КОНДИЦИОНЕР

ШЯЛ  „mil  СИП 1111 III
Полезная модель относится к конструкциям устройств для кондиционирования воздуха и его распределения внутри помещения (ий), и может быть использована в технике вентиляции и кондиционирования воздуха.
Известен кондиционер, содержащий первый вентилятор и конденсатор, по меньшей мере, один второй вентилятор и теплообменник, компрессор, отрезки прямого и обратный трубопроводов, причем компрессор подсоединен отрезками прямого трубопровода ко входу конденсатора, а обратным трубопроводом к выходу теплообменника, вход теплообменника соединен отрезком обратного трубопровода с выходом конденсатора с обеспечением возможности циркуляции хладагента в контуре, образованном отрезками прямого и обратного трубопроводов (1).
В этой конструкции кондиционер является вытяжным, размещенным в едином корпусе. Корпус разделен на два отсека. В наружном отсеке размещен конденсатор холодильной машины с двумя параллельно расположенными на выходе корпуса вентиляторами. В другом отсеке установлены вентилятор, теплообменник и теплообменник с разделенными насадкой перекрестно-точными каналами рециркуляционного и наружного воздуха. На выходе первого вентилятора установлена двухпозиционная заслонка, поочередно перекрывающая выход конденсатора и перекрестно-точного канала. Отсек, в котором установлен 1еп:юобменник, сообщен с помещением. Теплообменник имеет регулирующую заслонку. Для теплообмена используется одновременно насадка теплообменника и теплообменник.
Несмотря на разделение корпуса на два отсека ограничениями конструкции является большие габариты и невозможность обеспечения равномерного распределения холодного воздуха по внутреннему пространству помещения, поскольку в техническое решение заложен принцип вытяжной вентиляции.
Известен кондиционер, выпускаемый фирмой AIRWELL, содержащий первый вентилятор и конденсатор, расположенные в наружном корпусе, предназначенном для размещения его связанным с окружающей средой вне помещения, по меньшей мере, один второй вентилятор и теплообменник, расположенные, по меньшей мере, в одном внутреннем корпусе, предназначенном для размещения его внутри помещения, компрессор, отрезки прямого и обратный
F 24 F 1/00
КОНДИЦИОНЕР
трубопроводов, причем компрессор подсоединен отрезками прямого трубопровода ко входу конденсатора и к выход) теплообменника, вход теплообменник соединен отрезком обратного трубопровода с выходом конденсатора с обеспечением возможности циркуляции хладагента в контуре, образованном отрезками прямого и обратного трубопроводов (2).
Эти кондиционеры изготавливаются для создания комфортных условий в офисах и жилых помещениях и не рассчитаны на непрерывный круглосуточный режимы работы.
Существенным их недостатком является невозможность работы при юмперачурах ниже -15°С.
Известна также установка кондиционирования воздуха, содержащая первый вентилятор и конденсатор, расположенные в наружном корпусе, предназначенном для размещения его связанным с окружающей средой вне помещения, по меньшей мере, один второй вентилятор и теплообменник, расположенные, по меньшей мере, в одном внутреннем корпусе, предназначенном для размещения его внутри помещения, компрессор, отрезки прямого и обратный трубопроводов, причем компрессор подсоединен отрезками прямого трубопровода ко входу конденсатора и к выходу теплообменника, вход теплообменника соединен отрезком обратного трубопровода с выходом конденсатора с обеспечением возможности циркуляции хладагента в контуре, образованном отрезками прямого и обратного трубопроводов (3).
В этой конструкции с целью повышения энергетической эффективности в режимах подогрева воздуха с увлажнением установка снабжена дополнительным ieii.Too6 reiiiiiiKOM, установленным в по„чдоне увлажнителя и включенным в контур хладагент между наружным теплообменником и компрессором, и обратным клапаном, расположенным параллельно дополнительному теплообменнику. Компрессор в этой конструкции установлен непосредственно во внутреннем блоке, что исключает возможность замерзания теплообменника.
Ограничениями конструкции являются большие габариты внутреннего корпуса из-за размещения в нем компрессора, а также невозможность обеспечения равномерного распределения холодного воздуха по помещению (ям).
Наиболее близким конструктивным решением является кондиционер, содержащий первый вентилятор и конденсатор, расположенные в наружном корт се. предназначенном для размещения его связанным с окружающей средой вне
/UW/x/ /
средой вне помещения, по меньшей мере, один второй вентилятор и теплообменник, расположенные, по меньшей мере, в одном внутреннем корпусе, предназначенном для размещения ею внуфи помещения, компрессор, отрезки прямого и обратною трубопроводов, причем компрессор подсоединен отрезками прямого трубопровода ко входу конденсатора и к выходу теплообменника, вход теплообменника соединен отрезком обратного трубопровода с выходом конденсатора с обеспечением возможности циркуляции хладагента в контуре, образованном отрезками прямого и обратного трубопроводов (4).
