УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Область техники
Данное техническое решение относится к области преобразования и распределения электроэнергии, например, в автоматизированных системах управления.
Уровень техники
Аналогом данного технического решения является НИЗКОВОЛЬТНОЕ КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО (патент (свидетельство) №26695 на полезную модель, заявка 2002122293/20 от 23.08.2002 г., МПК7 Н02Н 7/06, регистрация 10.12.2002 г., Бюл. 34, заявитель ОАО «Чебоксарский электроаппаратный завод»), содержащее первый, второй и третий входные зажимы для подачи входного напряжения, первый, второй и третий выходные зажимы для подачи выходного напряжения к зажимам аппаратуры, трехфазный выключатель, входные клеммы которого соединены с соответствующими входными зажимами, первый пускатель, первая и вторая входные клеммы которого соединены соответственно с первой и второй выходными клеммами трехфазного выключателя, а выходные клеммы соединены с соответствующими выходными зажимами линейного напряжения, а также блок автоматики, содержащий первую и вторую клеммы блока автоматики, обмотку первого реле, а также первый, второй, третий и четвертый размыкающие контакты и первый, второй и третий замыкающие контакты, отличающееся тем, что введены обмотка теплового реле, первая клемма которого соединена с третьей выходной клеммой трехфазного выключателя, а выходная клемма соединена с третьей входной клеммой первого пускателя, второй пускатель, обмоткой которого является обмотка второго реле, а первая, вторая и третья входные клеммы которого соединены соответственно с первой, второй и третьей входными клеммами первого пускателя, обмоткой которого является обмотка первого реле, а первая, вторая и третья выходные клеммы которого соединены соответственно с первой, второй и третьей выходными клеммами первого пускателя, а в блок автоматики введены первый и второй резисторы,
четвертый замыкающий контакт и пятый размыкающий контакт, при этом первая клемма блока автоматики соединена со второй клеммой блока автоматики через последовательно соединенные первый размыкающий контакт, первый замыкающий контакт, первый резистор, второй замыкающий контакт и обмотку второго реле, третья клемма блока автоматики соединена со второй клеммой блока автоматики через последовательно соединенные третий размыкающий контакт, второй замыкающий контакт, второй резистор, четвертый замыкающий контакт и обмотку первого реле, четвертая клемма блока автоматики соединена со второй клеммой третьего размыкающего контакта через третий замыкающий контакт, пятая клемма блока автоматики соединена с четвертой клеммой блока автоматики через четвертый замыкающий контакт, а шестая клемма блока автоматики соединена с пятой клеммой блока автоматики через пятый размыкающий контакт, при этом второй замыкающий, второй размыкающий, четвертый замыкающий и пятый размыкающий контакты управляются обмоткой первого реле, первый замыкающий, третьи замыкающий размыкающий и четвертый размыкающий контакты управляются обмоткой второго реле, а первый размыкающий контакт управляется обмоткой теплового реле.
Недостатком данного аналога являются малые функциональные возможности, не позволяющие реализовать заданные требования.
