ПОЖАРНЫЙ ВЕНТИЛЬ

Полезная модель относится к области машиностроения и может быть использована для подключения магистрали подачи воды к объектам пожаротушения.
Известен вентиль (патент РФ №85597, МПК F16K 1/02 от 09.02.2009), содержащий корпус с входным и выходным каналами, сообщающимися между собой камерой сферической формы с проходными отверстиями, и размещенный в корпусе запорный механизм в виде винтового шпинделя, на одном конце которого установлен маховик, а на другом установлен дисковый золотник, контактирующий с седлом и перекрывающий перепускное отверстие в закрытом положении вентиля, при этом винтовой шпиндель ввернут в крышку, герметично заворачивающуюся в корпус, между внутренней поверхности крышки и шпинделем установлен сальник, зажимающийся резьбовым элементом, на резьбовом хвостовике золотника закреплена уплотнительная шайба, дисковый золотник закреплен на нижнем конце шпинделя таким образом, чтобы он имел свободу перемещения в вертикальной и горизонтальной плоскостях и свободное вращение относительно шпинделя.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемой полезной модели является известный вентиль (патент РФ №91123, МПК F16K 1/02 от 26.10.2009), содержащий корпус с входным и выходным штуцерами, сообщающимися между собой через перепускное отверстие седла, и размещенный в корпусе запорный механизм в виде винтового шпинделя, на одном конце которого установлен маховик, а на другом закреплен золотник, состоящий из дискового металлического элемента и упругого уплотнительного элемента, перекрывающего перепускное отверстие в закрытом положении вентиля, крышку, выполненную в виде фланца со сквозным центральным отверстием, втулкой с другим уплотнительным элементом, расположенными в верхней части крышки с выступом.
В известных технических решения существенным недостатком является наличие резьбового соединения между выходным штуцером вентиля и магистралью подачи воды на объект пожаротушения, что влияет на оперативность действий пожарной команды, поскольку затрачивается значительное время на навинчивание элемента присоединения на выходной штуцер, а следовательно усложняет условия эксплуатации.
Кроме того, в известных пожарных вентилях отсутствует возможность контроля состояния вентиля «открыт-закрыт», что не позволяет автоматически подключать внешний нагнетательный насос для подачи воды в пожарные шланги.
Технический результат, заключающийся в устранении отмеченного недостатка, а именно - в упрощении условий эксплуатации и снижении времени, затрачиваемого на соединение пожарного вентиля с магистралью подачи воды, достигается в пожарном вентиле, содержащем корпус с входным и выходным штуцерами, сообщающимися между собой через перепускное отверстие седла, и размещенный в корпусе запорный механизм в виде винтового шпинделя, на одном конце которого установлен маховик, а на другом закреплен золотник для перекрытия перепускного отверстия, крышку, выполненную в виде фланца с расположенным в его верхней части выступом, тем, что в нем выходной штуцер выполнен с торцевым фланцем и с элементами захвата в виде диаметрально расположенных по окружности приливов с Г-образной формой в сечении, при этом на внутренней поверхности выходного штуцера выполнена кольцевая канавка, внутри которой расположен кольцевой уплотнительный элемент, выполненный из эластичного материала, с обеспечением байонетного соединения с элементом магистрали подачи воды, причем упомянутый торцевой фланец выполнен со ступенчатыми ограничителями,
обеспечивающими фиксацию положения присоединяемого элемента магистрали подачи воды при его повороте.
Технический результат, заключающийся упрощении условий эксплуатации за счет обеспечения контроля состояния вентиля, достигается тем, что он содержит датчик определения состояния вентиля с микропереключателем и нажимной втулкой, связанной с винтовым шпинделем 6 с возможностью механического воздействия на упругий контакт микропереключателя..
Сущность полезной модели поясняется чертежами, где:
на фиг. 1 изображен вентиль в разрезе;
на фиг. 2 приведен вид на вентиль со стороны выходного штуцера;
на фиг. 3 приведено трехмерное изображение фрагмента конструкции пожарного вентиля - выходного штуцера;
на фиг. 4 показан вентиль с присоединенным к нему элементом магистрали подачи воды.
Пожарный вентиль (фиг. 1, 2) содержит содержит корпус 1 с входным 2 и выходным 3 штуцерами, сообщающимися между собой через перепускное отверстие 4 седла 5, и размещенный в корпусе запорный механизм в виде винтового шпинделя 6, на одном конце которого установлен маховик 7, а на другом закреплен золотник 8 для перекрытия перепускного отверстия 4, крышку 9, выполненную в виде фланца с расположенным в его верхней части выступом 10.
