Новые научные направления в энергосбережении в трехфазных трансформаторах и четырехпроводных линиях при несимметричной, нелинейной и реактивной нагрузках

УДК 631.371:621.316

Доктор техн. наук Ф.Д. КОСОУХОВ

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ В ТРЕХФАЗНЫХ ТРАНСФОРМАТОРАХ И ЧЕТЫРЕХПРОВОДНЫХ ЛИНИЯХ ПРИ НЕСИММЕТРИЧНОЙ, НЕЛИНЕЙНОЙ И РЕАКТИВНОЙ НАГРУЗКАХ

Потери в трансформаторах и линиях при несимметричной, нелинейной и реактивной нагрузках складываются из основных потерь, обусловленных токами прямой последовательности, и дополнительных потерь от токов обратной и нулевой последовательности (от несимметричных токов), от несинусоидальных и реактивных токов. До последнего времени учитываются и разрабатываются способы и средства снижения общих потерь, которые во многих случаях являются недостаточно эффективными.

Цель исследования - разработать способы расчета и измерения отдельных дополнительных потерь в трансформаторах и линиях:

- потери от несимметричных токов;

- потери от несинусоидальных токов;

- потери от реактивных токов.

При этом исследуются дополнительные потери, например, от несимметричных токов в трансформаторах и линиях; разрабатываются способы снижения дополнительных потерь, которые являются наиболее эффективными. За счет снижения дополнительных потерь добиваются уменьшения общих потерь в сетях. Эти разработки кафедры являются новым научным направлением в энергосбережении в электрических сетях 0,38 кВ.

Материалы, методы и объекты исследования. В сельских сетях 0,38 кВ с несимметричной и нелинейной нагрузками возникают потери мощности и электрической энергии от токов прямой последовательности (основные потери), а также потери от токов обратной и нулевой последовательности (потери от токов несимметрии), кроме того, возникают потери от несинусоидальных и реактивных токов. Потери от несимметричных, несинусоидальных и реактивных токов относятся к дополнительным потерям, снижением которых в сельских сетях необходимо заниматься прежде всего.

Для определения дополнительных потерь разработаны критерии потерь мощности:

- от несимметричных токов;

- от несинусоидальных токов;

- от реактивных токов.

1. Критерий потерь мощности от несимметричных токов

Потери мощности от несимметрии токов ДРе в трансформаторах и линиях трехфазных электрических сетей 0,38 кВ обусловлены токами обратной /2 и нулевой /0 последовательностей [1]:

АРе = АР2 + ДР0 = 3/|д2 + 3 /02Д0,

где /2, / о - симметричные составляющие токов обратной и нулевой последовательностей;

R2.R0 ~ активные сопротивления обратной и нулевой последовательностей трансформатора (линии);

ДР2, Д^о - потери мощности обратной и нулевой последовательностей.

Потери мощности в трансформаторе (линии) при несимметричной нагрузке характеризуются критерием потерь мощности от несимметрии токов, равным отношению потерь от токов обратной и нулевой последовательности, к потерям от токов прямой последовательности:

Ке= — ,

где АР1 - потери мощности от токов прямой /1 последовательности,

ДРХ = 3

где - активное сопротивление прямой последовательности трансформатора (линии).

Подставляя в (2) выражения (1), (3) получим:

Е 3321 Й! 01 Й! ' ^ '

Учитывая, что для трансформатора (линии) Р2 = выражение (4) запишется в следующем виде:

= +

где К21,К01 - коэффициенты обратной и нулевой последовательностей токов, определяемые согласно [2] по соотношениям:

Как видно из выражения (5), критерий потерь мощности от несимметрии токов Ке зависит от квадратов коэффициентов несимметрии токов и соотношения активных сопротивлений нулевой Р0 и прямой последовательностей. Определив по формуле (5) критерий Ке, а по формуле (3) потери от токов прямой последовательности ДР1, можно определить потери мощности от несимметрии токов в трансформаторе (линии):

ДРе = КеАРг.

Чтобы определить критерий потерь мощности от несимметрии токов Ке, надо рассчитать коэффициенты обратной К21 и нулевой К01 последовательностей токов [2].

