ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФРАКРАСНЫХ ГАЗОВЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

Вестник магистратуры. 2019. № 1-2

ISSN 2223-4047

УДК 62

Н.П. Барашкова

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФРАКРАСНЫХ ГАЗОВЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

В статье рассматриваются вопросы по проблемам применения на промышленных предприятиях инфракрасных газовых излучателей. Рассматривается проектное решение системы обогрева здания производственного назначения с применением разных типов излучателей, работающих на сжиженном углеводородном газе (далее СУГ).

Ключевые слова: инфракрасные газовые излучатели, «светлые» излучатели, «темные» излучатели, проблемы применения ИКГ, нормативная литература по применению ИКГ.

Прежде чем перейти к описанию проектного решения по применению инфракрасных газовых горелок, хочу рассказать о техническом задании на проектирование и дать описание здания, где применялось данное проектное решение. Заказчик проекта приобрел бывшие мастерские по ремонту тракторов у развалившегося совхоза и разместил там небольшой цех по монтажу металлоконструкций и склад. Ранее комплекс зданий отапливался от мазутной котельной, которая оказалась полностью разрушена, а природного газа в деревне нет. Заказчик отказался от идеи строительства котельной из-за высоких капитальных вложений и согласился на применение газовых инфракрасных горелок. Производство разместили на двух площадках: линию сборки в здании площадью 300 м2 с высотой 3 м, а склад занял помещение площадью 500 м2 и высотой потолков 5 м. В производственном цехе над линией сборки установили «темные» излучатели, а склад оснастили «светлыми».

Рис.1. «Светлый» излучатель «supraSchwank»

Таблица 1

Характеристики излучателей «supraSchwank»_

Характеристики Излучатель «supraSchwank»

6 10 15 20 30 40XL

Тепловая мощность, кВт ПГ 4,6 7,7 11,5 15,4 23,1 30,8

СУГ 4,6 7,7 11,5 15,4 23,1 30,8

Расход газа, м3/ч (ПГ), кг/ч (СУГ) ПГ 0,46 0,77 1,15 1,54 2,32 3,08

СУГ 0,36 0,60 0,90 1,20 1,80 2,40

Масса излучателя, кг - 18,4 18,4 23,8 30,4 39,4 53,3

Размеры излучателя, мм (длина) L1 629 629 906 1184 1738 2293

L2 553 553 830 1108 1662 2217

© Барашкова Н.П., 2019.

Научный руководитель: Шеногин Михаил Викторович - кандидат технических наук, Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Россия.

ISSN 2223-4047

Вестник магистратуры. 2019. № 1-2

Таким образом были учтены преимущества каждого типа излучателей. В результате получена значительная экономия средств по причине низких затрат и небольшой стоимости газового топлива. [4]

При эксплуатации газовых излучателей количество выделяющихся продуктов сгорания не нарушает пределы допустимой санитарной нормы, поэтому лучистое отопление можно по праву назвать экологически чистым и безопасным. «Темные» излучатели установленные в цеху подключили к системе вентиляции. Общая система отопления стала безинерционной и включалась только по необходимости. Стало возможным использование локального обогрева рабочих мест. Газоснабжение осуществлялось от обычных баллонов СУГ, установленных снаружи помещений. Общие монтажные и пуско-наладочные работы заняли два рабочих дня.

Расчеты систем газового лучистого отопления проводят в соответствии с требованиями СП 60.13330.2012 и СНиП 41-01-2003.

Последовательность расчета следующая:

- определение потерь теплоты через ограждающие конструкции;

- определение потерь теплоты за счет инфильтрации наружного воздуха;

- определение потерь теплоты на нагревание материалов, оборудования и транспортных средств;

- определение поступлений теплоты в помещение от технологического оборудования и других источников;

- определение тепловой нагрузки на систему отопления. [1]

Расчет облученности помещения при использовании системы лучистого отопления с темными излучателями выполняют в такой последовательности:

- определение температуры отражателя;

- определение мощности излучения и лучистого КПД излучателя;

- расчет интенсивности теплового облучения в контрольных точках;

- проверка выполнения условий теплового комфорта. [1]

Проектирование систем газового лучистого отопления на СУГ не представляет большой сложности для специализированной проектной организации, но при этом имеет свою растущую рыночную «нишу» на рынке проектных услуг.

1. СТО Газпром 2-1.9-440-2010 «Методика расчета систем лучистого отопления».

2. СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

3. Ионин А.А. «Газоснабжение: Учебник для вузов». - М.: Стройиздат, 1989. - 439 с.

4. Пелипенко В.Н. «Газовые горелки инфракрасного излучения»: учеб. пособие / В.Н. Пелипенко, Д.Ю. Слеса-рев. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 2012. - 118 с.

БАРАШКОВА НАДЕЖДА ПАВЛОВНА - магистрант, Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Россия.

Рис. 2. Принципиальная схема обогрева цеха

Библиографический список