Применение гранул «Сухого льда» для флегматизации резервуаров с нефтью и нефтепродуктами

предусмотрен государственный строительный надзор (объекты капитального строительства подлежащие экспертизе). Однако существуют объекты капитального строительства, которые не подлежат экспертизе, т.е. они выпадают из числа поднадзорных.

Частичным выходом из сложившейся ситуации является независимая оценка пожарного риска. В результате предприниматель, вложив деньги в объект на стадиях проектирования и строительства, получает на выходе новые проблемы и вынужден вкладывать средства на разработку дополнительных мероприятий. Для бизнеса, осуществляющего деятельность в области услуг по ПБ это отлично, а для реального сектора экономики это убытки в масштабах страны, наносящие глобальный характер.

В связи с этим, не проще ли реанимировать и структурировать процесс участия специалистов, имеющих профильное образование, а именно специалистов МЧС, во всех жизненных циклах зданий и сооружений, а это процессы проектирования, строительства, эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАНУЛ «СУХОГО ЛЬДА» ДЛЯ ФЛЕГМАТИЗАЦИИ РЕЗЕРВУАРОВ С НЕФТЬЮ И НЕФТЕПРОДУКТАМИ

В.Н. Михалин, старший преподаватель, А.В. Соколов, курсант, С.С. Мухин, курсант,

Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России,

г. Иваново

Анализ причин возникновения взрывов и пожаров на резервуарах хранения нефти и нефтепродуктов показал, что основной причиной является некачественная очистка оборудования перед началом проведения ремонтных работ. Очистка резервуара и выполнение подготовительных работ обязательно необходимы при определенных видах ремонта любых резервуаров, но особые требования к ним предъявляют, когда производят ремонт резервуаров для хранения нефтепродуктов. Это вызвано их повышенной взрывоопасностью и способностью к быстрому возгоранию. Очень опасны для человека и пары их испарений. Все это особенно актуально в наше время, в связи с развитием нефтеперерабатывающих предприятий, а также увеличением их количества.

Пожарная опасность обусловлена риском возникновения пожаров и взрывов при одновременном наличии следующих факторов:

- образование горючей смеси в результате свободного контакта горючего с окислителем при конструктивной негерметичности или вынужденной разгерметизации резервуаров на стадии проведения указанных видов работ;

- при проведении ремонтных работ неизбежно появляются технологические источники зажигания.

Анализ проблем, возникающих при тушении пожаров нефтепродуктов в

резервуарах, приводит к следующим выводам:

- существующие системы автоматического пожаротушения в 60% случаев не выполняют функции тушения пожара в первые минуты с момента его начала, в связи с утратой работоспособности системы вследствие взрыва паровоздушной смеси, формирующейся над поверхностью жидкости в резервуаре;

- тушение, осуществляемое передвижной пожарной техникой подачей пены через борт резервуара, усложнено образованием закрытых пространств -«карманов» - в результате деформации стенок и конструкций резервуара при длительном его горении;

- тушение пожара в резервуарах требует сосредоточения значительных сил личного состава и техники. Время ликвидации пожаров может составлять десятки часов.

Для снижения опасной концентрации газов используется естественная и принудительная вентиляция. Для первой достаточно открыть верхние люки на крыше и на нижних поясах. Для осуществления другой применяют взрывоискробезопасные вентиляторы на вытяжку или приток. Концентрация углеводородов проверяется специальными газоанализаторами и приборами. Но даже с помощью перечисленных средств не возможно на 100 % удалить из резервуара концентрацию смеси нефтепродуктов, способных к воспламенению при контакте с окислителем.

Одним из способов обеспечения пожаровзрывобезопасности ремонтных работ является флегматизация. Это способ снижение чувствительности ВВ путём введения в их состав специальных веществ (флегматизаторов). Перспективным способом предотвращения и тушения возгораний в резервуарах с нефтепродуктами является использование «сухого льда» - твердого гранулированного диоксида углерода.

При тушении пожара гранулы диоксида углерода твердого помещаются в резервуар с горящей жидкостью. Так, как плотность твердой фазы диоксида углерода выше плотности жидкости, гранулы опускаются на дно резервуара. На поверхности гранул бурно протекает сублимация, в результате которой происходит активное поглощение тепла от окружающей жидкости. Выделившийся газ устремляется к поверхности зеркала жидкости. В результате сильно развитого контакта по поверхности мельчайших пузырьков диоксидом углерода с горючей жидкостью, большой разности температур газа и жидкости и большой теплоемкости - происходит активное поглощение тепла для нагревания газовых потоков до температуры жидкости. Газовые потоки, за счет силы трения, вызывают завихрения, создающие активное перемешивание слоев, что приводит к снижению температуры поверхностного слоя. Кроме того, в процессе сублимации с потерей массы гранулы поднимаются к поверхности. Это связано с образованием вокруг гранул постоянной газовой оболочки, которая создает подъемную силу. Происходит дополнительный тепломассоперенос, снижающий энергетический запас поверхностного слоя. Выделяющийся газ, проникая через границу среды «жидкость - атмосфера»,

скапливается над поверхностью зеркала жидкости. Происходит разбавление и охлаждение зоны горения. Необходимо заметить, что газ диоксида углерода нейтральный, и огнетушащая концентрация, достаточная для потухания пламени, составляет около 30 % от состава смеси. Вследствие действия всех описанных механизмов: охлаждения и перемешивания слоев жидкости, охлаждения и разбавления зоны пламенного горения - наступает потухание пламени.

Для предотвращения пожаров в резервуарах с нефтепродуктами также возможно добавление гранул диоксида углерода твердого, при этом они будут вытеснять горючую среду из резервуара до ее взаимодействия с окислителем. Данный способ является не изученным и требует дальнейших исследований.

Таким образом, способ тушения пожаров твердой двуокисью углерода представляется перспективным: высокоэффективным и экономичным для тушения пожаров нефти, нефтепродуктов, но необходимо более углубленное и тщательное изучение данного вопроса.

Список использованной литературы

1. Волков О.М. Пожарная безопасность резервуаров с нефтепродуктами. - М.: Недра, 1984. - 151 с.

2. Булгаков В.В. Обеспечение пожаровзрывобезопасности огневых аварийно-ремонтных работ на резервуарах способом флегматизации: дис... канд.техн.наук: 05.26.03/ В.В. Булгаков М., 2001. - 220 с.

3. Старков Н.Н. Тушение пожаров нефтепродуктов и полярных жидкостей в резервуаре диоксидом углерода твердым гранулированным: дис.... канд. тех. наук / Н.Н. Старков; Академия ГПС МЧС России. - М., 2006. - 174 с.

ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЖАРНОЙ

СИГНАЛИЗАЦИИ

И.П. Путилин, заместитель генерального директора, к.т.н.,

ЗАО НВП «БОЛИД», г. Москва

Согласно действующим нормативным документам в области пожарной безопасности практически все общественные, производственные и административные здания и сооружения оборудованы системой пожарной сигнализации (далее - СПС). СПС начинает использоваться по назначению сразу после ее сдачи в эксплуатацию, при этом в соответствии со статьей 61 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» собственник объекта или руководитель организации обеспечивает исправное состояние СПС и организует ежеквартальную проверку ее работоспособности. Для решения этих задач ст. 63 вменяется проведение