Таким образом, критерий потерь Ке является комплексным показателем несимметрии токов трансформатора или линии электропередачи, или целого участка электрической сети, сопротивление нулевой и прямой последовательностей которого учтены в формуле (5).

Формула (5) справедлива для силовых трансформаторов со схемами соединения обмоток У/У», У/У„ СУ, У/2Н и других. Она также применима для линий с изолированными проводами марки СИП с нулевым проводом.

В некоторых научных изданиях в качестве критерия потерь мощности от несимметрии токов в трехфазных четырехпроводных сетях 0,38 кВ принят коэффициент, учитывающий потери мощности от токов прямой, обратной и нулевой последовательностей [3,4].

Кр = КПБ = -^Г,

где АРпз = ДРХ + ДР2 + ДР0 = 3+ 3/|Р2 + 3/£й0.

При подстановке (9) в (8) получим:

Кп5 = 1 + К^ + К& х ^ .

При отсутствии несимметрии токов в трехфазной сети коэффициенты обратной К2[ и нулевой К01 последовательностей токов равны нулю, равен нулю и критерий потерь мощности от несимметрии токов Ке. Общий коэффициент потерь мощности Кп5 в этом случае не равен нулю, поэтому Кп5 не может являться критерием потерь мощности от

1

несимметрии токов. Он может служить обобщенным коэффициентом несимметрии токов трансформатора (линии).

На основании критерия потерь мощности от несимметрии токов нами разработан способ измерения потерь, на который получен в 2016 году патент на изобретение №2599280 РФ "Способ измерения потерь мощности от несимметричных токов в трехфазных трансформаторах и четырехпроводных линиях электропередачи" [5].

Для измерения критерия потерь мощности от несимметрии токов необходима информация о симметричных составляющих токов. На кафедре Электроэнергетики и электрооборудования СПбГАУ разработан способ измерения симметричных составляющих токов, на который получен в 2016 году патент на изобретение №2574867 РФ "Способ измерения симметричных составляющих токов в трехфазных сетях"[6]. Этот способ измерения может быть применен для мониторинга критерия потерь мощности от несимметричных токов в сельских электрических сетях 0,38 кВ.

2. Критерий потерь мощности от несинусоидальных токов

Потери мощности в трансформаторе при симметричной несинусоидальной системе токов от высших гармоник:

+

где ^к АР/с - потери мощности, обусловленные токами высших гармоник, за исключением гармоник, кратных 3; (к=2,4,5,7,8,10 и т.д. до 40);

Х/АРу - потери мощности, обусловленные токами высших гармоник, кратных 3; (к=3,6,9 и т.д. до 39).

Запишем отдельные составляющие потерь мощности через ток и сопротивление.

Предполагаем, что активные сопротивления гармоник прямой, обратной и нулевой последовательностей не зависят от частоты, то есть:

= Р2 = = = = = Яю = Я/с - активные сопротивления гармоник прямой и обратной последовательностей; Роз — Яоб — Ядд — Ру -активные сопротивления гармоник нулевой последовательности.

Тогда потери мощности: к-гармоник АРк = 3/|РХЛ

] - гармоник ДРу = 3//Р0; [

1 — ой - гармоники АР1 = З/2 Рх. )

Критерий потерь мощности от несинусоидальных токов в трансформаторе, равный отношению потерь мощности от несинусоидальных токов АРШ к потерям мощности от токов первой гармоники АР1 с учетом (11), (12), равен:

ш ДР, 1\ 1\

(т) <»>

Обозначим

2

у2 = Щ±,

- у-/?

=

!1

2 „ где V - коэффициент гармоник, обусловленный гармониками некратными трем;

2 и Л - коэффициент гармоник, обусловленный гармониками кратными трем;

Выражение (13) с учетом (14) и (15) запишется в следующем виде:

Из выражения (16) видно, что по структуре критерий потерь мощности от несинусоидальных токов аналогичен выражению (5), являющимся критерием потерь мощности от несимметричных токов.

3. Критерий потерь мощности от реактивных токов

Определим потери мощности в трехфазной трехпроводной линии с активным сопротивлением фазных проводов Рф , по которой передается активная мощность Р с междуфазным напряжением ил и созср нагрузки:

АР = 3/|Рф,

где /ф - фазный ток линии.