В этом техническом решении использована стандартная прецизионная система с воздушным охлаждением конденсатора, что позволяет безотказно функционировать устройству даже при температуре - 30 ° С. Однако в этой конструкции, как в предыдущей, компрессор расположен в одном внутреннем корпусе с теплообменником и вторым вентилятором, что создает большие габариты внутреннего блока шкафного типа и не позволяет обеспечить равномерное распределение холодного воздуха по помещению (ям). Конструкция нормально функционирует во вновь конструируемых помещениях, в которых можно спроектировать расположение внутреннего корпуса, не мешающего расположению другого оборудования, но ее сложно использовать в реконструируемых помещениях, в которых ограничены площади для расположения большого функциональною блока - внутреннего корпуса кондиционера. Это обстоятельство вынуждает эксплуатирующих устройства потребителей систем создавать дополнительные каналы распределения воздухопотоков для подачи охлажденного воздуха в заданные точки помещения и ограничивает применение кондиционера при стесненности в площади помещения и отсутствии свободной площади под монтаж оборудования.
Решаемая полезной моделью задача - расширение ф нкциональны возможностей и арсенала технических средств для обеспечения качества кондиционирования воздуха во внутреннем помещении (ях).
Технический резулы-ai, который может бьпь получен при выполнении полезной модели, - увеличение диапазона рабочих температур функционирования кондиционера; обеспечение динамического режима распределения воздухопотоков внутри помещения (ий); обеспечение возможности сокращения производственной площади при установке кондиционера внутри реконструируемых помещений; а шкже удобство компоновки кондиционера в помещениях, не подлежащих реконструкции.
V if-Wf1
Для решения поставленной задачи с достижением указанного технически о результата в известном кондиционере, содержащем первый вентилятор и конденсатор, расположенные в наружном корпусе, предназначенном для размещения его связанным с окружающей средой вне помещения, по меньшей мере, один второй вентилятор и теплообменник, расположенные, по меньшей мере, в одном внутреннем корпусе, предназначенном для размещения его внутри помещения, компрессор, отрезки прямою и оорапюго фубопроводов. причем компрессор подсоединен отрезками прямого трубопровода ко входу конденсатора и к выходу теплообменника, вход теплообменника соединен отрезком обратного трубопровода с выходом конденсатора с обеспечением возможности циркуляции хладагента в контуре, образованном отрезками прямого и обратного трубопроводов, согласно заявленной конструкции введен дополнительный корпус, который предназначен для размещения внутри помещения и в котором расположен компрессор, а отрезки прямого и обратного трубопровода выполнены с длиной, обеспечивающей возможность изменения положения дополнительного  и внутреннего корпуса внутри помещения.
Возможны дополнительные варианты выполнения полезной модели, в которых целесообразно, чтобы:
-дополнигельный корпус был расположен смежным к наружному корпусу;
-дополнительный корпус был расположен смежным к по меньшей мере, одному внутреннему корпусу;
-число внутренних корпусов было выбрано большим одного, в каждом из которых расположен второй вентилятор и теплообменник, при этом отрезки прямою и обратного трубопроводов были выполнены с длиной, обеспечивающей возможность расположения дополнительного корпуса на расстоянии от наружного корпуса и на расстоянии от, по меньшей мере, одною, внутреннего корпуса.
Указанные преимущества, а также особенности полезной модели поясняются лучшими вариантами ее выполнения со ссылками на прилагаемые чертежи.
Фигура 1 изображает функциональную схему соединения элементов компрессора;
Фиг. 2 - то же, что фиг. 1, при смежном расположении дополнительного корпуса с наружным корпусом;
Кондиционер (фиг. 1-3) содержит первый вентилятор 1 и конденсатор 2 холодильной машины, расположенные в наружном корпусе 3, предназначенном для размещения его связанным с окружающей средой вне помещения 4 (которое показано пунктирной линией). Кондиционер также имеет, по меньшей мере, один второй вентилятор 5 и теплообменник 6, расположенные, по меньшей мере, в одном внутреннем корпусе 7, предназначенном для размещения его внутри помещения 4. Кондиционер выполнен с компрессором 8, связанным отрезками 9. 10 прямого и обратного трубопроводов, соответственно с функциональными узлами кондиционера. Компрессор 8 подсоединен отрезками 9 прямого трубопровода ко входу конденсатора 2 и к выходу теплообменника 6. Вход теплообменника 6 соединен отрезком 10 обратного трубопровода с выходом конденсатора 2 с обеспечением возможности циркуляции хладагента в контуре, образованном отрезками 9. 10 прямого и обратного трубопроводов.