Входной штуцер 2 выполнен с внутренней резьбой, предназначенной для соединения вентиля с водопроводом (на чертеже не показан).
Выходной штуцер 3 выполнен с торцевым фланцем 11 (фиг. 2) и с элементами захвата 12 в виде диаметрально расположенных по окружности приливов с Г-образной формой в сечении, при этом на внутренней поверхности выходного штуцера выполнена кольцевая канавка 13, внутри которой расположен кольцевой уплотнительный элемент 14, выполненный из эластичного материала, например, из резины, с обеспечением байонетного соединения с элементом 15 магистрали 16 подачи воды (шлангом), причем упомянутый торцевой фланец 11 выполнен со ступенчатыми ограничителями 17, обеспечивающими фиксацию положения присоединяемого элемента 15 магистрали 16 подачи воды при повороте элемента 15.
Кроме того, пожарный вентиль содержит датчик 18 определения состояния вентиля «открыт-закрыт» с микропереключателем 19 и нажимной втулкой 20, связанной с винтовым шпинделем 6 с возможностью механического воздействия на упругий контакт микропереключателя 19.
На чертеже (фиг. 1) показан также соединительный электрический кабель 21, связанный с внешним блоком управления (на чертеже не показан).
При этом датчик 18 закреплен под маховиком 7 на выступе крышки 9 посредством фиксирующего винта 22, а подвижная нажимная втулка 20 связана с винтовым шпинделем 6 с возможностью механического воздействия на упругий контакт микропереключателя 18, подключенного к соединительному кабелю 21. Втулка расположена в выступе 10 крышки 9, в которой выполнена внутренняя резьба для винтового шпинделя 6.
Предлагаемый вентиль работает следующим образом.
Входной штуцер 2 подсоединен к водопроводу (на чертежах не показан).
Элемент 15 магистрали 16 подачи воды (шланг) подсоединен к выходному штуцеру 3 без резьбы посредством байонетного соединения.
Байонетное соединение обеспечивается конструкцией выходного штуцера 3 и конструкцией присоединяемого элемента 12, расположенного на шланге 16.
Благодаря тому, что выходной штуцер 3 выполнен с торцевым фланцем 11 и с элементами захвата 12 в виде диаметрально расположенных по окружности приливов с Г-образной формой в сечении обеспечивается быстрое и надежное соединение с присоединяемым элементом 12 шланга 16 одним неполным поворотом элемента 12 до его упора в ступенчатые ограничители 17 фланца 11.
При этом обеспечивается герметизация соединения за счет кольцевого уплотнительного элемента 14, на который воздействует сжимающим усилием внутренний кольцевой выступ (не показан), выполненный в упомянутом присоединяемом элементе 12.
В исходном (закрытом) состоянии запорный механизм, состоящий из винтового шпинделя 6 и золотника 8, перекрывает перепускное отверстие 4 в седле 5. При этом винтовой шпиндель 6 и связанная с ним подвижная нажимная втулка 20 находятся в крайнем нижнем положении. Сигнал с микропереключателя 19 отсутствует.
При открытии вентиля запорный механизм приводится вручную во вращение с помощью маховика 7. Винтовой шпиндель 6 перемещается вверх вместе с золотником 8. При этом перепускное отверстие 4 открывается и вода из водопровода поступает во внутреннюю полость вентиля и далее через выходной штуцер 3 в пожарный шланг 16. При этом втулка 20 также перемещается вверх и воздействует на микропереключатель 19, который срабатывает и сигнал с микропереключателя 10 через соединительный кабель 21 поступает во внешний блок управления, который включает насос (на чертежах не показаны) для обеспечения необходимого напора воды в пожарном шланге 16.
Таким образом, предлагаемая полезная модель обеспечивает быстрое и надежное соединение пожарного вентиля с магистралью подачи воды на объект пожаротушения, а также контроль состояния вентиля, что улучшает условия эксплуатации.
Предложенный вентиль изготавливается на машиностроительном предприятии.
Для изготовления корпуса 1 и крышки 9 используются чугун или латунь или латунь с никелевым покрытием. Для шпинделя 6 используется латунь. Для изготовления маховика 7 может применяться конструкционная сталь.
Для уплотнительных элементов применяется износостойкая резина. Микропереключатель 20 и кабель 21 - стандартные.