КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВЛАГОСТОЙКИЙ

Предлагаемая полезная модель (ПМ) относится к кабельной технике, конкретно к кабелям для монтажа систем промышленной автоматики.
Известен оптический кабель по патенту РФ на ПМ №114379, включающий полимерную оболочку, выполненную из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением. Известен также кабель управления по патенту РФ на ПМ 45554, содержащий токопроводящие жилы и поясную изоляцию, включающую обмотку в виде ленты из полиэтилентерефталата (ПЭТ). Указанные кабели не имеют защиты от влаги.
Наиболее близким к предлагаемой ПМ является, на наш взгляд, кабель по патенту РФ на ПМ №117704 - прототип. Указанный кабель содержит токопроводящие жилы, поясную изоляцию, экран, защитную оболочку, выполненную из ПВХ пластиката с низким дымо- и газовыделением, броню. Кабель имеет защиту от влаги в виде водоблокирующего материала (ВБМ) из кремнийорганической пасты, нанесенной на экран и броню.
К недостаткам прототипа следует отнести сложность его изготовления, поскольку нанесение кремнийорганической пасты на элементы кабеля является достаточно трудоемкой операцией. Кроме того, при необходимости защищать жилы от влаги приходится применять кабель с влагостойкими броней и экраном, хотя броня и экран требуются не всегда. Данное обстоятельство повышает стоимость монтажных работ.
Технической задачей является упрощение кабеля, снижение трудоемкости производства, снижение стоимости монтажа.
Технический результат достигается тем, что кабель монтажный с низким дымо- и газовыделением влагостойкий, содержащий водоблокирующий материал (ВБМ), токопроводящие жилы, изолированные поливинилхлоридным (ПВХ) пластикатом пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, скрученные в сердечник, поясную изоляцию, включающую обмотку из полиэтилентерефталата (ПЭТ), защитную оболочку из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, броню, отличается тем, что ВБМ выполнен в виде нитей и лент, причем нити из ВБМ уложены продольно между изолированными токопроводящими жилами и скручены вместе с указанными жилами в сердечник, лента из ВБМ наложена на обмотку из ПЭТ продольно или обмоткой с перекрытием, при этом на броню наложен шланг из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением.
Кабель отличается тем, что на сердечник наложен общий экран из алюмофлекса или медной ленты или в виде оплетки из медных или медных луженых проволок. Кабель отличается тем, что броня выполнена из двух оцинкованных стальных лент, намотанных с зазором, или стальных оцинкованных проволок, или из стальной гофрированной ленты, наложенной продольно с перекрытием. Кабель отличается тем, что стальная гофрированная лента ламинирована полиэтиленом.
Кабель отличается тем, что токопроводящие жилы скручены по две или по три в пучки, которые снабжены индивидуальными экранами из алюмофлекса, или медной ленты, или медных луженых проволок. Кабель отличается тем, что снабжен контактной медной луженой проволокой, проложенной под общим экраном.
Полезная модель поясняется чертежом, на котором схематично показано поперечное сечение предлагаемого кабеля.
В конкретном примере кабель содержит токопроводящие жилы 1 (жилы), покрытые изоляцией 2. Изоляция 2 выполнена из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением марки ППИ 30-30. Жилы могут быть однопроволочными, из мягкой медной проволоки, или многопроволочными, скрученными из тонких медных или медных луженых проволок. Между жилами проложены продольно нити 3 из водоблокирующего материала (ВБМ). Жилы 1 скручены попарно вместе с нитями 3 из ВБМ в пучки 4. На пучки 4 наложены индивидуальные экраны 5 из алюмофлекса. Скрутки скручены в сердечник 6. На сердечник наложена лента 7 из полиэтилентерефталата (ПЭТ). На ленту 7 наложена лента 8 из ВБМ, продольно или обмоткой с перекрытием. Ленты 7 и 8 образуют поясную изоляцию с функцией защиты жил от влаги. На поясную изоляцию наложен общий экран 9 из алюмофлекса. На экран 9 наложена оболочка 10 из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением марки ППО 30-35. На оболочку наложена броня 11. Броня может быть выполнена из двух оцинкованных стальных лент, намотанных с зазором, или из стальных оцинкованных проволок, или из ламинированной полиэтиленом гофрированной стальной ленты, проложенной продольно с перекрытием в 20 - 30%. На броню наложен защитный шланг 12 из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением марки ППО 30-35. Кабель снабжен контактной проволокой 13 из медной луженой проволоки. Проволока 13 проложена под экраном 8 со стороны алюминиевого покрытия.
Применяют кабель согласно Правилам монтажа электроустановок и проектной документации на систему промышленной автоматики.
Новым в кабеле монтажном с низким дымо- и газовыделением является то, что в нем защита от влаги выполнена в виде нитей и лент из ВБМ, причем нити уложены продольно между жилами, а лента наложена на поясную изоляцию из ПЭТ. Нити и ленты изготавливают заранее, хранят в виде катушек и рулонов. При производстве кабеля нити и ленты из ВБМ сматывают на станке, как обычную ленту из ПЭТ. Такое решение снижает трудоемкость, упрощает производство, снижает стоимость кабеля. Поскольку в предлагаемом кабеле ВБМ не привязан к экрану или к броне, данное решение позволяет применять для защиты от влаги кабель без экрана и без брони, если их наличие не требуется проектом на систему автоматики. Предлагаемое решение упрощает устройство кабеля при обеспечении защиты от влаги, снижает стоимость монтажа, так как кабель без брони и экрана стоит дешевле. Вариант кабеля с гофрированной броней имеет повышенную гибкость, что дает возможность уменьшать радиус изгиба кабеля при монтаже. Такое решение повышает удобство монтажа бронированного кабеля.
Согласно описанной выше схеме на предприятии заявителя изготовлен ряд опытных образцов кабеля монтажного с низким дымо- и газовыделением влагостойкого для передачи электроэнергии и электрических сигналов в промышленных электроустановках при напряжении до 500 вольт при относительной влажности воздуха до 98% (при температуре +35°C). Испытания показали хороший результат. На предприятии заявителя начато формирование портфеля заказов на кабельную продукцию данного вида.
Описанный выше новый кабель монтажный с низким дымо- и газовыделением влагостойкий предлагается к правовой защите патентом на полезную модель.