СПОСОБ РЕГУЛИРОВКИ РАБОТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ПРИ РЕЗКОМ И ДЛИТЕЛЬНОМ ПОТЕПЛЕНИИ ИЛИ ПОХОЛОДАНИИ

Способ регулировки работы отопительных систем при резком и длительном потеплении или похолодании осуществляется так, что при резком и длительном потеплении прикрывают задвижку 4 на подающем трубопроводе на 8-10 витков штока, контролируют температуру в магистрали согласно «Графику зависимости температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха», убедившись, что отопительная система устойчиво работает по повышению давления теплоносителя по прибору ЭКМ (электро-контактный манометр) и по повышению температуры в котле и системе горячего водоснабжения, прикрывают задвижку 4 на подающем трубопроводе на 4 витка штока, прикрывают задвижку 6 на отводящем трубопроводе до 6 витков штока, создавая противодавление, обеспечивающее полное заполнение отопительных приборов (радиаторов) за счет давления циркуляционного насоса и противодавление, создаваемое прикрытой задвижкой 6: при резком и длительном похолодании в межотопительный период, когда котельная работает в режиме горячего водоснабжения, задвижки 4, 6 полностью закрыты, система отопления исправна, осуществляется следующим образом:
- при значительном понижении температуры наружного воздуха увеличивают подачу энергоносителей в котел, полностью открывают задвижки 4, 6 на подающем и обратном трубопроводах на 15-20 мин, прикрывают задвижку 4 на подающем трубопроводе до 3 витков штока, прикрывают задвижку 6 на обратном трубопроводе до 4 витков штока; полное заполнение отопительных приборов (радиаторов) в данной ситуации необязательно, так же как и контроль за температурой в подающей и обратной магистралях в соответствии с «Графиком зависимости температуры в них от температуры наружного воздуха» - отопление уже, согласно распоряжению муниципальных органов, отключено; контролируют температуру теплоносителя в наиболее удаленных участках отапливаемых систем по телефону и проверкой слесарем-сантехником; ввиду того, что такой подогрев осуществляется обычно в ночное время, дополнительный расход энергоносителей не наблюдается.