Система светового ограждения высоковольтных линий электропередачи

Система светового ограждения высоковольтных линий электропередачи, состоящая из газоразрядной лампы, антенны, изоляторов и элементов крепления, отличающаяся тем, что расстояние от антенны до фазного провода выбирают в пределах от 300 мм до 400 мм, длину антенны – от 1 м до 3 м для линий электропередачи на номинальное напряжение 500 кВ, от 4 м до 6 м для линий 330 кВ, 220 кВ и 110 кВ и от 6 м до 8 м для линий на 35 кВ, один электрод ламы соединен с фазным проводом проходным изолятором, крепление лампы и антенны осуществляется на общем изоляционном подвесе с помощью двухплоскостного универсального плашечного зажима, состоящего из двух частей, имеющего в собранном виде четыре отверстия, два из которых расположены сверху и снизу соединителя, а два сквозных отверстия – сбоку, верхнее отверстие и два боковых отверстия расположены в одной плоскости, нижнее отверстие – в плоскости, перпендикулярной плоскости трех других отверстий, диаметр верхнего отверстия согласован с диаметром стержня оконцевателя изолятора, а нижнего отверстия – с диаметром троса.