ОГНЕЗАЩИТНАЯ ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ ОТ ДРУГИХ КАБЕЛЕЙ

Огнезащитная перегородка для отделения кабелей связи от других кабелей
Полезная модель относится к противопожарной технике, а именно к огнезащитным перегородкам для отделения кабелей связи от других кабелей.
Данная огнезащитная перегородка может быть использована как в действующих, так и во вновь строящихся кабельных сооружениях, например, в коммуникационных коллекторах городов.
По Правилам устройства электроустановок кабели связи полагается размещать, как один из вариантов, под силовыми кабелями и отделять от них огнезащитной перегородкой (1).
Однако конструктивное выполнение огнезащитной перегородки в данных Правилах не раскрыто.
Известно выполнение огнезащитной перегородки для отделения, в том числе, и кабелей связи от других кабелей, которая состоит из соединенных между собой по длине листов из огнестойкого материала (2).
Листы здесь используют асбестоцементные (3), которые обладают определенной огнестойкостью, однако, недостаточно продолжительной.
При этом данные асбестоцементные листы недостаточно стойки к электрической дуге, возникающей в силовых кабелях, и часто разрушаются от нее частично или полностью, в зависимости от интенсивности электрической дуги, в результате чего воздействию электрической дуги подвергаются размещенные ниже кабели связи. А поскольку последние изготавливают в основном с изоляцией или с изоляцией и оболочкой из горючего материала, то при воздействии электрической дуги они не только повреждаются, но и загораются, а это, в свою очередь, приводит к выгоранию кабелей связи на больших расстояниях. При подобных пожарах расположенная над кабелями связи перегородка из асбестоцемента не
Объект: устройство МПК: А62СЗ/16
защищает размещенные над нею кабели (силовые или силовые и контрольные кабели собственных нужд коллектора) от перегрева, что может привести к загоранию их оболочек и, как следствие, к распространению пожара на всю высоту коллектора.
В основу настоящей полезной модели положена задача создания такой огнезащитной перегородки, которая защищала бы кабели связи от воздействия электрической дуги размещенных над ними силовых кабелей, а также защищала бы размещенные над нею кабели от воздействия пламени и перегрева при загорании кабелей связи от какого-либо источника зажигания (открытого пламени при проведении огневых работ или при умышленном поджоге и др.).
Поставленная задача достигается тем, что у огнезащитной перегородки для отделения кабелей связи от других кабелей, выполненной в виде соединенных между собой по длине листов из огнестойкого материала, каждый лист со стороны, предназначенной для обращения к кабелям связи, выполнен с соединенной с ним подкладкой из теплоизоляционного и огнестойкого материала, а огнестойкий материал для листов также и дугостоек, при этом в качестве материала для листов использован асбестоцемент электротехнический дугостойкий, а в качестве теплоизоляционного и огнестойкого материала для подкладки использовано прессованное базальтовое волокно.
За счет выполнения листов огнезащитной перегородки из огнедугостойкого материала обеспечивается одновременно защита кабелей связи от электрической дуги, возникающей в расположенных над ними силовых кабелях, и защита последних от открытого пламени в случае загорания кабелей связи.
Использование в качестве огнедугостойкого материала асбестоцемента электротехнического дугостойкого, из которого в настоящее  изготавливают доски асбестоцементньте электротехнические дугостойкие (4), по сравнению с обычным асбестоцементом, используемым в
настоящее время для изготовления огнестойких перегородок (3), позволяет значительно повысить физико-механические и электрические (дугостойкость) показатели огнезащитной перегородки, что обеспечивается за счет применения длинноволокнистого асбеста и увеличения силы прессования асбестоцементной массы.
А выполнение листов огнезащитной перегородки с подкладкой из теплоизоляционного и огнестойкого материала, например, прессованного базальтового волокна в случае загорания кабелей связи обеспечивает защиту листов от перегрева, который может привести к значительному повышению температуры над огнезащитной перегородкой, что, в свою очередь, является провоцирующим фактором для загорания размещенных здесь кабелей. При этом огнестойкость материала позволяет ему не разрушаться под воздействием огня и, следовательно, сохранять свои теплоизоляционные свойства.
Сущность полезной модели поясняется чертежами.
На фиг.1 изображена огнезащитная перегородка для отделения кабелей связи от других кабелей;
на фиг.2 - разрез А-А на фиг.1.
Огнезащитная перегородка для отделения кабелей связи от других кабелей состоит из соединенных между собой по длине листов 1 из огнедугостойкого материала, в качестве которого использован асбестоцемент электротехнический дугостойкий.
Поскольку огнезащитная перегородка предназначена для отделения кабелей связи от других кабелей, в частности, в коммуникационном коллекторе, где кабели размещаются на полках кабельных конструкций, последовательно, одна над другой, закрепленных по вертикали, то листы огнезащитной перегородки обычно размещены в горизонтальной плоскости, за исключением мест подъемов и спусков кабельных линий.
следовательно, в рассматриваемом нами случае - с нижней стороны, выполнен с подкладкой 2 из теплоизоляционного и огнестойкого материала, в качестве которого использовано прессованное базальтовое волокно. С целью исключения провисания между полками кабельных конструкций подкладка 2 соединена с листом 1.
Огнезащитные свойства перегородки проявляются следующим образом.
Листы 1, соединенные между собой по длине и размещенные между кабелями связи и другими кабелями (силовыми кабелями или силовыми и контрольными кабелями собственных нужд коллектора), за счет их дугостойкости защищают особо подверженные распространению горения кабели связи от электрической дуги силовых кабелей и, одновременно, за счет огнестойкости защищают последние от огня в случае загорания кабелей связи под воздействием какого-либо другого источника зажигания.
При этом теплоизоляционность подкладки 2 не позволяет листам 1 перегреваться при наличии открытого пламени со стороны кабелей связи. А это, в свою очередь, защищает кабели, размещенные с противоположной стороны перегородки, от перегрева, который может привести к их загоранию.
Источники информации:
1.Правила устройства электроустановок. Энергоатомиздат, Москва, 1985, стр.189,190, §2.3.120, п.п.1,5 (копия прилагается).
2.Прокладка кабелей в производственных помещениях. Материалы для проектирования и рабочие чертежи. ВНИПИ Тяжпромэлектропроект, Москва, 1992, стр.4, п.4.5.1., стр.69 (прототип (копия прилагается)).
3.Листы асбестоцементные плоские. ГОСТ 18124-95, Москва, МНТКС (копия прилагается).
4. Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие. ГОСТ 248-92, Москва, Издательство стандартов (копия прилагается).
Приложение: копии источников информации на 12 листах.
Авторы:
Феськов Е.М.
рман В.И. Дмитриева Т.Ю.