Малогабаритная электрическая парогенераторная установка (мэпу ) - ХИТ спроса 2007-2008 гг. 

\\ территория нештегаз \\

№ а \\ август \ 2009

малогабаритная электрическая парогенераторная установка

(МЭПУ) - хит спроса 2007-2008 ГГ.

МЭПУ представляет собой компактную, малогабаритную пароге-нераторную установку, работающую на электрической энергии. Она смонтирована в виде модуля, который можно установить стационарно или на автомобильный прицеп. Установка предназначена для получения водяного насыщенного пара, используемого для технических нужд на производственных объектах и в хозяйственных целях.

МЭПУ является автоматической системой, которая не требует постоянного контроля и наблюдения со стороны пользователя. Благодаря оптимальному подбору объемных и термобарических характеристик (объем котла менее 25 л), установка не подлежит регистрации и не подконтрольна органам Ростехнадзора. По простоте эксплуатации установка не отличается от использования обычной бытовой электротехники.

Наиболее широкое применение она получила в буровых бригадах, бригадах освоения скважин, капитального и подземного ремонта скважин, в промыслово-геодезических и исследовательских партиях, в бригадах по добыче нефти и газа, в подразделениях

по ремонту бурового, промыслового оборудования и инструмента, на предприятиях «Транснефть». Кроме этого МЭПУ используется на объектах нефтяной и газовой промышленности, где в производственных процессах применяется водяной или насыщенный пар:

• пропарка устьев скважин, замковых соединений бурильных труб, бурового инструмента, используемого при спуско-подъемных работах;

• подогрев растворного узла, бурового глинистого раствора, насосной установки и трубопроводов;

• оказание экстренной помощи при размораживании технологических трубопроводов;

• обеспечение бытовым теплом и горячим водоснабжением;

• промывка поверхностей транспортных средств, нефтепромыслового оборудования.

Парогенераторную установку используют на объектах жилищно-коммунального и автотранспортного

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Номинальная производительность, кг пара/час 75

Материал котла-нержавеющая сталь 12Х18Н9Т

Номинальная мощность, кВт 60

Номинальное напряжение, В 380

Род тока переменный, частота, Гц 50

Максимальное рабочее давление в котле парогенератора, МПа 0,35

Температура пара, С0 147

Время выхода на режим, мин., не более 30

Объем бака для воды, л 150

Габаритные размеры, мм 1085x1000x1350

Масса, кг не более 350 (600)*

Класс защиты от поражения электрическим током 1

хозяйства: для разогрева двигателей, очистки ходовой части и рабочих органов различной спецтехники,оттаивания колодцев, грунта и т.д. Обобщая опыт использования МЭПУ, можно сделать вывод, что это ППУ в миниатюре. Она на объекте всегда под рукой и обходится дешево как при покупке, так и при эксплуатации. Основой конструкции МЭПУ является парогенератор, технические характеристики которого приведены в таблице. Опыт эксплуатации парогенераторной установки подтвердил ее технологичность, эффективность и надежность. Вместе с тем заказчики высказали ряд предложений по ее модификации: разместить парогенератор в обогреваемом кунге, предусмотреть ступенчатое регулирование мощности, увеличить объем бака для воды до 1-1,5 м3, предусмотреть в кунге дизель-электростанцию для работы в районах, где нет электроэнергии. Разработка техдокументации такой установки уже ведется, и есть основания полагать, что полностью автономная МЭПУ будет пользоваться спросом у заказчиков.

*) В скобках указана масса МЭПУ с автоприцепом.

ООО НПФ «СИНТЕЗ»,

625000, г. Тюмень,

Главпочтамт, а/я 763,

Тел.: 32-39-78, 32-34-14, 98-99-49,

Факс: (3452) 41-78-20, 32-36-86,

email: sintez1@newmail.ru ,

www.neftegazprogress.ru

WWW.NEFTEGAS.INFO

\\ эксплуатация скважин \\ 79