Энергообеспечение Республики Коми и роль возобновляемой энергетики в энергосистеме

DOI: 10.25702/KSC.2307-5252.2018.9.8.68-79 УДК 629.9

О. Е. Коновалова

ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ И РОЛЬ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ

Аннотация

В статье дан анализ современного состояния энергетического хозяйства Республики Коми. Выявлены проблемы и узкие места энергоснабжения региона. Рассмотрены перспективы развития энергосистемы. Показана роль возобновляемой энергетики в энергохозяйстве региона. Приведены примеры строительства объектов на базе возобновляемых источников энергии.

Ключевые слова:

Энергосистема, тепловые электростанции, газотурбинные электростанции, дизельные установки, ветроэлектрические станции, малые ГЭС, возобновляемые источники энергии, линии электропередачи.

O. E. Konovalova

THE POWER SUPPLY OF THE KOMI REPUBLIC

AND THE ROLE OF RENEWABLE ENERGY IN THE ENERGY SYSTEM

Abstract

The article analyzes the current state of the energy sector of the Komi Republic. The problems and bottlenecks in the region's energy supply have been identified. Prospects for the development of the energy system are considered. The role of renewable energy in the energy economy of the region is shown. Examples of the construction of renewable energy sources are given.

Keywords:

The power system, thermal stations, gas turbine stations, diesel plants, wind farms, small hydropower plants, renewable energy sources, power lines.

Республика Коми — одна из северных областей России. Ее территория составляет 816,8 тыс. км2. Численность населения на 01.01.2018 г. — 840,87 тыс. человек, из них 78,1 % проживает в городах, а 21,9 % в сельской местности [1]. На территории Республики насчитывается 6 городов и 14 муниципальных районов. Столица Республики — город Сыктывкар с численностью населения 260,82 тыс. чел. расположен на юге. Северная часть территории вместе с городом Воркута входит в Арктическую зону РФ.

Энергосистема Республики Коми представляет собой единый энергетический комплекс, который объединяет 6 крупных электростанций, вырабатывающих 97 % электроэнергии и ряд электростанций малой мощности, на долю которых приходится 3 % выработки. Всего здесь насчитывается 1356 электростанций (включая дизельные электростанции и автономные резервные источники электропитания) общей установленной мощностью 2,48 гигаватт [2].

Энергосистема Республики Коми входит в состав Объединенной энергосистемы Северо-Запада России и имеет связи с энергосистемами Архангельской и Кировской областей. Она состоит из пяти энергорайонов: Воркутинского, Интинского, Печорского, Ухтинского и Южного, соединенных системообразующими воздушными линиями (ВЛ) 220 кВ протяженностью 930 км (рис. 1). По двум ВЛ осуществляется электроснабжение нефтедобывающих районов севера Республики Коми и Ненецкого автономного округа.

Рис. 1. Схема электроснабжения потребителей Республики Коми [3] Fig. 1. Power supply scheme of the Komi Republic consumers [3]

Энергосистема Республики Коми на сегодняшний день является избыточной по электрической мощности: резерв составляет около 35 %, однако из-за слабых электрических связей с Архангельской и Кировской областями значительная часть мощности (около 400 МВт) Печорской ГРЭС заперта в северной части энергосистемы, и нет возможности ввода шестого энергоблока станции мощностью 210 МВт. При этом Южный энергоузел является дефицитным как по электро-, так и по теплоэнергии. Основным потребителем южного энергоузла является столица республики — г. Сыктывкар. От 55 % до 80 % нагрузки Южного энергоузла обеспечивает ТЭЦ ОАО "Монди Сыктывкарского лесопромышленного комплекса" ("Монди СЛПК") и от 20 % до 45 % передается из центрального энергоузла по ВЛ-220 кВ Ухта - Микунь [2].

В табл. 1. приведены основные электростанции, их установленная мощность и принадлежность, а на рис. 2. вырабатываемая ими электроэнергия в % по состоянию на 2014 год.