Другим аналогом заявляемого технического решения является НИЗКОВОЛЬТНОЕ КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО (патент (свидетельство) №26696 на полезную модель, заявка 2002122294/20 от 23.08.2002 г., МПК7 Н02Н 7/06, регистрация 10.12.2002 г., Бюл. 34, заявитель ОАО «Чебоксарский электроаппаратный завод»), содержащее первый, второй и третий входные зажимы для подачи входного напряжения, первый, второй и третий выходные зажимы для подачи выходного напряжения к зажимам аппаратуры, трехфазный выключатель, входные клеммы которого соединены с соответствующими входными зажимами, первый пускатель, первая и вторая входные клеммы которого соединены соответственно с первой и второй выходными клеммами трехфазного выключателя, а также блок автоматики, содержащий обмотку второго реле, а также первый, второй, третий и четвертый размыкающие контакты и первый, второй и третий замыкающие контакты, отличающееся тем, что введены обмотка теплового реле, первая клемма которого соединена с третьей выходной клеммой трехфазного выключателя, а выходная клемма соединена с третьей входной клеммой первого пускателя, второй пускатель, обмоткой которого является обмотка второго реле, а первая, вторая и третья входные клеммы которого соединены соответственно с первой, второй и третьей входными клеммами
первого пускателя, обмоткой которого является обмотка первого реле, а первая, вторая и третья выходные клеммы соединены соответственно с первой, второй и третьей выходными клеммами первого пускателя, третий пускатель, первая, вторая и третья входные клеммы которого соединены соответственно с первой, второй и третьей выходными клеммами первого пускателя, первая, вторая и третья выходные клеммы соединены соответственно с первым, вторым и третьим выходными зажимами, а в блок автоматики введены первый и второй резисторы, предохранитель, обмотки третьего, четвертого и пятого реле, четвертый, пятый и шестой замыкающие контакты и пятый, шестой, седьмой и восьмой размыкающие контакты, при этом первая клемма блока автоматики соединена со второй клеммой блока автоматики через последовательно соединенные первый замыкающий контакт, параллельно которому подключен второй замыкающий контакт, первый размыкающий контакт, второй размыкающий контакт, обмотку первого реле и третий размыкающий контакт, вторая клемма обмотки теплового реле соединена с первой клеммой третьего размыкающего контакта через последовательно соединенные предохранитель и обмотку четвертого реле, параллельно которой включены последовательно соединенные шестой размыкающий контакт, третий замыкающий контакт, параллельно которому соединен четвертый замыкающий контакт, пятый размыкающий контакт, обмотка третьего реле, третья клемма блока автоматики соединена со второй клеммой блока автоматики через обмотку второго реле, четвертая клемма блока автоматики соединена со второй клеммой блока автоматики через обмотку пятого реле, пятая клемма блока автоматики соединена со второй клеммой блока автоматики через последовательно соединенные первый резистор и седьмой размыкающий контакт, шестая клемма блока автоматики соединена со второй клеммой блока автоматики через последовательно соединенные второй резистор восьмой размыкающий контакт, седьмая клемма блока автоматики соединена со второй клеммой первого резистора через пятый замыкающий контакт, а со второй клеммой второго резистора через шестой замыкающий контакт, причем первый пускатель, первый замыкающий контакт, пятый размыкающий контакт, шестой замыкающий контакт и восьмой размыкающий контакт управляются обмоткой первого реле, второй замыкающий контакт, первый размыкающий контакт, четвертый размыкающий контакт и четвертый замыкающий контакт управляются обмоткой второго реле, второй пускатель, второй размыкающий контакт, третий замыкающий контакт, седьмой размыкающий контакт и пятый замыкающий контакт управляются обмоткой третьего реле, шестой размыкающий контакт управляется обмоткой
теплового реле, третий размыкающий контакт и третий пускатель управляются внешним выключателем.
Недостатком данного аналога являются малые функциональные возможности.
Следующим аналогом заявляемого технического решения является УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА (патент (свидетельство) №26701 на полезную модель, заявка 2002123133/20 от 04.09.2002 г., МПК7 H02J 13/00, регистрация 10.12.2002 г., Бюл. 34, заявитель ОАО «Чебоксарский электроаппаратный завод»), содержащее трехфазный, с нулевым проводом первый ввод сети, реле первой, второй и третьей фаз, обмотки которых включены между соответствующими фазами и нулевым проводом первого ввода сети, реле контроля напряжения первого ввода сети, обмотка которого включена между первой фазой первого ввода сети и нулевым проводом через последовательно соединенные замыкающие контакты реле второй и третьей фаз, трехфазный с нулевым проводом второй ввод сети, реле состояния первого ввода, обмотка которого включена последовательно с соединенными параллельно между собой размыкающими контактами реле первой, второй и третьей фаз между третьей фазой и нулевым проводом второго ввода, кроме того, шина надежного питания, фазы которых соединены через соответствующие замыкающие контакты реле контроля напряжения первого ввода сети с соответствующими фазами первого ввода сети, а через соответствующие замыкающие контакты реле состояния первого ввода - с соответствующими фазами второго ввода сети, отличающееся тем, что введены три размыкающих контакта первого ввода сети, каждый из которых включен между соответствующими фазами дизель-генераторного агрегата и шин надежного питания.
