Жидкостно заполненное силовое электромагнитное устройство

ЖИДКОСТНО ЗАПОЛНЕННОЕ
СНЛОВОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ
УСТРОЙСТВО
Полезная модель относится к электротехнике, в частности, к трансформаторостроению, и может найти нрименение в силовых трансформаторах и реакторах, заполненных дорогостоящими изоляционными жидкостями, такими как, нанример, силиконовыми или на базе эфиров или жирных кислот.
Известно ЖИДКОСТНО заполненное силовое электромагнитное устройство, содержащее бак, внутри которого расположен магнитопровод с установленной на нём, по крайней мере, одной обмоткой, и элементы, предназначенные для раскрепления и дистанцирования магнитопровода и обмотки; указанные элементы размещены в баке, заполненном диэлектрической жидкостью, таким образом, что между ними и стенками бака имеются полости, заполненные диэлектрической жидкостью ЛЛ.
Описанное в ЛЛ жидкостно заполненное силовое электромагнитное устройство характеризуется относительной простотой; при этом наличие диэлектрической жидкости в полостях между составными частями устройства практически не сказывается на его себестоимости, когда в качестве заполнителя применена жидкость, характеризующаяся относительно низким уровнем стоимости, например, трансформаторное масло.
При применении же дорогостоящей жидкости, такой, например, как немецкая изоляционная жидкость Midel - 7131, стоимость которой в 15 - 25 раз превышает стоимость трансформаторного масла, описанная в Л.1 конструкция ЖИДКОСТНО заполненного силового электромагнитного устройства становится неэкономичной ввиду значительной себестоимости.
20031 1
МПКН OIF 27/26
Полезной моделью решается задача создания жидкостно заполненного силового электромагнитного устройства, характеризующегося минимальными затратами на изготовление.
Для решения поставленной задачи в жидкостно заполненном силовом электромагнитном устройстве, содержащем бак, внутри которого расположен магнитопровод с размещённой на нём, по крайней мере, одной обмоткой, и элементы, предназначенные для раскрепления и дистанцирования магнитопровода и обмотки, указанные элементы размещены в баке, заполненном диэлектрической жидкостью, таким образом, что между ними и стенками бака имеются полости, предложено, согласно настоящей полезной модели, внутри бака, в полостях, не заполненных конструктивными составными частями устройства, установить дополнительные объемные элементы из изоляционного материала.
Полезная модель поясняется на примере выполнения чертежами: из которых фиг. 1 представляет собой вид сбоку устройства, с расположением его составных частей; фиг. 2 - разрез по А-А фиг. 1; на фиг. 3 - вид сверху устройства (разрез по В-В фиг. 1); на фиг. 4 разрез по С-С фиг.1.
Изображённый на чертежах однофазный реактор содержит бак 1, внутри которого расположен магнитопровод 2 с размещенной на нем обмоткой 3.
Элементы 4, 5, 6, 7 предназначены для раскрепления и дистанцирования магнитопровода 2 и обмотки 3.
Внутри бака 1 установлены дополнительные объёмные элементы 8, 9, 10, Пи 12, 13, 14, 15, выполненные из изоляционного материала.
Как видно из фиг. 1, дополнительные объёмные элементы 8, 9, 10, 11 расположены горизонтально и занимают полости между верхним и нижним ярмами магнитопровода 2 и баком 1. Элементы 12, 13, 14, 15 расположены вертикально и занимают полости между боковыми стержнями магнитопровода 2 и стенками бака 1.
Необходимость закрепления дополнительных объёмных элементов 8. определяется особенностями их конфигурации, соотношением плотности их материала в сравнении с плотностью изоляционной жидкости. Так, например, при плотности материала дополнительных объёмных элементов 8  в два раза большей, чем у изоляционной жидкости, дополнительные объёмные элементы 10,11 не потребуют дополнительного крепления, а дополнительные объёмные элементы 12, 13, 14, 15- потребуют.
Заполнение полостей бака дополнительными объёмными элементами  позволит уменьшить массу дорогостояш;ей диэлектрической жидкости и тем самым снизить себестоимость жидкостно заполненного силового электромагнитного устройства.
Как показали конструктивные проработки, применение заявляемого технического решения в отдельных типах трансформаторов и реакторов позволит снизить себестоимость этих изделий на 10  процентов.
Планируется использование заявляемого технического решения в серии распределительных и силовых трансформаторов мощностью от 1000 кВА до 10000 кВА с заполнением экологически чистой трудно горючей жидкостью Midel - 7131, выпускаемых ОАО «Уралэлектротяжмаш, г. Екатеринбург.
Яитература:
1. Сапожников А.В. Конструирование трансформаторов, М. - Л., Госэнергоиздат, 1959, с. 25, рис. 1-8.