Компактные установки для очистки бытовых стоков

УДК 628.315.2

КОМПАКТНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ БЫТОВЫХ СТОКОВ

Амбросова Г.Т, Семенова А.П., Колодезникова А. П. Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет

Аннотация. Дана оценка достоинств и недостатков конструкций отечественных и зарубежных компактных установок. Отмечено, что компактные установки, разработанные до 1990 годов, были предназначены исключительно для снижения в сточной жидкости двух показателей: БПК и взвешенных веществ. В период примерно с 1990 по 2005 годы начали в массовом количестве появляться компактные установки, способные снижать в сточной жидкости помимо БПК, взвешенных веществ и удаление азота. В основу этих установок были заложены технологии биологической очистки стоков методом нитрификации и денитрификации. Современные компактные установки способны удалять из сточной жидкости растворимые и нерастворимые органические загрязнения, а также биогенные элементы (азот и фосфор). Приведены проблемы, связанные с запуском в нормальную эксплуатацию современной компактной установки, возведенной в рабочем посёлке Маслянино Новосибирской обл., которые были выявлены после детального обследования её технического состояния и глубокого анализа данных лабораторно-производственного контроля, а также после выполнения поверочного расчёта узлов очистки стоков, обработки и обезвоживания осадков. На рассматриваемом объекте к основным проблемам относятся: низкая температура сточной жидкости, как в летний (не выше 18ОС), так и зимний (снижается до 5ОС) периоды года, недостаточный объём резервуара-усреднителя, неэффективная и к тому же дестабилизирующая работу всего комплекса регенерация носителей прикрепленных микроорганизмов, размещенных в зонах денитрификаторов и аэротенков, а также биореакторов, предназначенных для доочистки стоков. Прокомментированы предлагаемые рекомендации по устранению существующих проблем с целью достижения требуемого качества очистки стоков.

Ключевые слова. Компактная установка, сточная жидкость, влияние температуры, азот, фосфор, особенности эксплуатации.

ВВЕДЕНИЕ

Компактные установки предназначены для очистки стоков малых населенных мест или отдельных объектов (коттеджей, кемпингов, туристических баз, домов отдыха, санаториев, пионерских лагерей и др.). Компактные установки также можно использовать в качестве локальных сооружений для очистки производственных стоков предприятий пищевой промышленности. В этом случае состав компактной установки зависит от точки сброса очищенной сточной жидкости, а именно сбрасывается она в городской коллектор, в водоём или на рельеф. При сбросе стоков в городской коллектор БПК снижается примерно до 150-180 мг/л, взвешенные вещества до 200-230 мг/л, аммоний солевой до 7-8 мг/л, фосфор до 4-4,5 мг/л. Сброс стоков в водоём требует более высокой степени очистки особенно в водоём рыбо-хозяйственного назначения (БПК и взвешенные вещества 2-3 мг/л, аммоний солевой 0,4 мг/л, нитриты 0,07-0,08 мг/л, нитраты 39-40 мг/л, фосфор 0,15-0,2 мг/л). На рельеф сбрасывают стоки при их использовании на орошение или для дальнейшей очистки в биологических прудах. Исходя из этого, применяются неполная или полная биологическая очистка стоков, а также полная биологическая очистка стоков с последующей их доочисткой на фильтрах или в биопрудах. В населенных пунктах Российской Федерации чаще всего стоки после компактных установок сбрасываются в водоём.

АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИИ

До 1990 годов в отечественной и зарубежной практике очистки сточной жидкости использовались компактные установки,

обеспечивающие снижение только двух показателей (БПК и взвешенные вещества). В то время считалось, что удаление растворимых и нерастворимых органических загрязнений позволит исключить загрязнение водоёмов, сопровождающееся разной степенью их эвтрофирования. К сожалению, время показало, что водоёмы как цвели, так и продолжали цвести, правда, с меньшей интенсивностью. Со временем было установлено, что эвтрофирование происходит в результате сброса в водоёмы биогенных элементов (азота, фосфора и серы), причём было выявлено, что элементом, лимитирующим эвтрофирование, является фосфор. Считается, что при концентрации фосфора в водоёме ниже 0,2 мг/л цветение водоёма исключено. Поэтому с 1990 года начали исследовать и на отдельных объектах внедрять более совершенные технологии очистки сточной жидкости. Современные компактные установки способны удалять из стоков растворимые и нерастворимые органические вещества, а также биогенные элементы (азот и фосфор). При этом БПКпол и взвешенные вещества снижаются примерно до 2-5 мг/л, аммоний солевой до 0,4-1 мг/л, фосфор до 0,15-0,4 мг/л.

В отечественной и зарубежной практике проектирования и эксплуатации применяют компактные установки, работающие в автоматическом или ручном режиме. Установки, работающие в автоматическом режиме, намного

дороже из-за высокой стоимости датчиков контроля расхода сточной жидкости, температуры, концентрации азота, фосфора, растворенного кислорода и рН. Автоматический режим работы установки позволяет исключить влияние человеческого фактора и обеспечить высокое качество очищенных стоков в любое время года и любое время суток, однако для обслуживания системы автоматизации требуются специалисты высокой квалификации. Организовать

качественное обслуживание можно только

бригадным методом с объединением в один узел нескольких компактных установок, расположенных друг от друга на расстоянии не более, чем на 50-60 км.

Если управление компактной установки запроектировано в ручном режиме, то из-за отсутствия необходимой квалификации у обслуживающего персонала обеспечить постоянную стабильную и высоко качественную очистку стоков практически невозможно.

Компактные установки проектируют открытыми, подземными или размещенными в павильоне. Открытые применяются для районов с мягким климатом (юг Российской Федерации, Крым, Средняя Азия), подземные сооружения относятся к объектам с примитивной технологией (септики), компактные установки, с размещением в отапливаемых павильонах, устраивают в районах с суровым климатом со средней годовой температурой до +3ОС.

При проектировании компактных установок учитывается основная особенность, характерная исключительно для систем водоотведения малых населенных мест и отдельных объектов, а именно крайне неравномерное поступление стоков. Коэффициент часовой неравномерности, который отражает отношение максимального часового расхода к среднему ^тах^ты) может достигать 2,53,5. Если же сравнивать максимальный приток с минимальным, то этот коэффициент ещё выше и может достигать 6-10. При таком режиме поступления стоков получить высокое качество их очистки даже при суперсовременной технологии и профессиональном обслуживании не

представляется возможным. В основу технологии очистки стоков компактных установок заложена биологическая очистка, для которой обязательно соблюдение трёх условий: постоянное и равномерное поступление стоков, постоянная циркуляция активного ила и непрерывная подача необходимого количества воздуха. Для обеспечения этих требований в последнее время в состав компактных установок в обязательном порядке включают резервуары-усреднители, рассчитанные примерно на 18-20 часов.

Как правило, для ОСК малых населенных мест характерна низкая температура поступающей на очистку сточной жидкости, обусловленная малым её расходом, большой площадью контакта стоков со стенками труб в холодный период года. Общеизвестно, что для биологической очистки оптимальной температурой является 20ОС,

минимальной 9ОС, максимальной 35ОС. При температуре 20ОС в аэротенке создаются благоприятные условия для существования и размножения многих видов бактерий, простейших и микроскопических животных. Температура 9ОС является минимальной, при которой возможно окисление органических веществ в вялотекущем режиме, дальнейшее снижение приводит к полному прекращению биохимических процессов. При температуре 35ОС замедляются процессы массообмена между клеткой и окружающей средой, кроме того при высокой температуре крайне сложно обеспечить насыщение сточной жидкости кислородом. Исходя из этого, объёмы компактной установки рассчитываются на температуру самого неблагоприятного холодного периода года, а расчёт системы насыщения сточной жидкости кислородом производится на самый неблагоприятный теплый период года. Если при эксплуатации фактическая температура сточной жидкости снижается ниже расчётной, то добиться требуемой степени очистки стоков без их подогрева невозможно. В таком случае приходится на стадии эксплуатации решать вопрос подогрева стоков горячим воздухом, горячей водой (теплообменники «труба в трубе»), острым паром, нагнетаемым инжектором или электрическими тэнами.