Таблица 1

Основные существующие электростанции энергосистемы Республики Коми [2]

Table 1

The main existing power plants of the power system of the Republic of Komi [2]

Собственник электростанции Тип электростанции Наименование электростанции Установ. мошц. МВт Вид основного топлива

филиал «Коми» ОАО Интинская ТЭЦ 18 Уголь

«Волжская ТГК» ТЭЦ Сосногорская ТЭЦ 377 Газ

ООО «Воркутинские ТЭЦ» ТЭЦ Воркутинская ТЭЦ-1 25 Уголь, мазут

Воркутинская ТЭЦ-2 270 Уголь

ОАО «Монди СЛПК» ТЭЦ ТЭЦ ОАО «Монди СЛПК» 541 Газ

Филиал ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» ГРЭС Печорская ГРЭС 1060 Газ

ООО «Газпром трансгаз Ухта» ЭСН КС (электостанции собственных ЭСН КС-43 «Гагарацкая», ЭСН КС-44 9 9

нужд) «Воркутинская» ЭСН КС-45 «Усинская» ЭСН КС-46 «Интинская» ЭСН КС-47 «Сынинская» ЭСН КС-48 «Чикшинская» ЭСН КС-49 Малоперанская» ЭСН КС-3 «Вуктыльская» ЭСН КС-10 «Ухтинская» ЭСН КС-12 «Микуньская». 10,78 9 9,24 10,78 10,78 12 10,8 9 Газ

ТЭЦ Усинская ТЭЦ 12 Уголь

АО «Воркутауголь» газопоршневая теплоэлектростанция (гПтэс) ГПТЭС № 1, № 2 АО «Воркутауголь» 17,39 Газ

ООО «Енисей» Газопоршневая электростанция ГПЭС ООО «Енисей» 6,5 Газ

ООО Республиканская ДЭС ДЭС ООО «РГК» 16,8 Дизтоп-

генерирующая ливо

компания»

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» ДЭС Дизельные станции (резервные) 31,4 Дизтоп-ливо

ОАО «Российские ДЭС Дизельные станции 7,86 Дизтоп-

железные дороги» ливо

ООО «Биоэнергетическая компания» ТЭЦ Мини-ТЭЦ ООО «БК» 4,8

Итого: 2488,13

Выработка электроэнергии на 2014 год, %

Рис. 2. Структура производства электроэнергии электростанциями Республики Коми [2]

Fig. 2. The structure of the production of electricity by power plants of the Republic of Komi [2]

В 2014 году всеми электростанциями Республики Коми было произведено 9,92 млрд кВт-ч электроэнергии, в 2017 году эта цифра составила 9,73 млрд кВт-ч.

Основная доля в структуре выработки электроэнергии приходится на Печорскую ГРЭС и ТЭЦ ОАО "Монди СЛПК" — более 60 %, а также Интинскую, Сосногорскую и Воркутинские ТЭЦ — 28,6 %. Дизельные электростанции вырабатывают 0,2 % электроэнергии, обеспечивая наиболее удаленных потребителей — 67 сельских населенных пунктов, в которых проживает 10,7 тыс. чел. При этом себестоимость электроэнергии, производимой ДЭС, по данным Службы по тарифам Республики Коми в декабре 2012 г. достигала 24,4 руб/кВт-ч (ООО «РГК») и 31,8 руб/кВт-ч. (ОАО «РЖД») при средней по республике стоимости электроэнергии — 3,2 руб/кВт-ч. [4].

Республика Коми является старейшим нефте- и газодобывающим регионом. Нефтегазовый комплекс представлен нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и газовой промышленностью. В настоящее время на месторождениях углеводородного сырья работают 23 компании. Крупнейшие из них ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «Енисей», ООО «РН-Северная нефть», ЗАО «Печоранефтегаз», ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», АО «Транснефть-Север». Переработка нефти и газа производится в Ухте и Усинске.

Добычей угля общей производственной мощностью 14 млн т в год занимаются АО «Воркутауголь» и АО «Шахта «Интауголь». До 45 % добытых и произведенных топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) вывозится из Республики Коми, 55 % — потребляется в экономике региона.

Основные центры деревообработки расположены в г. Сыктывкар и Сыктывдинском, Княжпогостском, Усть-Вымском районах.

Все эти предприятия и являются основными потребителями электроэнергии. Структура потребления электроэнергии представлена на рис. 3 [2].

Структура потребления электроэнергии на 2014 год, %

Потери в сетях ЕНЭС Потери в 2,5

распредсетях 7,1

I Прочие 6,2

I Бюджеты 3,4

I Население 8,8

ЖКХ 4,7

Собственное потребление 6,2

Промышленность 55,5

I Строительство 1

Рис. 3. Структура потребления электроэнергии в энергосистеме

Республики Коми Fig. 3. Structure of electricity consumption in the power system of the Republic of Komi

В 2014 году общее потребление электроэнергии составляло 8,95 млрд кВт-ч, а в 2017 году по отчетным данным операционной зоны Коми РДУ — 9,03 млрд кВт-ч.