Введен дополнительный корпус 11. в котором расположен компрессор 8. Этот дополнительный корпус 11 размещен внутри помещения 4. Отрезки 9, 10 прямого и обрашого трубопровода выполнены с длиной, обеспечивающей возможность изменения положения дополнительного корпуса 11 и внутреннего корпуса 7 внутри помещения 4.
Для обеспечения возможности изменения положения дополнительного корпуса 11 и внутреннего корпуса 7 внутри помещения 4 отрезки 9, 10 прямого и обратного трубопровода могут быть выполнены с различной длиной, или из материала, способного за счет изгиба изменять длин} отрезков 9, 10, или в виде сильфонных воздухопроводов, способных изменять как свою длину, так и положения входа/выхода воздухопровода. За счет такого выполнения отрезков 9, 10 прямого и обратного трубопровода удается размещав дополнительный корпус 11 в любом удобном месте помещения 4. например, в закрытых его нишах, за лжепанелями, в ранее выполненных в стенах помещения вентиляционных ходах. Внутренние корпуса 11 одного или нескольких внутренних блоков (фиг. 1), также могут быть расположены в любом, удовлетворяющем потребителя месте, например, в нишах помещения 4, под его потолочными перекрытиями, под лже-панелями батарей отопления и т.п. Кроме того, воздухопотоки от вторых вентиляторов 5 мог i быть направлены от внутренних корпусов 7 в любом, заранее выбранном и желательном для потребителя направлении. Таким образом, за счет расчленения общей конструкции и размещения компрессора 8 в дополнительном корпусе 1 1
IC OW{S3t.
у дается значительно расширить функциональные возможности кондиционера в целом и улучшить качество воздухообмена и кондиционирования помещения (ни). Такая конструкция позволяет использовать один компрессор 8 для кондиционирования нескольких помещений 4 за счет расположения внутренних корпусов 7 отдельно по комнатам в помещениях. Это позволяет снизить затраты на установку кондиционера при необходимости кондиционирования воздуха в нескольких разветвленных, параллельных или смежных комнатах помещения.
В случае необходимости дополнительный корпус 1 1 может быть расположен смежным к наружному корпусу 3 (фиг. 2). При этом наружный корпус 3 и дополнительный корпус 11 могут быть выполнены из материалов с различной теплопроводностью, чтобы исключить замерзание испарителя и при расположении дополнительного корпуса 11 поблизости от наружного корпуса 3.
Дополнительный корте 11 (фиг. 3) может быть расположен смежным к, по меньшей мере, одному внутреннему корпусу 7, что позволяет использовать наиболее обширную непроизводственную нишу в какой-либо из комнат помещения, а в других комнатах помещения установить внутренние корпуса 7, связанные соответственно, отрезками 9 прямых трубопроводов с компрессором 8 в желательных для потребителя местах.
Таким образом, внутренних корпусов 7 (фиг. 1) может быть выбрано больше одного. В каждом из внутренних корпусов 7 расположен свой собственный второй вентилятор 5 и теплообменник 6. Отрезки 9, 10 прямого и обратного трубопроводов могут быть выполнены с длиной, обеспечивающей возможность расположения дополнительного корпуса 11 в любом промежуточном положении на расстоянии oi наружного корпуса 3 и на расстоянии от, но меньшей мере, одного, внутреннего корпуса 7.
Работает кондиционер следующим образом.
Компрессор 8 подает хладагент в конденсатор 2. где с помощью вентилятора 1, происходит конденсация газообразного хладагента, который поступает в еплообменник 6, который находится внутри помещения и вентилятором 5 воздух помещения прогоняется через обменник, где и происходит его охлаждение. Затем по обратному трубопроводу 10 хладагент через компрессор поступает в конденсатор 2, и цикл повторяется.
кондиционеров типа «Сплит систем ряда фирм изготовителей, а компрессор в дополнительном корпусе изготавливается заявителем. Благодаря сочетанию в использовании стандартных блоков кондиционеров типа «Сплиг систем и компрессора 8 в дополнительном корпусе 1 1 удается обеспечить круглогодичную и круглосуточную эксплуатацию кондиционера.
Сравнительные технические характеристики кондиционеров приведены в ниже прилагаемой таблице.
Наиболее успешно заявленный кондиционер промышленно применим в технике кондиционирования производственных и бытовых помещений. Источники информации:
1.Авторское свидетельство СССР № 1413367. F 24 F 1/02, опубл. 30.07.88.
2.Технический каталог AIRWEI.L «Сплиг системы с одним и двумя внутренними блоками, опубл. март 1999 г., стр. 25.
3.Авторское свидетельство СССР № 1211531. 1- 24 F 1/00, . 15.02.86.
4.Техническое описание «Mini Tower «Installation Operation and Maintenance Manual, Liebert, опубл. июнь 1994 г., стр.4.
Таблица