Полная мощность передаваемая по линии:

5 = 3/ф{/ф.

Из (18) имеем:

Подставим (19) в (17):

I _ 5 _ 5 ф ~~ 31Ц ~ л/ЗУл' ИЛИ

Ч = й <19>

9 ' 2

АР 3ЗУ2 ЙФ и% и2 и;,

р2

Из выражения (20) активные потери в линии при с озер = 1,0:

АР, = ^ .

ил

Потери в линии от реактивного тока при с озер < 1,0 с учетом (20), (21):

АР, = АР, - АРЙ = ^ - = - 1) = АРд - 1) = АР»К,

Из выражения (22) критерий потерь мощности от реактивного тока:

А с .- 1

=

Из выражения (23) следует, что критерий потерь мощности от реактивного тока в линии равен отношению потерь мощности от реактивного тока (при собц) < 1,0) к потерям мощности от активного тока (при собц) = 1,0). При ср = 0 (при собц) = 1,0) критерий потерь мощности от реактивного тока К<р = 0, а при ср = 90° К^ оо.

Далее приведены результаты экспериментального исследования критерия потерь мощности от несимметрии токов в электрической сети 0,38 кВ, выполненные на физической модели сети на кафедре Электроэнергетики и электрооборудования СПбГАУ.

Модель сети содержит трехфазный трансформатор типа ТМГ мощностью 25 кВА со схемой соединения обмоток У/Ун, с коэффициентом трансформации равным 1,0, воздушную линию длиной 370 м, выполненную проводом марки СИП-4 сечением 25 мм2 и узел нагрузки, состоящий из регулируемой активной нагрузки мощностью 25 кВт, двух трехфазных асинхронных электродвигателей номинальной мощностью 4,5 кВт каждый, нагрузкой которых являются генераторы постоянного тока. Измерения всех физических величин производились с помощью трех измерительных устройств: "Энергомонитор 3.3", с классом точности 0,1. "Энергомонитор 3.3" №1 включен на входе силового трансформатора (измерена Рвх), №2 - в начале линии (измерена РВЫх1) и №3 - в конце линии (измерена РВЫх2)-

С помощью трех энергомониторов измерялись потери мощности в трансформаторе и потери в линии, симметричные составляющие токов 11, /2, /о и коэффициенты несимметрии токов

Кы.

Таблица 1. Результаты расчета критерия потерь мощности от несимметрии токов в сети 0,38 кВ с трансформатором К/Кн : по данным измерений; изменяется двухфазная активная _нагрузка (симметричная нагрузка отсутствует)_

Трансформатор, линия Физ. велич. Ед. изм. Номер опыта Примечание

№1 №2 №3 №4 №5

р 1 вх Вт 3509 5871 9721 11752 13315

р 1 ВЫХ! Вт 3351 5616 9201 11033 12628

Р 1 вых? Вт 3256 5302 8443 9966 11129

к А 5,14 8,69 14,72 17,97 20,44

17 А 2,75 4,87 8,92 11,30 13,19

/о А 2,38 3,84 5,92 6,87 7,51

К21 о.е. 0,54 0,56 0,61 0,63 0,65

Км о.е. 0,46 0,44 0,40 0,38 0,37

Трансформатор У/Ун А Р1 Вт 16,01 45,76 131,31 195,69 253,18 = 0,269 Ом Дх = 0,202 Ом г0 = 4,95 Ом Д0 = 2,72 Ом

% 23,96 25,36 28,21 29,73 30,92

А Р2 Вт 4,58 14,37 48,21 77,38 105,43

% 6,86 7,96 10,36 11,76 12,88

ДР0 Вт 46,22 120,32 285,98 385,13 460,22

% 69,18 66,68 61,43 58,5 56,20

Д РЕ Вт 66,81 180,45 465,50 658,20 818,83

А Ре Вт 50,80 134,69 334,19 462,51 565,65

% 76,04 74,64 71,79 70,27 69,08

^(ф.2) о.е. 3,173 2,943 2,545 2,363 2,234

о.е 3,141 2,920 2,527 2,341 2,266

Линия Д Р1 Вт 36,618 104,665 300,316 447,568 579,062 = 1,467 Ом Д0 - 1.411 Ом Дх = 0,462 Ом