Недостатком данного аналога являются малые функциональные возможности, не позволяющие реализовать заданные технические требования в полном объеме.
Наиболее близким аналогом (прототипом) заявляемого технического решения является ПАНЕЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ (патент RU 60797 U1 на полезную модель, заявка 2006138211/22 от 31.10.2006 г., МПК Н02В 13/00, заявитель Закрытое акционерное общество Электротехнический завод «ГЕКСАР» ЗАО ЭТЗ «ГЕКСАР» регистрация 27.01.2007 г.).
1 Панель распределительная, состоящая из корпуса, при этом внутри корпуса установлены силовые трехфазные трансформаторы, реле, предохранители, трансформаторы питания, приборы питания, коммутационные и защитные аппараты, отличающаяся тем, что первичные и вторичные обмотки силовых трехфазных трансформаторов соединены по схеме "треугольник-звезда", при этом между
первичными и вторичными обмотками силовых трехфазных трансформаторов выполнена однослойная заземляемая на корпус обмотка, дополнительно введена индивидуальная световая индикация перегорания плавкой вставки предохранителя, причем, по меньшей мере, на одном из трансформаторов питания установлен термоограничитель, включенный последовательно с его первичной обмоткой.
2 Панель по п.1, отличающаяся тем, что в качестве индивидуальной световой индикации используются светодиоды, каждый из которых подключен последовательно с цепью каждого предохранителя.
3 Панель по п.2, отличающаяся тем, что светодиоды установлены на плате, расположенной горизонтально над предохранителями.
4 Панель по п.1, отличающаяся тем, что она комплектуется токовыми клещами-мультиметром AC/DC.
5 Панель по п.1, отличающаяся тем, что на дне корпуса установлены оцинкованные угольники для обеспечения заземления корпусов силовых трехфазных трансформаторов.
Недостатком прототипа являются:
- малые функциональные возможности, не позволяющие реализовать требования технического задания в полном объеме;
- недостаточная надежность обеспечения функционирования электроснабжаемого изделия.
Сущность технического решения
Известное устройство распределительное электроснабжения состоит из главной силовой панели («Power-Up Panel»), три входа которой соединены соответственно с тремя входами фидеров бесперебойного питания («UPS FEED IN»), негарантированного питания («Non UPS FEED IN») и резервного главного питания («MAIN FEED RESERVE IN»), а три выхода соединены соответственно с выходами устройства аварийного освещения («EMERGENCY LIGHTING»), внешних розеток («SOCKET») и пожарной сигнализации («FIRE SIGNALIZING»), панели переменного тока («AC Panel»), два входа которой соединены соответственно с двумя выходами главной силовой панели: выход источника бесперебойного питания ИБП («UPS OUT») и выход негарантированного питания («Non UPS OUT»), а выходы соединены с потребителями напряжений 220 В и 380 В, панели постоянного тока («DC Panel 28 V»), четыре входа которой соединены соответственно с четырьмя входами устройства - выходами внешнего преобразователя постоянного тока («DC CONVERTER OUT»)
28 V INL1-4, а выходы соединены с выходами 28 V устройства - входами потребителей напряжения 28 В, двух источников бесперебойного питания ИБП («220 V UPS#1» и «220 V UPS#2»), входы и выходы которых соединены соответственно с выходами 20 В и входами панели переменного тока.
Цель создания полезной модели:
- расширение функциональных возможностей;
- повышение надежности функционирования электроснабжаемого изделия.
