ВЫТЯЖНОЙ ВОЗДУШНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР С ПРОХОДНЫМ СЕЧЕНИЕМ, ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

1. Вытяжной воздушный вентилятор, предназначенный для размещения на здании на выходе вентиляционного контура, имеющий нормальный выпускной проход для выпуска воздуха наружу, отличающийся тем, что содержит деформируемую часть (30), закрывающую проход наружу, и выполненную с возможностью деформации во время пожара под действием расхода горячих газов в вентиляторе, таким образом, чтобы образовать выпускной проход, дополнительный к нормальному выпускному проходу с увеличением полного сечения прохода наружу.
2. Вытяжной воздушный вентилятор по п. 1, отличающийся тем, что деформируемая часть (30) расположена под нормальным выпускным проходом для выпуска воздуха.
3. Вытяжной воздушный вентилятор по п. 2, отличающийся тем, что деформируемая часть (30) образует расширяющуюся обечайку, расширяющуюся в направлении наружу по мере приближения к нормальному выпускному проходу для выпуска воздуха.
4. Вытяжной воздушный вентилятор по п. 3, отличающийся тем, что включает в себя по порядку, начиная снизу, цилиндр (2) основания, расширяющуюся обечайку (30) деформируемой части, соединенную плотной посадкой с указанным цилиндром, нормальный выпускной проход цилиндрической формы для воздуха и колпак (14), накрывающий указанный проход.
5. Вытяжной воздушный вентилятор по любому из пп. 1-4, отличающийся тем, что деформируемая часть (30) содержит пластмассу, не создающую горящей капли во время пожара, форма которой придана методом литья или термоформования.
6. Вытяжной воздушный вентилятор по любому из пп. 1-5, отличающийся тем, что включает в себя вытяжную воздушную турбину, приводимую в действие двигателем.
7. Вытяжной воздушный вентилятор по п. 6, отличающийся тем, что вытяжная турбина содержит пластмассу, выполненную с возможностью размягчения и сгибания под действием температуры горячих газов в вентиляторе.
8. Вытяжной воздушный вентилятор по любому из пп. 1-7, отличающийся тем, что нормальный выпускной проход содержит защитную решетку (50).
9. Вытяжной воздушный вентилятор по любому из пп. 1-8, отличающийся тем, что сечение дополнительного выпускного прохода вентилятора равно по меньшей мере сечению нормального выпускного прохода.