% 51,52 52,34 53,73 54,29 54,68

А Р2 Вт 10,482 32,872 110,279 176,978 241,131

% 14,75 16,44 19,73 21,47 22,77

АР0 Вт 23,977 62,418 148,351 199,784 238,742

% 33,73 31,22 26,54 24,24 22,55

А РЕ Вт 71,077 199,955 558,946 824,330 1058,935

А Р£ Вт 34,459 95,290 258,630 376,762 479,873

% 48,48 47,66 46,21 45,71 45,32

^(ф.2) о.е. 0,941 0,91 0,862 0,842 0,829

о.е 0,938 0,905 0,861 0,838 0,841

Результаты исследований. По результатам измерений вычислялись: потери мощности от токов прямой последовательности АР1, обратной ДР2 и нулевой последовательности ДР0, суммарные потери ДР^ и потери от несимметрии токов ДРе.

Таблица 2. Результаты расчета критерия потерь мощности от несимметрии токов в сети 0,38 кВ с трансформатором К/Кн СУ: по данным измерений; изменяется двухфазная активная

нагрузка

Физ. велич. Ед. изм. Номер опыта

№1 №2 №3 №4 №5 Примечание

я р 1 вх Вт 3512 5910 9988 12226 13821

р 1 вых^ Вт 3322 5689 9596 11642 13280

й. о Й а р 1 вых2 Вт 3180 5310 8723 10335 11566

а о /1 А 5,14 8,77 15,11 18,53 21,13

о Я 03 а к А 2,69 4,68 8,4 10,56 12,25

Н /о А 2,44 4,1 6,7 7,79 8,88

К21 о.е. 0,52 0,53 0,56 0,57 0,58

Км о.е. 0,47 0,47 0,44 0,43 0,42

АР, Вт 16,01 46,61 138,94 208,65 271,14

% 63,38 63,33 70,05 63,60 63,58

>> О А Р2 Вт 4,39 13,27 42,76 67,58 90,94 1, = 0,269 Ом Р., = 0,202 Ом

о % 17,38 18,03 21,56 20,60 21,33

АР0 Вт 4,86 13,72 36,63 51,83 64,35

а о % 19,24 18,64 18,47 15,80 15,09 г0 - 1,245 Ом Д0 = 0,272 Ом

5 а а о АР? Вт 25,26 73,60 198,33 328,06 426,43

о Вт 9,25 26,99 79,39 119,41 155,29

а Н А Ре % 36,62 36,67 40,03 36,40 36,42

К£(ф.2) о.е. 0,578 0,579 0,571 0,572 0,573

о.е 0,568 0,578 0,574 0,574 0,574

Вт 36,618 107,546 317,400 476,803 619,707

АР, % 50,97 51,44 52,44 52,96 53,35

Вт 10,029 30,357 97,796 154,558 207,990

А Р2 % 13,96 14,52 16,16 17,17 17,91 = 1,467 Ом

Вт 25,202 71,157 190,020 268,884 333,790

я я А Р0 % 35,08 34,04 31,40 29,87 28,74 Д0 = 1.411 Ом

ч АР? Вт 71,849 209,060 605,216 900,245 1161,487 = 0,462 Ом

А Ре Вт 35,231 101,514 287,816 423,442 541,780

% 49,03 48,56 47,56 47,04 46,65

К£(ф.2) о.е. 0,962 0,944 0,907 0,888 0,874

о.е 0,945 0,956 0,905 0,889 0,875

ТаблицаЗ. Результаты расчета критерия потерь мощности от несимметрии токов в сети 0,38 кВ с трансформатором : по данным измерений; изменяется двухфазная активная