Для получения данного технического результата в устройстве распределительном электроснабжения главная силовая панель состоит из трех трактов управления и сигнализации, каждый из которых содержит включенные параллельно входу три индикаторные лампы по одной на каждой фазе, последовательно соединенные автоматический выключатель, блок защиты от перегрузок УЗО и нормально разомкнутые контакты собственных контакторов, подключенных к фазе через блокирующие нормально замкнутые контакты контакторов смежных трактов, вольтметры, соединенные через семипозиционные переключатели с тремя фазами каждого тракта, счетчика часов работы, соединенного с цепью фазы А и нейтралью на выходе главной силовой панели, трех выходных схем управления, каждая из которых содержит автоматический выключатель и параллельно подключенную на выходе индикаторную лампу, а также подключенной к выходу панели индикаторной лампы пожарной сигнализации, панель переменного тока содержит несколько схем управления и сигнализации, состоящих из последовательно подключенных между входом и выходом автоматических выключателей и соединенных выходом с индикаторными лампами, переключатель электропитания кондиционеров, соединенные с ним автоматические выключатели, размещенные между входом и выходом к кондиционерам, и подключенные параллельно к одной из фаз выхода индикаторные лампы, переключатель электропитания выносной аппаратуры, соединенный с ним последовательно автоматический выключатель и соединенную параллельно с одной из фаз выхода индикаторную лампу, панель постоянного тока содержит два типа схем управления и индикации, состоящих из параллельно подключенных ко входу индикаторных ламп, последовательно включенных между входом и выходом автоматических выключателей и подключенных на выходе индикаторных ламп.
Перечень фигур, чертежей и иных материалов
На фиг.1 приведена укрупненная структурная схема устройства распределительного электроснабжения.
На фиг.2 приведена схема главной силовой панели («Power-Up Panel»).
На фиг.3 приведена схема панели переменного тока («AC Panel»).
На фиг.4 приведена схема панели постоянного тока («DC Panel 28 V»).
Пример реализации полезной модели
Устройство распределительное электроснабжения УРЭС (фиг.1) содержит шкаф 1, главную силовую панель («Power-Up Panel») 2, панель переменного тока («АС Panel») 3, панель постоянного тока («DC Panel 28 V») 4, а также размещенные внизу шкафа два источника бесперебойного питания («220 V UPS#1» и «220 V UPS#2»).
Главная силовая панель (фиг.2) содержит три тракта управления трехфазным и напряжениями 380 В: фидера гарантированного электропитания («380 UPS FEED») 7, главного фидера 380 В («380 MAIN FEED») 8 и фидера негарантированного питания («380 Non UPS FEED») 9, три группы по три индикаторные лампы 10, автоматический выключатель 11, блоки УЗО защиты от перегрузок («Over Power Protection») 12, счетчик часов работы 13, вольтметры с семипозиционными переключателями для вольтметров 14, контакторы с группами контактов КМ1-КМ4 15, 16, 17, 18, индикаторные лампы 19, 20, соединение с панелью 3 с помощью трехфазных цепей 21, 22.
Панель переменного тока (фиг.3) содержит автоматический выключатель 23, индикаторные лампы 24, переключатель ПК25 25, контакты переключателя 26, 27, переключатель ПК16 28, контакты переключателя ПК16 29, источник бесперебойного питания ИБП 30, 31.
Панель постоянного тока (фиг.4) содержит первую 32 и вторую 33 схемы управления и индикации.
Назначение
Устройство распределительное электроснабжения (стойка PDP) предназначено для электроснабжения технических средств контейнера GES необходимым количеством линий определенной мощности и обеспечивает раздельное включение технических средств (ТС) внутри и снаружи контейнера GES по различному типу напряжения.
Стойка PDP состоит из трех панелей:
- Power-Up Panel;
- AC Panel;
- DC Panel 28 V.
Все нагрузки (ТС) функционально подразделяются на 2 группы:
1 резервируемая (от UPS) - вход 380 V UPS FEED;
2 нерезервируемая (без UPS) - вход 380 V Non UPS FEED.