Также на территории Республики ведут свою деятельность энергетические предприятия: филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго», филиал «Коми» ОАО «Волжская ТГК», филиал ОАО «Интер РАО — Электрогенерация» «Печорская ГРЭС», занимающиеся производством, передачей и распределением электро- и теплоэнергии.

Централизованное теплоснабжение крупных населенных пунктов осуществляется от ТЭЦ и котельных:

• филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (г. Ухта, г. Сосногорск, г. Сыктывкар, г. Инта);

• ООО «Воркутинские ТЭЦ» (г. Воркута);

• АО «Монди СЛПК» (Эжвинский район г. Сыктывкара);

• филиала «Печорская ГРЭС» АО «Интер РАО — Электрогенерация» (г. Печора).

Так, в 2017 году Филиалом «Коми» ПАО «Т Плюс» и ООО «Воркутинские ТЭЦ» было произведено 5,3 млн Гкал [5]. Структура отпуска тепловой энергии от электростанций и котельных филиала «Коми» ПАО «Т Плюс», ООО «Воркутинские ТЭЦ» и Печорской ГРЭС основным группам потребителей представлена на рис. 4. К тому же около 700-800 тыс. Гкал. теплоэнергии отпускается ежегодно тепловой станцией АО «Монди СЛПК» для теплоснабжения Эжвинского района г. Сыктывкара.

Отпуск теплоэнергии в 2017 году, тыс. Гкал

Воркутинская ТЭЦ-2 522,7

Печорская ГРЭС 260,9

Интинская ТЭЦ 433,2

Воркутинская ЦВК 378,7

Воркутинская ТЭЦ-1 649,2

Сосногорская ТЭЦ 382,6

Ухтинские тепловые сети 1 169,9

Сыктывкарские тепловые сети 1 772,5

Рис. 4. Структура отпуска теплоэнергии основным потребителям Fig. 4. Structure of heat supply to main consumers

На территории сельских поселений действуют около 360 котельных общей установленной мощностью — 757 Гкал/ч. Из них мелкие установки, единичной мощностью до 3 Гкал/ч, составляют 89 % от общего количества котельных. На большинстве котельных (311) в качестве топлива используется уголь, около 40 котельных используют мазут и газ, а остальные древесину [4]. Среди отопительных котельных в сельской местности доля неэффективных мощностей (с ценами производства, превышающими предельный уровень тарифа) достигает 61 % (218 ед. от общего числа).

В целом электрические станции Коми энергосистемы характеризуется высокой изношенностью оборудования. Большинство из них эксплуатируется долгие годы (40-70 лет). Во многом из-за этого в 2015-2016 годах происходили многочисленные аварии на Воркутинской ТЭЦ-2 чуть не приведшие к отключению двух энергорайонов (Воркутинского и Интинского) от электро- и теплоснабжения. Благодаря вмешательству комиссии Ростехнадзора и замминистра энергетики этого удалось избежать. В настоящее время количество аварийных отключений на станции сократилось.

Степень износа котельного оборудования в отопительных котельных колеблется от 50 до 90 %. Отсутствие приборов учета и регулирования в сочетании с неоптимальной загрузкой большинства котельных (присоединенная нагрузка составляет в среднем 62 %) приводит к значительному перерасходу топлива. Необходима модернизация существующего оборудования или строительство новых котельных на газе с закрытием неэффективных и отработавших свой срок.

Дальнейшее развитие энергетической системы Республики Коми возможно путем решения проблем, копившихся десятилетиями:

1. Строительства линий электропередачи ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС -Ухта - Микунь (проектирование сейчас ведется, строительство участка Печорская ГРЭС - Ухта намечено на 2019 г.), Печорская ГРЭС - Усинск.

2. Привлечения инвестиций на реализацию проектов модернизации и реконструкции объектов энергетики и сетевого строительства:

• модернизация генерирующего оборудования и завершение строительства шестого энергоблока Печорской ГРЭС;

• реконструкция Воркутинской ТЭЦ-2;

• увеличение генерирующей мощности ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК" на 80 МВт (реализация проекта "Степ");

• реконструкция подстанций и линий электропередач.