Не менее важной проблемой, существующей при проектировании компактных установок, является отсутствие фактических показателей сточной жидкости (БПК, взвешенные вещества, аммонийный азот, фосфор, температура и рН), которые необходимы для расчёта объёмов сооружений и подбора оборудования. В случае проектирования очистных сооружений для населенных пунктов, имеющих канализационную сеть, определить качество сточной жидкости можно опытным путем, отбирая в течение определенного периода сточную жидкость в главной насосной станций, куда поступают как хозяйственно-бытовые стоки населенного пункта, так производственные стоки предприятий. Для расчёта компактных установок от индивидуальных объектов, не имеющих сброса сточной жидкости, значения показателей можно ориентировочно рассчитать по таблице 25 СНиП 2.04.03 - 85 (Канализация. Наружные сети и сооружения 1986 г.) с учетом фактического удельного водопотребления воды. Величину рН можно принимать равным 7,2-7,6, такое значение характерно для любых хозяйственно-бытовых стоков в какой бы стране не находился объект по очистке стоков. Значение температуры сточной жидкости зависит от многих факторов: района проектирования, источника образования сточной жидкости, протяженности канализационной сети, наличия горячего водоснабжения малого населенного пункта, кемпинга, туристической базы или другого какого-либо объекта. При отсутствии этих данных расчётную температуру на стадии проектирования следует принимать не ниже 15ОС для зимнего периода и не выше 25ОС для летнего

период года и обеспечивать эту температуру при эксплуатации установки. Если в производственных условиях температура сочной жидкости окажется ниже 15ОС, то потребуется организовать её подогрев. Для районов Западной и Восточной Сибири, а также районов, приравненных к Крайнему Северу, установки по подогреву сточной

Для компактных установок необходимо в обязательном порядке предусматривать сооружения для стабилизации осадка в аэробных или анаэробных условиях. Стабилизация осадка необходима для создания комфортных условий в помещении павильона компактной установки. Необработанный осадок быстро загнивает и выделяет в окружающую среду сероводород, индол, меркаптаны, аммиак, которые вызывают ряд негативных последствий. Во-первых,

перечисленные газы относятся к канцерогенным, при их вдыхании у человека с течением времени развивается профессиональное заболевание -цирроз печени. Во-вторых, система автоматизации быстро выходит из строя из-за воздействия агрессивной среды на контакты датчиков-контролеров. В-третьих, при аэробной или анаэробной обработке осадка примерно на 30 % снижается его масса по сухому веществу.

Удобрительные свойства осадка городских сточных вод известны давно и не подлежат сомнению. По воздействию на

сельскохозяйственные культуры осадок сравним с конским или коровьим навозом, однако он обсеменен яйцами гельминтов. К современным и апробированным в настоящее время методам обеззараживания осадков, относятся: препарат ПУРОЛАТ-БИНГСТИ, нагревание и

компостирование. Выбор метода обеззараживания осуществляется Заказчиком строительства компактной установки. После обработки осадок обезвоживается до влажности 70-75 % и может использоваться в качестве органоминерального удобрения. Чаще всего для обезвоживания применяется естественный способ на иловых площадках в специальных мешках или геотубах.

жидкости необходимо предусматривать на стадии проектирования.

Примерные показатели сточной жидкости, поступающей на компактные установки от жилой застройки, а также установленные для этих объектов значения ПДК на сброс стоков в водоём, приведены в табл. 1.