По мощности потребления обе группы ТС одинаковы и рассчитаны на нагрузку 30 кВА каждая.
Стойка PDP обеспечивает возможность подключения на общий вход 380 MAIN FEED без контейнера UPS всей нагрузки (обе группы ТС) с общей мощностью потребления, 60 кВА, при этом группы ТС объединяются на выходе силовыми контактами контактора КМ4 панели «Power-Up Panel».
Панель «Power-Up Panel» коммутирует входные напряжения и обеспечивает включение/защиту каждой группы ТС. Одновременно включение входов 380 UPS FEED, 380 NonUPS FEED с входом 380 MAIN FEED исключается цепями блокировки вспомогательных контактов контакторов КМ1, КМ2, КМ3.
На панели для каждого входа предусмотрены автоматические выключатели (QF1, QF2, QF3), блоки УЗО (Over Power Protection 1, Over Power Protection 2, Over Power Protection MAIN), вольтметры с переключателем (Voltage Control 1, Voltage Control 2, Voltage Control MAIN), контакторы (КМ1, КМ2, КМ3), лампы сигнализации наличия входного напряжения «380V» «А», «В», «С» на каждом входе.
На панели установлен счетчик наработки часов Operation Life и подключен к входу UPS FEED.
С панели «Power-Up Panel» непосредственно запитываются пожарная сигнализация «FDAS», аварийная сигнализация «Emergency Lighting», розетки «Sockets 220V» через автоматические выключатели необходимой мощности (QF4, QF5, QF6). На панели установлена красная лампа сигнализации пожара «FIRE», которая загорается при поступлении сигнала из контейнера GES.
Напряжение 380 В подается на «AC Panel» двумя кабелями на каждую функциональную группу устройств.
AC Panel распределяет напряжение по отдельным потребителям каждой группы через автоматические выключатели необходимой мощности:
- 8 выходных автоматических выключателей (QF1-QF8) 1 группы;
- 8 выходных автоматических выключателей (QF10-QF14) 2 группы.
Отдельные потребители получают напряжение через переключатели SA1, SA2 - или от входа 380 UPS FEED или входа 380 Non UPS FEED:
- выход «ECU2» (QF9);
- выход «380 C-Band Steller».
На панели имеются лампы сигнализации наличия напряжения на каждом выходе с соответствующей маркировкой.
Панель DC Panel 28V распределяет нагрузки 28 В по 10 потребителям нагрузки.
На панели имеется 4 входа PSU outputs, имеются лампы сигнализации наличия напряжения на входе (HL1, HL2, HL8, HL9) с соответствующей маркировкой.
Включение и защиту по цепям 28 В обеспечивают автоматические выключатели QF1-QF4, QF6-QF11. Лампы сигнализации с соответствующей маркировкой указывают на наличие напряжения на каждом выходе. На панели DC Panel 28V установлен автоматический выключатель QF5 «RAD Alarm» и лампа HL7 для сигнализации о наличии радиации, напряжение на автоматический выключатель подается с AC Panel с выхода «220 V РSU#1».
Работа устройства
Исходное состояние:
- на панели «Power-Up Panel» все входные автоматические выключатели линий «UPS FEED», «Non UPS FEED», «MAIN FEED» и выходные автоматические выключатели «FDAS», «Emergency Lighting», «Sockets 220V» - в положении «OFF» - выключено, на входах линий «380V А В С», сигнальные лампы «UPS Output», «Non UPS Output», «Main Output» и сигнальные лампы «FDAS», «Emergency Lighting», «Sockets 220V» - не горят;
- на панели «АС Panel» все автоматические выключатели - в положении «OFF» - выключено, все сигнальные лампы - не горят. Переключатели «ECU Powering from UPS», «C-Band Shelter Powering» - в положении «0»;
- на панели «DC Panel 28V» все автоматические выключатели - в положении «OFF» - выключено, все сигнальные лампы - не горят.