нагрузка

Физ. велич. Ед. изм. Номер опыта

« 8 Я №1 №2 №3 №4 №5 Примечание

Я п Р 1 ВХ Вт 3563 6110 10262 12518 14219

Л О Р 1 ВЫХт Вт 3440 5859 9903 12032 13657

Й ^ р 1 вых? Вт 3269 5519 8915 10633 11901

а о и А 5,18 8,99 15,29 18,79 21,39

•©< о а 1?. А 2,65 4,69 8,26 10,32 11,93

/п А 2,53 4,29 7,03 8,45 9,47

н К21 о.е. 0,51 0,52 0,54 0,55 0,56

Ко о.е. 0,49 0,48 0,46 0,45 0,44

А Р1 Вт 18,514 55,766 161,311 243,614 295,69

% 74,54 74,17 73,39 72,88 71,32

а Р2 Вт 4,846 15,177 47,077 74,200 98,204

я N % 19,51 20,19 21,42 22,20 23,69

>ч ар0 Вт 1,477 4,246 11,401 16,473 20,689 = 0,230 Ом

а о % 5,95 5,64 5,19 4,92 4,99

Й Е а о АРУ Вт 24,837 75,189 219,789 334,287 414,590

ар£ Вт 6,323 19,423 58,478 90,673 118,893 «0

•е о % 25,46 25,83 26,61 27,12 28,68 = 0,0769 Ом

Я сЗ арт(0) Вт 123 251 359 486 562

н % 3,45 4Д 3,5 3,88 3,95

^(ф.2) о.е. 0,342 0,348 0,363 0,372 0,402

о.е. 0,340 0,348 0,363 0,372 0,402

а Р1 Вт 37,190 112,017 324,025 489,347 634,139

% 50,24 50,82 51,61 52,10 52,36

а р2 Вт 9,733 30,487 94,563 147,612 197,262

% 13,15 13,83 15,06 15,72 16,29

ар0 Вт 27,095 77,905 209,199 302,247 379,619 = 0,462 Ом

8 Я % 36,61 35,35 33,33 32,18 31,35

Я 4 а ре Вт 74,018 220,409 627,787 939,206 1211,020 Р0 - 1,411 Ом

а р£ Вт 36,828 108,392 303,762 449,859 579,881

% 49,76 49,18 48,39 47,90 47,64

Кв(ф.2) о.е. 0,99 0,968 0,937 0,919 0,910

о.е. 0,993 0,974 0,938 0,921 0,905

Критерий потерь мощности от несимметрии токов КЕ определяется по исходной формуле (2) и по расчетному выражению (5) через коэффициенты обратной и нулевой последовательностей токов. Результаты измерений и расчетов приведены в табл. 1-3 для трехфазной сети с трансформаторами У/УН,У/УН СУ, У/£н при двухфазной нагрузке (РА = Рв, Рс = 0), возрастающей от минимальной (опыт №1) до максимальной (опыт №5).

Приведем анализ критерия потерь мощности от несимметрии токов в трех трансформаторах со схемами соединения обмоток У/Ун(1), У/Ун СУ (№2), У/£н(№3) при двухфазной активной нагрузке.

При максимальной нагрузке значение критерия потерь (табл. 1-3) для трансформаторов:

кет = 2,266, Ке(2) = 0,574, Ке(3) = 0,378; для линии:

= 0,841, КЕ(2Л = 0,875, КЕ(ъ = 0,905;

К,

е

Отношение критерия потерь для трансформаторов:

Кем _ 2Л66 _ Кет _ 2^66 _ Уе(2) _ 0,574 _

К£(2) 0,574 ' ' К£(3) 0,378 ' ' КЕ(3) 0,378

Из этих данных видно, что потери мощности от несимметрии токов в трансформаторе У/Ун СУ меньше по сравнению с трансформаторами У/Ун примерно в 4 раза; а в трансформаторах У/2н ~ в 6 раз.

Потери в трансформаторе У/Кн с СУ больше по сравнению с трансформатором У /2^ в 1,5 раза.

Соотношение критерия потерь мощности от несимметрии токов в линии с различными трансформаторами:

к

8

0,875

КР

= 1,04,

к

£

0,905

= 1,08,

1£(1) 0,841 КЕ(1) 0,841

то есть потери мощности от несимметрии токов в линии с различными трансформаторами примерно одинаковы (имеет место незначительное увеличение потерь в линии с уменьшением активного сопротивления нулевой последовательности трансформатора).