Особенности эксплуатации компактной установки

Запуск компактной установки начинается с наращивания активного ила. Наращивание может производится двумя способами. Согласно первому способу перед запуском установки в эксплуатацию в отделение биологической очистки стоков вводится активный ил, привезенный из соседних сооружений, можно использовать донный ил из реки, озера или болота. В течение 3 -5 суток ил только аэрируется, а через 5 суток начинают постепенное наращивание гидравлической нагрузки; в первый день запускают примерно 10 % от суточного количества сточной жидкости, во второй 20 % и так далее, ежедневно увеличивая нагрузку на 10%. Примерно через 10 суток сточную жидкость можно пустить на проток. Согласно второму способу активный ил наращивается на загрязнениях поступающей сточной жидкости. С этой целью одно отделение компактной установки (если она состоит из двух отделений) отключается на наращивание ила. Это отделение заполняют сточной жидкостью и начинают её аэрирование. Примерно через трое суток в сточной жидкости появляются зооглейные скопления, состоящие из мелкодисперсных частиц минерального и органического происхождения, заселенных бактериями. На четвертые сутки в это отделение аэротенка вводят сточную жидкость в количестве 10 % от суточной гидравлической нагрузки на это отделение. В дальнейшем ежесуточно добавляется по 10 %. Через 10 суток сточную жидкость пускают через аэротенк на проток. Запуск компактной установки, как правило,

Таблица 1. Примерные показатели хозяйственно-бытовых стоков, поступающих в компактную установку

Table 1. Estimates of sewage flowing into a compact unit

Показатель сточной жидкости Значение показателя ПДК очищенной сточной жидкости при сбросе в рыбо-хозяйственный водоём I категории

Взвешенные вещества, мг/л 200 3

БПК, мг/л 250 4

Азот аммонийный (по №), мг/л 30 0,4

Фосфор (по Р), мг/л 4 0,2

рН 7,2 6,5-8,5

Расчётная температура сточной жидкости, ОС

зимой 15 не более 40

летом 20 не более 40

осуществляют в теплый период года, наиболее благоприятный для проведения наладочных работ.

Авторам настоящей работы пришлось принять участие в изучении причин неудовлетворительной работы, введенной в 2015 году в эксплуатацию компактной установки, имеющей современную технологию очистки стоков и классический вариант обработки и обезвоживания осадка. По результатам изучения проектно-сметной документации, анализа данных лабораторно-производственного контроля, детального обследования технического состояния компактной установки и ознакомления с проводимыми наладчиками настройками технологического режима необходимо было разработать мероприятия по устранению причин, препятствующих достижению качественной очистки стоков, которая бы отвечала требованиям на сброс в рыбо-хозяйственный водоём первой категории. Ниже приводится описание технологической схемы современной компактной установки, построенной в рабочем посёлке Маслянино Новосибирской области, отмечаются выявленные проектные недоработки и указываются способы их устранения.

Компактная установка предназначена для очистки бытовых стоков небольшого посёлка, единственным предприятием которого является молокоперерабатывающий завод. Установка запроектирована фирмой «Ди-Ар-Си Строй Групп»

и рассчитана на пропуск сточной жидкости в количестве 1000 м3/сут. Установку ввели в эксплуатацию по акту государственной комиссии в октябре 2015 года. К сожалению, наладчикам в течение 8 месяцев не удавалось достичь проектных показателей по: взвешенным веществам 2 мг/л, БПКпол 3 мг/л, азоту аммония 0,4 мг/л, азоту нитратов 9 мг/л, азоту нитритов 0,08 мг/л. На рисунке представлен павильон компактной установки.