Включение стойки электропитания
На панели «Power-Up Panel»:
- подать напряжение на входные зажимы ХТ1-ХТ4 «UPS FEED», XT9-XT12 «Non UPS FEED», XT5-XT8 «MAIN FEED» - загораются сигнальные лампы «380V А В С» у каждого входа;
- автоматический выключатель линии «UPS FEED» установить в положение «ON» - включено, загорается сигнальная лампа «UPS Output» и срабатывает контактор.
С помощью вольтметра и переключателя «Voltage Control-1» проверить напряжение в каждой фазе (Ua, Ub, Uc) и межфазное напряжение (Uab, Ubc, Uac);
- автоматические выключатели «FDAS», «Emergency Lighting» установить в положение «ON» - включено, на выходные зажимы ХТ17-ХТ19 «FDAS», XT20-XT22 «Emergency Lighting» подается напряжение и загораются сигнальные лампы «FDAS», «Emergency Lighting»;
- автоматический выключатель «Non UPS FEED» установить в положение «ON» - включено, загорается сигнальная лампа «Non UPS Output» и срабатывает контактор;
- с помощью вольтметра и переключателя «Voltage Control-2» проверить напряжение в каждой фазе (Ua, Ub, Uc) и межфазное напряжение (Uab, Ubc, Uac);
- автоматический выключатель «Sockets 220V» установить в положение «ON» - включено, на выходные зажимы ХТ23-ХТ25 «Sockets 220V» подается напряжение, загорается сигнальная лампа «Sockets 220V».
На панели «AC Panel»:
- автоматические выключатели «PSU 1», «PSU 2», «PSU 3», «Blowers 1.2», «220V INTERCOM», «220V ССС», «220V MS», «220V DATACOM», «220V SATCOM», «220V UPS1», «220V UPS2», «220V Outdoor» последовательно установить в положение «ON» - включено, на выходные зажимы ХТ10-ХТ12 «PSU 1», XT42-XT44 «PSU 2», ХТ19-ХТ21 «PSU 3», ХТ5-ХТ9 «Blowers 1.2», ХТ25-ХТ27 «220V INTERCOM», XT13-ХТ15 «220V ССС», ХТ16-ХТ18 «220V DATACOM», XT45-XT47 «220V SATCOM», ХТ48-ХТ50 «220V UPS1», XT51-XT53 «220V UPS2», XT54-XT56 «220V Outdoor» последовательно подается напряжение и загораются соответствующие сигнальные лампы. С выходных зажимов ХТ48-ХТ50, XT51-XT53 напряжение подается на розетки X1, Х2 панелей «Panel». Тестером замерить напряжение на выходных зажимах XT 10, ХТ11; ХТ42, ХТ43; ХТ19, ХТ20; ХТ5-ХТ8; ХТ25, ХТ26; ХТ13, ХТ14; ХТ16, ХТ17; ХТ45, ХТ46; ХТ48, ХТ49; ХТ51, ХТ52; ХТ54, ХТ55 и на розетках X1, Х2 «Panel»;
- переключатель «ECU Powering from UPS» установить в положение «ECU 1», автоматические выключатели «ECU 1», «ECU 2» установить в положение «ON» - включено, на зажимы ХТ28-ХТ32 и ХТ33-ХТ37 подается напряжение - загораются лампы «ECU 1» и «ECU 2»;
- переключатель «C-Band Shelter Powering» установить в положение «Operating (with UPS)», автоматический выключатель «C-Band Shelter (380V)» установить в положение «ON» - включено, на зажимы ХТ57-ХТ61 подается напряжение - загорается лампа «C-Band Shelter (380V)»;
- автоматические выключатели «ECU 1» и «ECU 2» последовательно установить в положение «OFF» - выключено, при этом гаснут лампы «ECU 1» и «ECU 2»;
- переключатель «ECU Powering from UPS» установить в положение «ECU 2», автоматический выключатель «ECU 2» установить в положение «ON» - включено, на зажимы ХТ33-ХТ36 подается напряжение - загорается лампа «ECU 2»;
- переключатель «C-Band Shelter Powering» установить в положение «Deployment (w/o UPS)», автоматический выключатель «C-Band Shelter (380V)» установить в положение «ON» - включено, на зажимы ХТ57-ХТ61 подается напряжение - загорается лампа «C-Band Shelter (380V)».
