СПОСОБ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТРАНСФОРМАТОРА
METHOD FOR MONITORING QUALITY OF TRANSFORMER PAPER INSULATION

Изобретение относится к электротехнике, в частности к контролю качества бумажно-масляной изоляции трансформатора.
Известен химический способ определения степени полимеризации (СП). Согласно которому в растворе кадмийэтилендиаминового комплекса (кадоксен) осуществляют определение характеристической вязкости целлюлозы, на основании которой затем рассчитывают СП. Для определения СП достаточно 2-3 г целлюлозной изоляции. Однако использование данного способа приводит к небольшим повреждениям бумажной изоляции трансформатора при отборе проб и требует проведения трудоемких и длительных по времени операций: отбор проб бумажной изоляции, приготовление раствора кадоксена, определение характеристической вязкости и расчет СП [1].
Наиболее близким к заявляемому способу по максимальному количеству сходных признаков является способ определения качества целлюлозной изоляции, заключающийся в установлении корреляционной зависимости механической прочности от ее СП. Определяя механическую прочность целлюлозной изоляции, определяют СП [2].
Однако использование способа сопровождается вскрытием трансформатора, отбором проб изоляции, что требует проведения трудоемких и длительных по времени операций, которые приводят к повреждениям изоляции трансформатора.
В основу изобретения положена задача создания способа контроля качества бумажной изоляции трансформатора без отключения трансформатора и отбора проб бумаги за счет снижения материальных расходов и времени при определении СП бумажной изоляции трансформатора.
Технический результат достигается тем, что в способе контроля качества бумажной изоляции трансформатора, по которому оценку качества производят путем анализа совокупности свойств, используя методы неразрушающего контроля, а показатель качества вычисляют в зависимости от стандартных координат цветности, согласно изобретению СП бумажной изоляции трансформатора вычисляют в зависимости от стандартных координат цветности.
Использование метода неразрушающего контроля позволяет исключить отбор проб и внесение дефектов в бумажную изоляцию трансформатора, что упрощает и удешевляет способ.
Определение СП в зависимости от стандартных координат цветности бумажной изоляции трансформатора позволяет автоматизировать расчеты. Это обеспечивается за счет использования общеизвестных программ обработки цифровых изображений и специальных алгоритмов.
Сущность изобретения поясняется на фиг.1.
На фиг.1 представлена схема устройства для осуществления способа контроля качества бумажной изоляции трансформатора. Где 1 - корпус трансформатора, 2 - обмотка трансформатора, 3 - оптико-волоконные кабели, 4 - источник света, 5 - приемник изображения.
Способ контроля качества бумажной изоляции трансформатора осуществляется следующим образом.
В верхние части обмотки трансформатора 2 подводят оптико-волоконные кабели 3, один из которых предназначен для освещения участка бумажной изоляции с помощью источника света 4, другой - для осуществления передачи изображения бумажной изоляции на приемник 5, которым осуществляется регистрация фотоизображения.
В качестве метода неразрушающего контроля применено фотографирование изоляции. При этом получаем цветное изображение. Далее полученное изображение переносим на ЭВМ в виде файлов. При помощи компьютерных средств обработки изображения подвергаются анализу для определения стандартных координат цветности бумажной изоляции трансформатора. Для этого выполняем указанную обработку в следующем порядке:
8 bit
8 bit
8 bit
а) для определения средних значений координат цвета целлюлозной изоляции трансформатора (в системе RGB) используем программу «Photoshop» и определяем средние значения координат цвета R, G, B;
б) для перехода от цветовой модели sRGB к цветовой системе XYZ производим ряд преобразований согласно [3], а именно переходим от цифрового представления цвета к математическому:
в) полученные значения линеаризуем:
если , , ≤0,03928
или
если , , ≤0,03928
г) далее используем матричное преобразование:
д) для определения координат цветности x, y, z используем соотношение, связанное с координатами цвета X, Y, Z:
Поскольку x+y+z=1, при определении СП используем значения координат x, y.
Далее подставляя координаты цветности x и y в независимо установленные функции СП=f(x), CП=f(y) определяем СП целлюлозной изоляции трансформатора.
На фиг.2 приведена зависимость СП=f(x), а на фиг.3 приведена зависимость СП=f(y).
Использование предлагаемого способа не требует больших материальных затрат, а его реализация проста в эксплуатации.
Источники информации
1. ГОСТ 25438-82 Целлюлоза для химической переработки. Методы определения характеристической вязкости. Государственный комитет СССР по стандартам. г.Москва.
2. Muller R., ETZ-A, 1963, BD 84, H 24, s.794-800.
3. Справочная книга по светотехнике / Под ред. Ю.Б.Айзенберга. - М.: Энергоатомиздат, 1983. - 472 с., ил.