Компактная установка является станцией полной биологической очистки сточных вод. Проектом предусмотрено три автономно работающие технологические линии, каждая рассчитана на приём стоков в количестве 14 м3/час. Сточная жидкость каждой технологической линии проходит последовательно устройство

фильтрующее самоочищающееся (УФС), резервуар-усреднитель, аэротенк с зоной нитри -денитрификацией, вторичный отстойник, биореактор для первой ступени доочистки, скорые напорные фильтры для второй ступени доочистки, установку ультрафиолетового обеззараживания воды (УФО). Фосфор удаляется на стадии доочистки в биореактор реагентным способом. Образующийся избыточный активный

обрабатывается в аэробном стабилизаторе, сгущается в уплотнителе и обезвоживается на шнековом фильтр-прессе. Обезвоженный осадок не дегельминтизируется, поэтому вывозится на полигон твердых бытовых отходов.

Рис. 1. Павильон очистных сооружений канализации рабочего посёлка Маслянино

Новосибирской области

Fig. 1. Pavilion of sewage treatment facilities in the working village Maslyanino

Novosibirsk region В здании компактной установки размещены: комната отдыха для персонала лаборатории, помещение для механической очистки стоков, цех механического обезвоживания осадка, емкости приготовления коагулянта или флокулянта, помещение, где размещены воздуходувки, электрощитовая, санитарный узел.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ АНАЛИЗ

В результате выполненной работы удалось выявить причины, из-за которых невозможно было достичь эффективной работы установки и на основании этого разработать мероприятия, которые позволят после их реализации в дальнейшем

обеспечить требуемую степень очистки стоков. Ниже приводится перечень причин, сдерживающих нормальную работу сооружений, и рекомендации по их устранению.

1. Поверочный расчёт показал, что объём запроектированного резервуара-усреднителя недостаточен для усреднения стоков, поступающих из посёлка; вместо необходимых 18 часов сточная жидкость усредняется лишь 6 часов. Ситуация усугубляется ещё и тем, что в резервуары-усреднители в залповом режиме сбрасываются стоки после регенерации ершей биореакторов. Поэтому рекомендовано увеличить рабочий объём резервуаров на 100 м3.

2. Не менее важной, а может быть, самой важной является проблема низкой температуры поступающей сточной жидкости особенно в зимний период. Охлаждение начинается в канализационной сети, дальнейшее охлаждение сточной жидкости происходит при очистке сточной жидкости, в самый холодный месяц она опускается 5-6ОС. Казалось бы, благодаря отапливаемому павильону стоки должны согреваться в процессе очистки, однако они продолжают охлаждаться из-за особенностей конструкции компактной установки. Как удалось выяснить в процессе детального обследования технического состояния объекта, охлаждение стоков в канализационных сетях происходит в результате большого контакта сточной жидкость с поверхностью труб, а в компактной из-за неудовлетворительной теплоизоляции стенок сооружений (резервуара-усреднителя, аэротенка, аэробного стабилизатора, вторичных отстойников и биореакторов). Более того, открытая коническая часть вторичных отстойников, выполненная из металла, в зимний период вообще контактирует с воздухом, который имеет температуру 1 -2ОС. Было рекомендовано выполнить максимально возможное утепление стенок сооружений и предусмотреть узел подогрева сточной жидкости электротэном или горячей водой по системе «труба в трубе».

3. На работу компактной установки существенное влияние оказывает неэффективная регенерация носителей прикрепленных микроорганизмов (ершей), установленных в денитрификторах и аэробной зоне, а также в биореакторах первой ступени доочистки. Нормальная регенерация ершей при увеличении интенсивности аэрации в 5-10 раз, поэтому в момент регенерации прекращается подача во все без исключения сооружения (зону аэротенков, нитрификатров, биореакторов, эрлифты вторичных отстойников), так как предусмотрена только одна воздуходувка рабочая и одна резервная. Рекомендовано предусмотреть две воздуходувки, одна из них рабочая, только для регенерации ершей

в зонах денитрификатров, аэротенков и биореактров.

