Порядок технического обслуживания пожарной сигнализации

скапливается над поверхностью зеркала жидкости. Происходит разбавление и охлаждение зоны горения. Необходимо заметить, что газ диоксида углерода нейтральный, и огнетушащая концентрация, достаточная для потухания пламени, составляет около 30 % от состава смеси. Вследствие действия всех описанных механизмов: охлаждения и перемешивания слоев жидкости, охлаждения и разбавления зоны пламенного горения - наступает потухание пламени.

Для предотвращения пожаров в резервуарах с нефтепродуктами также возможно добавление гранул диоксида углерода твердого, при этом они будут вытеснять горючую среду из резервуара до ее взаимодействия с окислителем. Данный способ является не изученным и требует дальнейших исследований.

Таким образом, способ тушения пожаров твердой двуокисью углерода представляется перспективным: высокоэффективным и экономичным для тушения пожаров нефти, нефтепродуктов, но необходимо более углубленное и тщательное изучение данного вопроса.

Список использованной литературы

1. Волков О.М. Пожарная безопасность резервуаров с нефтепродуктами. - М.: Недра, 1984. - 151 с.

2. Булгаков В.В. Обеспечение пожаровзрывобезопасности огневых аварийно-ремонтных работ на резервуарах способом флегматизации: дис... канд.техн.наук: 05.26.03/ В.В. Булгаков М., 2001. - 220 с.

3. Старков Н.Н. Тушение пожаров нефтепродуктов и полярных жидкостей в резервуаре диоксидом углерода твердым гранулированным: дис.... канд. тех. наук / Н.Н. Старков; Академия ГПС МЧС России. - М., 2006. - 174 с.

ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЖАРНОЙ

СИГНАЛИЗАЦИИ

И.П. Путилин, заместитель генерального директора, к.т.н.,

ЗАО НВП «БОЛИД», г. Москва

Согласно действующим нормативным документам в области пожарной безопасности практически все общественные, производственные и административные здания и сооружения оборудованы системой пожарной сигнализации (далее - СПС). СПС начинает использоваться по назначению сразу после ее сдачи в эксплуатацию, при этом в соответствии со статьей 61 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» собственник объекта или руководитель организации обеспечивает исправное состояние СПС и организует ежеквартальную проверку ее работоспособности. Для решения этих задач ст. 63 вменяется проведение

регламентных работ по техническому обслуживанию в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей.

Ответственность за неисполнение требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 38 Федерального закона РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» несут:

- собственники имущества;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители предприятий;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции.

В зависимости от характера нарушений и его последствий виновные могут быть привлечены к ответственности: дисциплинарной (замечание, выговор, увольнение); административной (предупреждение, штраф, дисквалификация, приостановление деятельности); уголовной (штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, исправительные работы, ограничение свободы, лишение свободы). Это подтверждается практикой судебных разбирательств ряда пожаров, ставших известными широкой общественности.

Таким образом, перед ответственными лицами объекта, где установлена и эксплуатируется система пожарной сигнализации, возникает ряд насущных вопросов, о том, кто имеет право обслуживать системы пожарной сигнализации, каков порядок составления годового план-графика технического обслуживания, каковы этапы проверки работоспособности систем пожарной сигнализации, а также каков механизм оценки стоимости работ.

Лицензирование работ по ТО. Проводить техническое обслуживание системы пожарной сигнализации может только организация, имеющая лицензию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений». Для проведения работ по ТО в организации должен быть подготовленный персонал, квалификация которого удовлетворяет требованиям, указанным либо в инструкции по эксплуатации СПС, либо в эксплуатационной документации на приборы и устройства, входящие в состав СПС. Работы по техническому обслуживанию проводятся на договорной основе. Наличие договора на проведение работ по ТО СПС не снимает ответственности с руководителя объекта за обеспечение ее работоспособности. Приложением к договору служит план-график работ.

Составление плана-графика. Годовой план-график регламентных работ по техническому обслуживанию пожарной сигнализации включает в себя:

1. Перечень регламентных работ для каждого месяца.

2. Состав каждого вида регламентных работ (технологические карты).

Периодичность регламентных работ по ТО СПС описана в Методических

рекомендациях, выпущенных в 1999 году ВНИИПО МВД России «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля». Однако в данных рекомендациях по понятным причинам не описаны технологические карты для каждого вида регламентных работ, т.к. они зависят от специфики оборудования заводов-производителей.

Найти информацию для составления технологических карт можно в эксплуатационной документации производителей (паспортах, инструкциях). Однако следует учитывать разницу между регламентными работами по обслуживанию конкретного устройства и системы пожарной сигнализации. Нельзя пренебрегать учетом взаимосвязи устройств в СПС, или связи СПС с другими противопожарными системами. В противном случае, тестовая проверка дымовых пожарных извещателей может, например, закончиться автоматическим пуском системы оповещения или пожаротушения. Таким образом, технологические карты для регламентных работ технического обслуживания пожарной сигнализации разрабатываются для каждого объекта индивидуально. Квалифицированно выполнить эту работу может проектная или обслуживающая организация на основании проектной (или исполнительной) документации, и документации заводов-производителей.