Особый интерес представляет структура потерь мощности в трансформаторах и в линиях при несимметричной нагрузке. На рис. 1 показана структура потерь мощности в трансформаторах при максимальной двухфазной нагрузке, полученная по данным эксперимента на физической модели сети 0,38 кВ.

ДР.*

ДР.

ДР:

ДР:

а)

б)

В)

Рис. Структура потерь мощности в трехфазных трансформаторах: а) У/Ун , б) У/Ун СУ, в) У/гн

Из рис. а и табл. следует, что потери мощности в трансформаторе У/УИ от тока прямой последовательности при максимальной нагрузке составляют 30,92%, а потери мощности от несимметрии токов (от токов обратной и нулевой последовательности) равны 69,08%, то есть потери мощности от несимметрии токов превышают потери от токов прямой последовательности в 2,2 раза.

Потери мощности в трансформаторе У/УИСУ (рис. б и табл. 2) от тока прямой последовательности при максимальной нагрузке составляют 63,58%, а от токов несимметрии равны 36,42% (в 1,7 раза меньше).

Потери мощности в трансформаторе У¡2н (рис. в и табл. 3) от тока прямой последовательности при максимальной нагрузке составляют 71,32%, а от токов несимметрии равны 28,68% (в 2,4 раза меньше).

Структура потерь мощности от несимметрии токов в линии с различными трансформаторами примерно одинакова (табл. 1-3).

Соотношение потерь мощности от тока прямой последовательности к потерям от токов несимметрии составляет:

, v/v АР! 54,68% 1 пл

-для линии с трансформатором Y/YH: — = ^ = 1,21;

1 лл^г Api 53,35% ...

-для линии с трансформатором г /гн СУ : — = 4б б5% = 1,14 ;

, v/7 АР1 52,36%

-для линии с трансформатором У j /„ : — = ^ ^^ = 1,1 .

Результаты экспериментальных исследований потерь мощности от несимметрии токов в электрической сети 0,38 кВ опубликованы в монографии [2].

Выводы. Сравнение критерия потерь мощности от несимметрии токов для каждого трансформатора и для линии по двум различным формулам (КЕ^) 2у ^е(ф.5)) показывает, что во всех трех случаях результаты практически совпадают (значения Ке отличаются во втором знаке после запятой). На основании этого можно утверждать:

1. Формулы для расчета критерия потерь мощности от несимметрии токов правильные.

2. Результаты экспериментальных исследований потерь мощности в трансформаторе и в линиях достоверны.

3. Значения активных сопротивлений прямой и нулевой последовательностей трансформаторов и линии верны.

Таким образом, критерий потерь мощности от несимметрии токов в трехфазных трансформаторах и четырехпроводных линиях можно использовать в качестве главного инструмента в анализе потерь мощности в сетях 0,38 кВ и разработке способов и средств для снижения потерь в этих сетях.

Литература

1. Башарин С.А., Федоров В.В. Теоретические основы электротехники : Учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 384 с.

2. Косоухов Ф.Д., Васильев Н.В., Борошнин А. Л. и др. Энергосбережение в низковольтных электрических сетях при несимметричной нагрузке / Под общей ред. Ф. Д. Косоухова: Монография,- СПб.: Изд. Лань, 2016. - 280с.

3. Наумов И.В. Снижение потерь и повышение качества электроэнергии в сельских сетях 0,38 кВ с помощью симметрирующих устройств: Дис... доктора техн. наук. - СПб.,: 2002.-384с.

4. Косоухов Ф.Д., Васильев Н.В., Филиппов А.О. Снижение потерь от несимметрии токов и повышение качества электрической энергии в сетях 0,38 кВ с коммунально-бытовыми нагрузками // Электротехника. - 2014.-№6.-С.8-12.

5. Патент на изобретение №2599280. Способ измерения потерь мощности от несимметричных токов в трехфазных трансформаторах и четырехпроводных линиях электропередачи/ А.О. Филиппов, Н.Ю Криштопа, З.Р. Галиева, A.C. Паутовю Зарегистр. 14.09.2016г.; опубл. 10.10.2016, бюл. №28.

