ЭЛЕКТРОБЛОК ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Полезная модель относится к области строительства и касается выполнения электроблока в виде объемной строительной конструкции, предназначенной для размещения в ней электротехнического оборудования. Наиболее близким предлагаемому техническому решению является устройство этажное распределительное модульное, содержащее два короба, противопожарные перегородки и модули для размещения в них электрооборудования (см. патент на полезную модель №24046, Н 02 В 1/03, 2002 г.).
Недостатком известного решения является его относительно сложное конструктивное выполнение и неполный учет особенностей технологии строительства панельных домов производства ДСК-3.
Задачей предлагаемой полезной модели является повышение ее надежности, безопасности в обслуживании, пожаробезопасности и долговечности, а также возможность использования ее в домах панельной конструкции производства ДСК-3 и других с учетом специфики организации монтажа этих домов.
Сущность заявленной полезной модели заключается в том, что в электроблоке для жилых и общественных зданий, включающем корпус с нишей в которой установлен совмещенный учетно-распределительный щит с электроаппаратурой, соединенный посредством кабельных линий и/или проводов с сильноточными и слаботочными электрическими сетями, и место для размещения противопожарной преграды, его корпус выполнен в виде объемной строительной конструкции из несгораемого материала, например железобетона, при этом ниша для установки совмещенного учетно-распределительного щита расположена в средней части корпуса, под указанной нишей в теле блока образована первая дополнительная ниша для
размещения в ней телефонной муфты, а место для размещения противопожарной преграды выполнено в виде второй дополнительной ниши, образованной проемом в нижней части корпуса и полом соответствующего этажа здания и обеспечивающей возможность размещения в ней противопожарной преграды на кабельных линиях и/или проводах, проходящих через пол соответствующего этажа здания, причем первая дополнительная ниша предпочтительно равноудалена по высоте от ниши для размещения совмещенного учетно-распределительного щита и второй дополнительной ниши, а кабельные линии и провода проложены в вертикальных каналах, образованных в теле блока на всю его высоту с обеспечением раздельной прокладки сильноточных и слаботочных электрических сетей и соединяющих между собой ниши, при этом каналы для прокладки слаботочных сетей выполнены по высоте с открытыми участками.
Каналы для сильноточных сетей могут быть расположены в левой или правой части корпуса, а каналы для слаботочных сетей и первая дополнительная ниша - в правой или левой части корпуса соответственно.
Электроблок может быть установлен между полом и потолком соответствующего этажа здания с примыканием задней стенки его корпуса к стене здания.
Отличительные признаки предлагаемого решения от прототипа заключаются в том, что корпус электроблока для жилых и общественных зданий выполнен в виде объемной строительной конструкции из несгораемого материала, например железобетона, при этом ниша для установки совмещенного учетно-распределительного щита расположена в средней части корпуса, под указанной нишей в теле блока образована первая дополнительная ниша для размещения в ней телефонной муфты, а место для размещения противопожарной преграды выполнено в виде второй дополнительной ниши, образованной проемом в нижней части корпуса и полом соответствующего этажа здания и обеспечивающей возможность размещения в ней противопожарной преграды на кабельных линиях и/или проводах, проходящих через пол соответствующего этажа здания, причем первая
дополнительная ниша предпочтительно равноудалена по высоте от ниши для размещения совмещенного учетно-распределительного щита и второй дополнительной ниши, а кабельные линии и провода проложены в вертикальных каналах, образованных в теле блока на всю его высоту с обеспечением раздельной прокладки сильноточных и слаботочных электрических сетей и соединяющих между собой ниши, при этом каналы для прокладки слаботочных сетей выполнены по высоте с открытыми участками.
Каналы для сильноточных сетей могут быть расположены в левой, а каналы для слаботочных сетей и первая дополнительная ниша - в правой части корпуса.
Каналы для сильноточных сетей могут быть расположены в правой части корпуса, а каналы для слаботочных сетей и первая дополнительная ниша - в левой части корпуса.
Электроблок может быть установлен между полом и потолком соответствующего этажа здания с примыканием задней стенки его корпуса к стене здания.
Сущность полезной модели поясняется чертежами, где На фиг.1 изображен электроблок, в котором каналы для сильноточных сетей расположены в левой части корпуса, а каналы для слаботочных сетей и первая дополнительная ниша - в правой части корпуса, общий вид. На фиг.2 - электроблок, в котором каналы для сильноточных сетей расположены в правой части корпуса, а каналы для слаботочных сетей и первая дополнительная ниша - в левой части корпуса, общий вид. На фиг.3 - вертикальный разрез электроблока на фиг.1. На фиг.4 - вертикальный разрез электроблока на фиг.2. На фиг.5 - электроблок с противопожарной преградой, вертикальный разрез.
Электроблок для жилых и общественных зданий содержит корпус 1, выполненный в виде объемной строительной конструкции из несгораемого материала, например железобетона. В средней части корпуса образована ниша 2 для размещения совмещенного учетно-распределительного щита с электроаппаратурой, соединенного посредством кабельных линий и проводов
с сильноточными и слаботочными электрическими сетями. Под нишей 2 в теле блока образована первая дополнительная ниша 3 для размещения в ней телефонной муфты. Вторая дополнительная ниша 4 образована выполненным в нижней части корпуса проемом и полом соответствующего этажа здания, в нише 4 установлена на проводах, проходящих через пол соответствующего здания, противопожарная преграда 5. Ниша 3 предпочтительно равноудалена по высоте от ниши 2 и ниши 4.
Кабельные линии и провода проложены в вертикальных каналах 6 и 7, образованных в теле блока на всю его высоту с обеспечением раздельной прокладки сильноточных и слаботочных электрических сетей и соединяющих между собой ниши 2, 3 и 4.
Каналы 6 для прокладки слаботочных сетей выполнены по высоте с открытыми участками 8. Каналы 7 для сильноточных сетей могут быть расположены в левой или правой части корпуса, а каналы 6 для слаботочных сетей и первая дополнительная ниша 3 - в правой или левой части корпуса соответственно.
Противопожарная преграда может быть выполнена из легко удаляемой массы из несгораемого материала, например цемента с песком 1:10 (согласно ПУЭ 2.1.58 и СНиП 3.05.06-85 п.3.65), размещаемой в нише 4, при этом телефонный провод заключают в трубу 9 из ПВХ.
Электроблок устанавливают между полом и потолком соответствующего этажа здания с примыканием задней стенки его корпуса к стене здания.
Электроблок изготавливают в горизонтальных формах рассчитан на усилия, возникающие при подъеме из формы и транспортировании при 70% прочности бетона. Армирование электроблока выполнено из сварных каркасов и сеток, собираемых в объемный каркас.
Такое конструктивное выполнение электроблока позволяет обеспечить его пожаробезопасность и соответственно надежную защиту от пожара самого здания, безопасность в обслуживании и долговечность. Кроме того, конструктивное выполнение блока позволяет использовать его в панельных домах производства ДСК-3 и других, отличающихся спецификой монтажа.