Проверка работоспособности. Регламентные работы должны обеспечивать достаточный объем операций для ежеквартальной проверки работоспособности СПС.

В нее входят:

1. Проверка основного и резервного источников питания.

2. Контроль технических средств автоматики в дежурном режиме и режиме диагностики.

3. Проверка работоспособности пожарных извещателей.

Акт проверки работоспособности составляется в свободной форме на основании проведенных работ по ТО и подписывается представителями объекта и обслуживающей организации.

Особенности обслуживания адресных СПС. Существует два основных вида автоматической пожарной сигнализации: неадресная и адресная. В неадресной СПС, как правило, применяются пороговые дымовые извещатели. Это простые приборы, формирующие сигнал о пожаре в случае превышения заданного уровня задымления в дымовой камере. Дымовая камера -конструктивный элемент, подверженный воздействию окружающей среды, и поэтому она со временем запыляется, особенно быстро в производственных помещениях. Чем больше уровень запыленности камеры, тем больше вероятность ложного срабатывания прибора. Поэтому данный тип извещателей требует обязательной периодической чистки от пыли и других отложений на стенках дымовой камеры. К сожалению, для данного типа извещателей невозможно эмпирически оценить или инструментально измерить ни уровень запыленности, ни результат профилактической чистки. Поэтому традиционно периодичность чистки составляет один месяц или определяется опытным путем, по наличию ложных срабатываний. Таким образом, имеется высокая

вероятность ложных срабатываний из-за загрязнения извещателя, особенно в начале эксплуатации.

В адресных СПС применяются дымовые извещатели, способные формировать предупреждение о своей запыленности. Это позволяет для данного типа СПС перейти от обслуживания по планово-предупредительной схеме к обслуживанию «по заявке». Получателем предварительного сигнала о необходимости обслуживания целесообразно сразу выбрать обслуживающую организацию, параллельно протоколируя информацию в журнале событий СПС.

При организации технического обслуживания системы пожарной сигнализации не следует пренебрегать документированием. Основным документом, который требует регулярного заполнения, является Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию СПС. Он заполняется обслуживающей организацией, визируется представителем объекта и хранится на объекте.

Современные системы пожарной сигнализации поддерживают электронный журнал событий, в котором могут быть зафиксированы процедуры технического обслуживания. Данная опция полезна для контроля ТО со стороны ответственных представителей объекта.

В период выполнения работ по техническому обслуживанию, связанных с отключением элементов СПС, руководитель организации обязан принять необходимые компенсационные меры по защите объектов от пожаров (инструктаж сотрудников, постоянное присутствие дежурных и пр.).

Передовой опыт. В помощь руководителям организаций, где эксплуатируются СПС, и организациям, оказывающим услуги по техобслуживанию СПС, в 2015 году было разработано Методическое пособие «Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и СОУЭ 1 и 2 типа в ИСО «ОРИОН». В нем нашли подробное освещение все вопросы, затронутые в данной статье, применительно к продукции компании «Болид». Материал пособия рассмотрен и согласован ФГУП ВНИИПО МЧС России. В настоящее время это пока единственный документ подобного рода, инициативно разработанный производителем противопожарных систем.

Список использованной литературы

1. Федеральный закон РФ от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

2. Федеральный закон РФ от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

3. Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

4. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

5. ГОСТ Р 54101-2010. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт.

6. ГОСТ 18322-78. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения.

7. РД 009-01-96. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания.

8. РД 009-02-96. Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт.

9. РД 25.964-90. Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ.

10. Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля: Методические рекомендации. - М.: ВНИИПО, 1999. И.П. Путилин.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОГО СОСТАВА ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ И ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-

СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

М.В. Серегин,

Главное управление МЧС России по г. Москве,

г. Москва

В настоящее время в Московском территориальном гарнизоне пожарной охраны инициативными сотрудниками и участниками рабочей группой проводится работа по внедрению совершенно новых основ безопасности личного состава.

В первую очередь подготовлены и утверждены «Методические рекомендации по организации и проведению тактической вентиляции зданий и сооружений при тушении пожаров и ликвидации последствий ЧС на территории города Москвы». Которые получили положительные рецензии от ВНИИПО и АГПС.

Тактическая вентиляция - это комплекс мероприятий по управлению газообменом на пожаре с использованием специальных технических средств и принципов для снижения вероятности воздействия опасных факторов пожара, гибели и травмирования людей и создания приемлемых условий ликвидации горения или последствий чрезвычайной ситуации.

Цели тактической вентиляции

- предотвращение объемной вспышки («flashover»);

- снижение вероятности появления «обратной тяги» («backdraft»);

- снижение интенсивности образования продуктов горения и