На панели «DC Panel 28 V»:
- подать напряжение 28 V на входные зажимы ХТ1, ХТ2; ХТ4, ХТ5; ХТ24, ХТ25; ХТ27, ХТ28 - загораются лампы «PSU OUTPUTs 1», «PSU OUTPUTs 2», «PSU OUTPUTs 3», «PSU OUTPUTs 4»;
- автоматические выключатели «Lighting 1», «Lighting 2», «SATCOM SDP», «SATCOM ADCU», «SATCOM DICU», «SATCOM AM», «C-Band BITU», «TDS», «OWS 1», «OWS 2» последовательно установить в положение «ON» - включено, при этом последовательно загораются сигнальные лампы «Lighting 1», «Lighting 2», «SATCOM SDP», «SATCOM ADCU», «SATCOM DICU», «SATCOM AM», «C-Band BITU», «TDS», «OWS 1», «OWS 2» и на выходные зажимы ХТ12-ХТ14, ХТ18-ХТ20, ХТ39-ХТ41, ХТ42-ХТ44, ХТ45-ХТ47, ХТ36-ХТ38, ХТ33-ХТ35, ХТ30-ХТ32, ХТ9-ХТ11, ХТ15-ХТ17 подается напряжение 28 В.
Подать напряжение 220 В на входные зажимы ХТ7, ХТ8, включив автоматический выключатель «PSU 1» на «AC Panel». Автоматический выключатель «RAD Alarm» установить в положение «ON» - включено, загорится сигнальная лампа «RADIATION», на выходных зажимах ХТ21, ХТ22 подается напряжение 220 В.
Включение стойки электропитания от входа «MAIN FEED»
Включение стойки электропитания от входа «MAIN FEED» возможно только при выключенных автоматических выключателях «UPS FEED» и «Non UPS FEED» или отсутствии напряжения на входах «UPS FEED» и «Non UPS FEED». При выполнении этих условий автоматический выключатель линии «MAIN FEED» установить в положение «ON» - включено, при этом срабатывают контакторы и загорается сигнальная лампа «Main Output». Дальнейшее включение стойки проводить, как описано выше.
Выключение стойки электропитания
На панели «DC Panel 28 V»:
- автоматические выключатели панели «DC Panel 28 V» последовательно установить в положение «OFF» - выключено, при этом гаснут соответствующие лампы.
На панели «AC Panel»:
- автоматические выключатели на «AC Panel» последовательно установить в положение «OFF» - выключено, при этом гаснут соответствующие лампы.
На панели «Power-Up Panel»:
- автоматические выключатели «FDAS», «Emergency Lighting», «Sockets 220V» последовательно установить в положение «OFF» - выключено, при этом гаснут соответствующие лампы;
- автоматический выключатель линии «UPS FEED» установить в положение «OFF» - выключено, при этом гаснет сигнальная лампа «UPS Output»;
- автоматический выключатель линии «Non UPS FEED» установить в положение «OFF» - выключено, при этом гаснет сигнальная лампа «Non UPS Output».
Горят лампы «380V А В С» линий «UPS FEED» и «Non UPS FEED». При отсутствии напряжения на входах «UPS FEED» и «Non UPS FEED» лампы «380V А В С» гаснут.
Промышленная применимость
Данная полезная модель промышленно реализуема, обладает более широкими функциональными возможностями, разработана на современном техническом уровне, обладает лучшими надежностными характеристиками, приемлемой массой и габаритами для использования в возимом варианте.