель и микроамперметр, параллельно которым подключен переключатель вида работ
Предлагаемое устройство позволяет снизить мощность ис- пытательного оборудования, уменьшить габариты и вес комплектной установки, позволяет испытывать высоковольтную изоляцию электрооборудования большой емкости повышенным выпрямленным и переменным напряжением.
Испытательный резонансный трансформатор имеет плавно регулируемый зазор в магнитопроводе, о позволяет при испытании переменным напряжением настраиваться в режим резонанса токов и полностью компенсировать в силовой цепи схемы реактивную испытательную мощность Испытание выпрямленным напряжением проводится при сомкнутом магнитопроводе
Принципиальная схема комплектной установки показана на фиг,1, а общий вид - на фиг,2,
Основным элементом комплектной установки является испытательный резонансный трансформатор I, регулирование напряжения на его входе производится автотрансформаторным регулятором напряжения 2, который имеет роликовые токосъемные узлы со сдвоенными роликами, что позволяет кратковременно (в течение одной минуты) получаз ь ток до 100 А. Питание регулятора напряжения 2 осуществляется напряжением 380 В. Амперметр 3 измеряет ток в первичной обмотке резонансного испытательного трансформатора I, Шшшум этого тока является критерием настройки испытательного
С.  2.
трансформатора I в резонанс с емкостью 4 испытуемого объекта. Переключатель В1ща работ 5, представяяющий из себя съемную перемычку, предназначен для выбора режима работй установки. При установленной перемычке обеспечивается режим переменного напряжения, при снятой - режим выпрямленного напряжения. Амперметр 6 измеряет ток в испытательной цепи при работе на переменном напряжении. Выпрямитель 7 позволяет получать выпрямленное напряжение, а микроамперметр 8 - измерять ток утечки при работе на выпрямленном напряжении. Напряжение на выходе комплектной установки измеряется киловольтметром 9,
Порядок настройки установки в резонанс следующий. При сомкнутом магнитопроводе испытательного резонансного трансформатора I поднимают напряжение на его входе и соответственно на выходе автотрансформаторным регулятором напряжения 2. При этом начинает быстро расти входной ток в первичной обмотке испытательного резонансного трансформатора I, величина которого измеряется амперметром 3. После достижения тока 4O5QA. увеличение напряжения прекращают, развшкают магнитопровод и увеличивают в нем зазор. С увеличением зазора входной ток испытательного резонансного трансформатора I уменьшается, а затем начинает расти. Зазор при минимуме входного тока соответствует пику резонансной характеристики испытательного резонансного трансформатора I для заданной емкости 4. После настройки резонанса продолжают увеличение напряжения до значения равного испытательному автотрансформаторным регулятором напряжения 2, величина напряжения измеряется киловольтметром 9. При больших значениях емкости 4 возникает необходимость подстройки резонанса с ростом напряжения из-за небольшого смещения пика резонанса, связанного с некоторой нелинейностью характеристики намагничивания магнитопровода
исходная мощность комплектной установки может достигать бООкМ.
В режиме выпрямленного напряжения установка работает с сомкнутым магнитопроводом. С сомкнутым магнятопроводом можно работать и в режиме переменного напряжения при малой емкости испытуемого объекта.
иС{ (c)C(