СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДА И МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ КЛАССА 10 кВ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ

1. Способ определения вида и места повреждения линий электропередачи класса 10 кВ с изолированной нейтралью, включающий результаты расчетов в фазных координатах параметров аварийных режимов фидеров 10 кВ, фиксирующие приборы и передачу оперативной информации в виде их показаний с целью сравнения их с расчетными значениями и вычисления расстояний до повреждения, отличающийся тем, что в качестве расчетных и измеренных параметров аварийного режима используют три фазных напряжения в начале линии, три фазных тока в начале линии, а также два напряжения на реагирующих органах фильтров обратной и нулевой последовательности, подключенных через измерительный трансформатор.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что производят расчет аварийных режимов с учетом влияния: несимметрии собственных и взаимных сопротивлений фаз линии, пофазно-отличной нагрузки, параметров трансформаторов, переходных сопротивлений, мощности и тангенса угла нагрузки, статических характеристик нагрузки.