3. Строительства новых энергетических объектов для обеспечения роста промышленного производства и улучшения электроснабжения:

• ТЭЦ общего пользования в г. Сыктывкаре мощностью 130 МВт;

• Усинской ТЭЦ мощностью 100 МВт (уже введена в строй в 2016 г. с газотурбинными установками (ГТУ), созданными в России на базе авиационных двигателей);

• ТЭЦ Сосногорского глиноземного завода мощностью 52 МВт;

• ТЭЦ Троицко-Печорского лесопромышленного комплекса мощностью 150 МВт;

• ТЭЦ Ярегского нефтетитанового комплекса мощностью 100 МВт (построено 75 МВт, ввод 4 энергоблока ожидается в 2022 г.);

• 7 электростанций собственных нужд (ЭСН) на базе автоматизированных газотурбинных электростанций в контейнерном исполнении для газотранспортной системы "Ямал - Европа" суммарной мощностью 118-120 МВт к 2025 г. в рамках строительства газопровода "Бованенково - Ухта" (Первые две нитки уже построены, а строительство III, IV, V и VI ниток ожидается в 2017-2031 годах.) [6];

4. Реконструкции и модернизации объектов по передаче тепловой энергии:

• с применением новых технологий — строительство блочно-модульных автоматизированных котельных;

• за счет повышения эффективности использования газа на газовых котельных (перевод Воркутинской центральной водогрейной котельной и Воркутинской ТЭЦ-2 на газ ориентировочно в 2018-2020 гг.);

• перевода котельных в мини-ТЭЦ.

Другим направлением развития электроэнергетики может быть:

• использование возобновляемых энергоресурсов (древесного топлива, отходов лесопереработки);

• строительство и ввод в эксплуатацию малых ГЭС и ВЭС [7, 8];

• использование попутного газа, строительство электростанций с применением газодизельных установок на каптируемом (удаляемом в атмосферу) метане на шахтах;

• использование новых угольных генерирующих мощностей с применением современных экологически чистых технологий сжигания угля.

Потенциал возобновляемой энергетики Республики Коми, включая ветро-, гидроэнергию, а также дрова, отходы деревообработки и биогаз составляет 650 тыс. т у.т. в год [9]. Сегодня освоено менее половины.

Центральные и южные районы республики располагают значительными объемами неиспользуемого древесного биотоплива — около 300 тыс. т у. т. Там сосредоточены предприятия по лесозаготовке и деревообработке.

В рамках программы «Использование низкосортной древесины и отходов лесопереработки в качестве топлива для производства горячей воды, тепловой и электрической энергии» руководством области начата реализация "пилотных" проектов по реконструкции коммунальных котельных с переводом на биотопливо. На первом этапе ставится задача произвести частичную замену угля на топливные брикеты.

По данным генерального директора АО «Коми тепловая компания» сейчас в Коми работает 60 брикетных котельных и 5 котельных на пеллетах, 90 % производимых в регионе брикетов поступают на котельные «Коми тепловая компания». В ближайшие годы компания планирует в сельских населенных пунктах:

- перевод на биотопливо 12 котельных;

- перевод 14 котельных на газ;

- техническое перевооружение 25 котельных.

Крупные предприятия лесопромышленного комплекса Республики Коми такие как ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК», ЗАО «Жешартский фанерный комбинат», ООО «СевЛесПил», ОАО ЛПК «Сыктывкарский ЛДК», ЗАО «Леском», ООО «Лузалес» около 70 % отходов деревообработки используют в качестве топлива для выработки энергии на своих электростанциях.

С 2016 года ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» ведет строительство нового энергоблока на своей ТЭЦ, ввод в эксплуатацию которого планируется в 2019 году. В состав энергоблока входит паровой котел производительностью 250 т/ч, с параметрами пара — давление 9,2 МПа, температура 490 °С, работающий на кородревесных отходах, и паровая турбина с генератором установленной мощностью 80 МВт. Это позволит увеличить объем утилизации древесных отходов.

В 2015 году ООО «Биоэнергетическая компания» построила электростанцию мощностью 4,3 МВт, работающую на древесных отходах ОАО «Сыктывкарского ЛДК».

ООО «СевЛесПил» — крупнейшее лесопильное предприятие Республики Коми, обеспечивает собственные производственные нужды в энергоресурсах и поставляет тепловую и электрическую энергию другим потребителям от собственной мини-ТЭЦ. Производительность мини-ТЭЦ с котлами для сжигания

древесных отходов и турбинной установкой для выработки электроэнергии составляет 10 т пара в час. На ТЭЦ сжигается 7 т кородревесных отходов в час.