6. Патент на изобретение №2574867. Способ измерения симметричных составляющих токов в трехфазных сетях / А.О. Филиппов, Н.В. Васильев, Зарегистр. 15.01.2016г.;, опубл. 10.02.2016, бюл. №4.

Literatura

1. Basharin S.A., Fedorov V.V. Teoreticheskiye osnovy elektrotekhniki: uchebnik dlya stud. Uchrezhdeniy vyssh. prof. Obrazovaniya / S.A. Basharin, V. V. Fedorov. - 5-ye izd., Pererab. I dop. - M. : Izdatel'skiy tsentr «Akademiya», 2013. - 384 s.

2. Kosoukhov F.D., Vasil'yev N.V., Boroshnin A.L. i dr. Energosberezheniye v nizkovol'tnykh setyakh pri nesimmetrichnoy nagruzke / Pod obshchey red. F. D. Kosoukhova: Monografiya. - SPb .: Izd. «Lan'», 2016.-280s/

3. Naumov I.V. Snizheniye poter' i povysheniya kachestva elektroenergii v seti 0,38 kV s pomoshch'yu sleduyushchikh ustroystv: Dis. Doktoratekhn. nauk. - SPb .: 2002.-384s.

4. Kosoukhov F.D., Vasil'yev N.V., Filippov A.O. Snizheniye poter' ot nesimmetrii tokov i povysheniye kachestva elektricheskoy energii v setyakh 0,38 kV s kommunal'no-bytovymi nagruzkami // Elektrotekhnika. - 2014.-№6.-S.8-12.

5. Patent na izobreteniye №2599280. Sposob izmereniya poter' moshchnosti ot nesimmetrichnykh tokov v trekhfaznykh transformatorakh i chetyrekhprovodnykh liniyakh elektroperedachi / A. O. Filippov, N. YU. Krishtopa, Z. R. Galiyeva, A. S. Pautov Zaregistr. 14.09.2016g., Opubl. 10.10.2016, byul. №28.

6. Patent na izobreteniye №2574867. Sposob izmereniya simmetrichnykh sostavlyayushchikh tokov v trekhfaznykh setyakh / A. O. Filippov, N. YU. Krishtop. Zaregistr. 15.01.2016g., Opubl. 10.02.2016, byul. №4.

УДК 621.311

Канд. техн. наук C.B. ГУЛИН

Канд. техн. наук А.Г. ПИРКИН

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГА

Под энергоинжинирингом (инжинирингом в энергетической сфере деятельности) следует понимать комплекс работ по созданию, модернизации или реконструкции энергетических или энерготехнологических объектов [1, 3]. Процесс энергоинжиниринга включает в себя четыре основных этапа (ключевых подпроцесса):

1. Инвестирование.

2. Создание.

3. Эксплуатация.

4. Утилизация.

Поскольку реализация вышеперечисленных подпроцессов происходит в условиях многочисленных случайных факторов, в том числе и рыночных, эффективность процесса энергоинжиниринга в целом в значительной степени зависит от объема и качества проводимых маркетинговых исследований. Некоторые вопросы, связанные с маркетинговыми исследованиями при инновационном проектировании энергосистем, представлены в работе [4].

Цель исследования. Целью исследования является оценка влияния рыночных факторов на ключевые подпроцесы инжиниринга потребительских энергосистем (ПЭС), задачами которых являются обеспечение энергоресурсами технологических процессов производства и переработки продукции. Эти системы следует отнести к разновидности энерготехнологических объектов (ЭТО). Особое внимание при этом следует уделять маркетинговым исследованиям в условиях расширения производства и появления новых технологий.

Отличительной особенностью маркетинговых исследований в энергетической сфере является одновременное исследование рынков энергии и энергетического (энерготехнологического) оборудования. В связи с вышесказанным можно сформулировать основные направления маркетинговых исследований [2] :

- анализ своих финансовых возможностей и выбор предприятий, производящих гарантийное и постгарантийное обслуживание используемого энерготехнологического оборудования и заключение с ними соответствующих договоров;

- сбор и анализ информации о потенциальном спросе предприятия на энергоресурсы;