ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ

Известен газорегуляторный пункт (ГРП), состоящий из приборного щита, имеющий самопишущие и показывающие манометры, газовое оборудование основной линии, имеющей входную задвижку, фильтр, предохранительно - запорный клапан, регулятор давления, выходную задвижку, гидрозатвор [Литвиненко П.А. Слесарь по обслуживанию газового оборудования промышленных предприятий. М.: «Недра», 1974, 272 с. Гольянов А.И. Газовые сети и газохранилища; Учебник для вузов. - Уфа: ООО Издательство научно - технической литературы «Монография», 2004. - 303 с.]
Известен ГРП, состоящий из приборного щита, имеющий самопишущие и показывающие манометры, обводной газопровод (байпас), оборудованный двумя задвижками, газовое оборудование основной линии, имеющей входную задвижку, фильтр, предохранительно - запорный клапан, регулятор давления, выходную задвижку, предохранительно - сбросной клапан [Кязимов К.Г. Основы газового хозяйства - М.: Высш. шк., 1987. - 335 с.], взятый за прототип.
Недостатком данных ГРП является низкая надежность срабатывания предохранительно - запорного клапана при повышении (понижении) давления после регулятора давления из-за ненормированной вялости мембраны 12 (рис.72. Кязимов К.Г. Основы газового хозяйства - М.: Высш. шк., 1987. - 335 с), недостаточно четкой настройки срабатывания предохранительно - запорного клапана обслуживающим персоналом и пр., в результате чего газ давлением выше рабочего на 25% или ниже 20% от рабочего поступает к потребителям, из-за чего возможен отрыв пламени на горелках, загазованность помещения и возникновение вероятности воспламенения образовавшейся газовоздушной смеси у потребителей или проскок пламени на горелках газового оборудования потребителей.
Задачей данной полезной модели является повышение надежности работы ГРП.
Поставленная задача решается газорегуляторным пунктом, состоящим из входного газопровода с задвижкой, самопишущего и показывающего манометров, обводного газопровода (байпаса), газового оборудования основной линии, имеющей фильтр, предохранительно - запорный клапан, регулятор давления, выходную задвижку, предохранительно - сбросной клапан, отличающимся тем, что перед газорегуляторным пунктом установлен отсечной клапан, управляемый блоком управления от датчика давления, имеющего электрический выход и установленного на выходе газорегуляторного пункта.
Сущность полезной модели поясняется чертежом 1, на котором представлен ГРП, содержащий входной газопровод 1 с задвижкой 2, самопишущий 8 и показывающий 9 манометры, обводной газопровод (байпас) 7, фильтр 3, предохранительно - запорный клапан 5, регулятор давления 6, предохранительно - сбросной клапан 4, датчик давления 10, блок управления 12, отсечной клапан 11.
Принцип работы ГРП следующий; при повышении давления выше допустимого на 15% срабатывает предохранительно - сбросной клапан 4, если давление все же продолжает расти и достигает Р>Рраб∗1,25, то должен сработать предохранительно - запорный клапан 5 и перекрыть подачу газа потребителям. Если этого не происходит, то газ повышенного давления поступает к потребителям, из-за чего происходит отрыв пламени на горелках, загазованность помещений и возникновение вероятности воспламенения образовавшейся газовоздушной смеси у потребителя. В случае снижения давления на выходе ГРП ниже допустимого, возможен проскок пламени на горелках газопотребляющего оборудования потребителей.
С целью предотвращения подобных ситуаций перед ГРП устанавливается отсечной клапан 11, а на выходе ГРП устанавливается датчик давления 10, который настраивается на давление срабатывания выше, чем верхнее давление срабатывания предохранительно - запорного клапана 5 (в зависимости от установленного газового оборудования у потребителей). При достижении указанного давления датчик давления 10 подает сигнал в блок управления 12, который отрабатывает сигнал на закрытие отсечного клапана 11 и прекращение подачи газа повышенного давления потребителям.
Кроме того, с целью исключения проскока пламени на горелках потребителей при понижении давления газа ниже допустимых значений, датчик давления 10 настраивается на давление ниже нижнего давления срабатывания предохранительно - запорного клапана 5 (в зависимости от установленного газового оборудования у потребителей) и, при достижении указанного давления, датчик давления 10 подает сигнал в блок управления 12, который также отрабатывает сигнал на закрытие отсечного клапана 11 и прекращение подачи газа пониженного давления потребителям.