В рамках Соглашения о сотрудничестве в области малой гидроэнергетики между Правительством Республики Коми и ЗАО «Норд Гидро» в 2014 году был разработан проект восстановления малой ГЭС мощностью 550 кВт в поселке Кажим Койгородского района. Приплотинная ГЭС с напорным подводящим водоводом, двумя агрегатами суммарной мощностью 500 кВт и отдельным водоотводящим каналом ранее использовалась, как источник электроснабжения для поселка Кажим и лесопункта (сейчас не действует). Конструкция ГЭС была деревянно-ряжевой [10]. Ввод новой станции в эксплуатацию планировался в 2016 году, но пока строительство не завершено, реконструирован только водосброс, теперь он бетонный (рис. 5). Строительство других объектов малой гидроэнергетики не запланировано [11].

Рис. 5. Кажимская малой ГЭС

Fig. 5. Kagimskaya small hydroelectric station

Северная часть Республики Коми располагает таким возобновляемым источником энергии как ветер. Здесь в районе Воркуты с 1993 года успешно эксплуатировалась Заполярная ВЭС мощностью 1,5 МВт. Она состоит из шести установок АВЭ-250 российско-украинского производства мощностью 250 кВт каждая (рис. 6). Станция использовалась в качестве источника аварийного электроснабжения Усинского водозабора. В настоящее время не работает.

В 2013 году ОАО «Воркутауголь» установило на железнодорожной станции «Центральная» ВЭУ мощностью 6 кВт, которая позволяет снизить расходы на электроэнергию. Ввода новых объектов ветроэнергетики не намечается.

Рис. 6 Ветроэлектростанция под Воркутой

Fig. 6 Wind power station near Vorkuta

Примером использования шахтного газа может служить строительство АО «Воркутауголь» в 2014 г. двух газопоршневых электростанций (ГПТЭС-1 и ГПТЭС-2) мощностью 12 и 6 МВт в контейнерном исполнении, утилизирующих шахтный газ метан. Одна из них расположена на вентиляционном стволе шахты «Северная», а вторая на промплощадке. Обе производят тепло и электроэнергию для нужд производства, утилизируя при этом до 28 тыс. м3 попутного газа.

Также Общество с ограниченной ответственностью «Нобель Ойл» Компания-Оператор (ООО «Нобель Ойл» (КО)), занимающееся нефтедобычей в республике, планирует к 2018 году строительство электростанции собственных нужд установленной мощностью 14,6 МВт, работающей на попутном нефтяном газе.

ООО «РН-Северная нефть» начала эксплуатацию газогенераторных установок, работающих на попутном газе еще в 2002 году. И в настоящее время степень утилизации попутных газов на этом предприятии составляет 96 %.

ООО «Енисей» основным видом деятельности, которого является добыча сырой нефти и природного газа, использует попутный газ на нужды жилищно-коммунального хозяйства г. Усинска.

В рамках развития Арктической зоны РФ предполагается создание Воркутинской опорной зоны. Здесь ожидается строительство железной дороги длиной около 200 км, которая соединит северные районы Республики Коми с побережьем Карского моря, что позволит расширить рынки сбыта угля и создаст дополнительные возможности для развития моногорода Воркута за счет разработки новых месторождений угля и других полезный ископаемых, а также реконструкции тепло- и электроэнергетической инфраструктуры.

Пока роль возобновляемой энергетики в энергохозяйстве Республики Коми невелика, но попытки развития ВИЭ предпринимаются, в основном, в виде пилотных проектов отдельными промышленными предприятиями. Основной упор делается на создание электростанций, работающих на древесных отходах, а потенциальные ресурсы ветро- и гидроэнергии остаются невостребованными.

Выводы:

1. Энергосистема Республики Коми объединяет 6 крупных тепловых электростанций, вырабатывающих 97 % электроэнергии и ряд электростанций малой мощности. Формально система энергоизбыточна, но южный энергорайон испытывает дефицит тепло- и электроэнергии, а в северной части энергосистемы заперта значительная часть мощности Печорской ГРЭС. Слабые внутрисистемные и внешние связи приводят к тому, что энергосистема производит столько электроэнергии, сколько может потребить.

