КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ

Полезная модель относится к области электротехники, а именно к конструкциям кабелей монтажных, предназначенных для подвижного или фиксированного внутриприборного и межприборного монтажа электрических устройств и выводных концов электроаппаратуры для передачи электрической энергии при напряжении до 500 В переменного тока частотой до 1000 Гц или 750 В постоянного тока.
Известен кабель монтажный, содержащий, по меньшей мере, две многопроволочные токопроводящие жилы, покрытые термопластичной полимерной изоляцией и скрученные между собой. Поверх них последовательно наложены обмотка из полимерной пленки и защитная оболочка из термопластичной полимерной композиции. (Кабель марки МКШ по ГОСТ 10348-80 "Кабели монтажные многожильные с пластмассовой изоляцией").
Данное техническое решение является наиболее близким к предлагаемому по совокупности признаков.
К недостаткам известного кабеля следует отнести то, что он не удовлетворяют требованиям по не распространению горения при прокладке в пучках, по дымовыделению при горении и тлении, по коррозионной активности продуктов дымовыделения (при горении выделяются галогенсодержащие соединения), что приводит к отрицательным последствиям для здоровья человека и к выходу из строя электронной техники.
Поставленная задача заключалась в разработке конструкции кабеля монтажного, имеющего пониженное выделение дыма, с пониженным выделением или не выделяющего галогенов в условиях пожара при сохранении высокой степени нераспространения горения при прокладке кабеля в пучках.
макс
макс
макс
макс
макс
Технический результат достигается тем, что кабель монтажный, содержащий, по меньшей мере, две многопроволочные токопроводящие жилы, покрытые полимерной изоляцией и скрученных между собой, последовательно наложенные поверх них обмотку и защитную оболочку из полимерной композиции, содержит токопроводящие жилы выполненые из медных луженых проволок, изолированные жилы скручены в пары или в тройки, пары или тройки скручены в сердечник, изоляция выполнена из полиолефиновой композиции, не содержащей галогенов, с максимальной оптической плотностью дыма при горении и тлении Д не более 180 или из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с максимальной оптической плотностью дыма при горении Д не более 220 и при тлении Д не более 150 и защитная оболочка выполнена из полнолефиновой композиции, не содержащей галогенов, с максимальной оптической плотностью дыма при горении и тлении Д не более 180 или из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с максимальной оптической плотностью дыма при горении и тлении Д не более 150.
Кабель может содержать токопроводящие жилы изолированные полиолефиновой композиции, не содержащей галогенов марки Винтес 1110 (ТУ У 24.1-30989828-012-2007) или из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности марки ППИ 30-30Т (ТУ У 24.1-30989828-002-2001).
Кабель может содержать защитную оболочку, выполненную из полиолефиновой композиции, не содержащей галогенов марки Винтес 2010 (ТУ У 24.1-30989828-012-2007) или из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности марки ППО 20-3 5Т (ТУ У 24.1-30989828-002-2001).
Кабель может содержать пары, скрученные в четверки, поверх которых наложена скрепляющая полимерная лента в виде обмотки.
Кабель может содержать экран в виде оплетки из медных луженых проволок, расположенный поверх пары, тройки и скрепляющей обмотки четверки.
Полезная модель поясняется чертежом, на котором показан кабель монтажный в разрезе.
макс
маКс
макс
макс
макс
Кабель содержит токопроводящие жилы 1 из медных луженых проволок, изоляцию 2 из полиолефиновой композиции, не содержащей галогенов, с максимальной оптической плотностью дыма при горении и тлении Д не более 180 марки Винтес 1110 или из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с максимальной оптической плотностью дыма при горении Д не более 220 и при тлении Д не более 150 марки ППИ 30-30Т, изолированные жилы скручены в пары 3, тройки 4 или четверки 5, скрученные из двух пар, поверх которых наложена скрепляющая полимерная лента в виде обмотки 6, поверх каждой пары, тройки или обмотки четверки экран 7 в виде оплетки из медных луженых проволок, пары, тройки или четверки скручены в сердечник, обмотку 8 из полимерной ленты, наложенной с перекрытием, защитную оболочку 9 из полиолефиновой композиции, не содержащей галогенов, с максимальной оптической плотностью дыма при горении и тлении Д не более 180 марки Винтес 2010 или из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с максимальной оптической плотностью дыма при горении и тлении не более 150 Д марки ППО 20-35Т.
Далее приводятся сведения, подтверждающие возможность осуществления полезной модели.
Кабель изготавливается из известных промышленно выпускаемых материалов.
Технология изготовления кабеля является традиционной и сводится к следующему.
Проволока для изготовления токопроводящих жил 1 изготавливается методом волочения. Многопроволочные жилы 1 скручиваются из отдельных проволок на машинах сигарного или рамочного типа.
Наложение изоляции 2 и защитной оболочки 9 осуществляют методом экструзии. Экран 7 из медных луженых проволок изготавливают из мягкой медной проволоки и накладывают на оплеточной машине.
Обмотки 6 и 8 накладывают на обмоточной машине.
Образцы предлагаемого монтажного кабеля были испытаны на нераспространение горения при расположении пучком по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005, на дымообразование по ГОСТ Р МЭК 61034- 2- 2005, на содержание галогенсодержащих соединений, выделяющихся при горения полимерных композиций по ГОСТ Р МЭК 60754-1-99.
В таблице приведены результаты испытаний известного кабеля марки МКШ, изготовленного по ГОСТ 10348-80 с изоляцией из ПВХ пластиката марки И40-13А и защитной оболочкой из ПВХ пластиката марки О40, а также предлагаемых кабелей, а именно:
макс
макс
маКс
- образец 1 с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с максимальной оптической плотностью дыма при горении Д не более 220 и при тлении Д не более 150 марки ИЛИ 30-30Т и защитной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с максимальной оптической плотностью дыма при горении и тлении Д не более 150 марки ППО 20-35Т
макс
макс
- образец 2 с изоляцией из полиолефиновой композиции, не содержащей галогенов, марки Винтес 1110 с максимальной оптической плотностью дыма при горении и тлении Д не более 180 и защитной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с максимальной оптической плотностью дыма при горении и тлении Д не более 150 марки ППО 20-35Т;
макс
- образец 3 с изоляцией из полиолефиновой композиции, не содержащей галогенов, марки Винтес 1110 с максимальной оптической плотностью дыма при горении и тлении Д не более 180 и защитной оболочкой из полиолефиновой композиции, не содержащей галогенов, марки Винтес 2010 с максимальной оптической плотностью дыма при горении и тлении Дмакс не более 180.
Характеристики кабелей
Наименование характеристики
Кабельное изделие
Известный кабель
Предлагаемый кабель
образец 1
образец 2
образец 3
Соответствие кабелей требованиям пожарной безопасности:
- нераспространение горения по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005, категория А
более 3,0 м, не соответствует
0,5 м, соответствует
0,95 м, соответствует
1,2 м, соответствует
- дымовыделение при горении и тлении по ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005, сохранение светопроницаемости, %
10-15% не соответствует
52%
73%
91%
- содержание газов галогеновых кислот в пересчете на НС1, выделяющихся при горении полимерных материалов по ГОСТ Р МЭК 60754-2-99:
29%
14%
изоляция -15%; оболочка - менее 0,4%
менее 0,4%
При максимальной оптической плотностью дыма при горении и тлении ПВХ пластикатов Д<sub>макс</sub> менее 150 и полимерных композиций, не содержащих галогенов, Д<sub>маКс</sub> менее 180 не приводит к дальнейшему снижению дымовыделения при горении и тлении кабеля.