2. В целом электрические станции Коми энергосистемы характеризуется высокой изношенностью оборудования. Большинство из них эксплуатируется долгие годы (40-70 лет). С этим связаны серьезные аварии в Воркутинском энергорайоне.

3. Тепловое хозяйство также требует модернизация существующего оборудования или строительства новых котельных на газе. Износ котельного оборудования в отопительных котельных колеблется от 50 до 90 %.

4. Дальнейшее развитие энергетической системы Республики Коми связано со строительством линий электропередачи ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС - Ухта -Микунь и Печорская ГРЭС - Усинск, с завершением строительства шестого энергоблока Печорской ГРЭС, реконструкцией Воркутинской ТЭЦ-2 и увеличением генерирующей мощности ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК" на 80 МВт, а также со строительством возобновляемых источников энергии на биотопливе.

Литература:

1. Оценка численности населения по городским округам, муниципальным районам, поселениям и городским населенным пунктам Республики Коми. URL: http://komi.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/komi/ru/statistics/population/

2. Схема и программа развития электроэнергетики республики Коми на 20162021 годы. URL: http://minprom.rkomi.ru

3. Схема электроснабжения потребителей Республики Коми. URL: http://energy.csti.yar.ru/docimages/1120121016165352.jpg

4. Чайка Л. В. Энергетическая инфраструктура сельских поселений Республики Коми // Актуальные проблемы, направления и механизмы развития производительных сил Севера-2014: Материалы IV Всерос. Семинара (Сыктывкар, 24-26 сент. 2014 г.). Сыктывкар: Из-во ООО "Коми республиканская типография", 2014. Ч. 2. С. 136-143.

5. Выработка электроэнергии и отпуск тепла за 2017 год

6. Успенская И. Г. Современные проблемы прогнозирования энергопотребления региона (на примере Республики Коми)/ Успенская И. Г. // Современные проблемы прогнозирования энергопотребления региона. 2009. N° 5. С. 120-133.

7. Коновалова О. Е. Перспективы комплексного использования возобновляемых источников энергии Мурманской области // Труды КНЦ РАН, Энергетика. Вып. 8. Апатиты: Изд-во Кольского научного центра РАН, N° 3/2014(22). С. 94-97.

8. Минин В. А. Перспективы использования микроГЭС в удаленных районах Севера / Минин В. А., Коновалова О. Е., Иванова Е. А. // Вестник Кольского научного центра - Апатиты: Изд-во Кольского научного центра РАН. № 3/2013(14). С. 64-75.

9. Леканова Т. Л. Практические рекомендации по использованию отходов деревообработки для производства электроэнергии / Леканова Т. Л., Андронов А. В. // Фундаментальные исследования. 2017. № 10. С. 239-244.

10. Коновалова О. Е. Восстановление малых гидроэлектростанций — новый этап развития гидроэнергетики / Коновалова О. Е., Морошкина Т. Н. // Труды КНЦ РАН, Энергетика. Выпуск 10. Апатиты: Изд-во Кольского научного центра РАН, № 2/2015(28). С. 124-131.

11. Коновалова О. Е. Малая возобновляемая энергетика на северо-западе Арктики / Коновалова О. Е., Никифорова Г. В. // Труды КНЦ РАН, Энергетика. Вып. 12. Апатиты: Изд-во Кольского научного центра РАН, № 1/2016(35). С. 116-130.

Сведения об авторах: Коновалова Ольга Евгеньевна,

младший научный сотрудник лаборатории энергосбережения и возобновляемых источников энергии Центра физико-технических проблем энергетики Севера — филиала Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии наук», Россия, 184209, Мурманская область, г. Апатиты, мкр. Академгородок, д. 21-А Эл.почта: konovalova@ien.kolasc.net. ги

йСН: 10.25702/КБС.2307-5252.2018.9.8.79-85 УДК 621.311

Т. В. Аксенович

МЕТОДЫ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ ТОКОВ В НЕЙТРАЛИ АВТОТРАНСФОРМАТОРА

Аннотация

В данной статье приведено сравнение вейвлет-преобразования с преобразованием Фурье, а также основная информация о нем и области его применения. Представлен пример использования вейвлет-преобразования для комплексного анализа данных системы регистрации воздействий магнитосферных возмущений на энергетические системы Кольского полуострова и Карелии.

Ключевые слова:

вейвлет, непрерывное вейвлет-преобразование, преобразование Фурье, вейвлет-спектр, электрические сети.