4. Отсутствие внутреннего контура циркуляции активного ила в системе нитрификатор-денитрификатор не позволяет снизить концентрацию азота аммонийного и нитратов до ПДК (азот аммония 0,4 мг/л и нитраты 9 мг/л,) при исходной концентрации азота аммонийного 35-45 мг/л. Рекомендуется осуществить подачу нитрифицированного активного ила из конца нитрификатора в начало денитрификатора в объёме 80 % от суточного расхода сточной жидкости.

5. Сброс стоков после регенерации биореактора первой ступени доочистки в голову ОСК резко увеличивает гидравлическую нагрузку на сооружения биологической очистки и снижают эффективность их работы из-за недостаточного объёма резервуара-усреднителя. Как уже отмечалось в п. 1 рекомендовано увеличить объём резервуара-усреднителя на 100 м3.

6. Серьёзной проблемой для нормальной работы компактной установки является недостаточная производительность эрлифтов вторичных отстойников, что приводит к повышению уровня стояния активного ила при максимальном притоке и провоцирует его вынос из отстойников. Рекомендовано оборудовать эрлифты контрольно-измерительными приборами, которые позволят регулировать откачку циркулирующего нитрифицированного активного ила по внешнему контуру.

7. Общим замечанием по всему комплексу очистки сточной жидкости является отсутствие приборов контроля учёта расхода сточной жидкости и циркулирующего активного ила, фиксации уровня стояния активного ила и изменения азота и фосфора на стадии биологической очистки и доочистки стоков затрудняет отладку сооружений на проектный режим работы. Рекомендовано площадку очистных сооружений доукомплектовать недостающим оборудованием и приборами.

8. К числу основных проблем данного объекта можно отнести и не укомплектованность лаборатории современным оборудованием, приборами, посудой, реактивами и штатами. На момент проведения обследования полный химический анализ сточной жидкости проводился специализированной лабораторией (ЦЛАТИ), которая выдает результаты в лучшем случае через две недели. Такой контроль за работой установки явно нельзя отнести к оперативному.

В таблицу 2 сведены данные по количеству и качеству исходной сточной жидкости и ПДК загрязнений для очищенной сточной жидкости.

Таблица 2.Показатели сточной жидкости рабочего посёлка Маслянино Table 2.Indicators of sewage rabochego Poselka Maslyanino

Показатель Единицы Значение

измерения

Расход поступающей сточной жидкости:

• суточный м3/сут 1000

• средний часовой м3/час 42

• максимальный часовой м3/час 89,4

• минимальный часовой м3/час 14,28

Коэффициент часовой неравномерности

• максимальный 2,12

• минимальный 0,34

Показатели исходной сточной жидкости

• БПКпол мг/л 350

• взвешенные вещества -«- 350

• азота аммонийных солей по ЫЫБд+ -«- 38

• концентрация фосфатов по Р2О5 -«- 13

• азот общий -«- 56

ОС 6-25

• температура

Требования к очищенной сточной жидкости

• БПКпол мг/л 3

• взвешенные вещества -«- 3

• азот аммонийных солей (по Ы) -«- 0,4

• концентрация фосфатов (по Р) -«- 0,2

• нитриты по N02 - -«- 0,08

• нитраты по N03 - -«- 40,1

ВЫВОДЫ

На основании выполненной работы удалось выявить основные причины, сдерживающие запуск ОСК в нормальную эксплуатацию, и разработать мероприятия, позволяющие при гидравлической нагрузке 1000 м3/сут получать сточную жидкость со следующими показателями: БПКпол 2-3 мг/л, взвешенные вещества 1-2 мг/л, азот аммония 0,4 мг/л, если на стадии биологической очистки поддерживать дозу ила 5 г/л, рН 8,5, а температуру сточной жидкости на уровне 16-18ОС.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Разумовский Э.С., Медриш Г.Л., Казарян В.А. Очистка и обеззараживание сточных вод

малых населенных пунктов// М.: Стройиздат. 2-ое

переработанное издание, 1996, 171 с.

2. Колобанов С.К., Ершов А.В., Кигель М.Е. Проектирование очистных сооружений канализации// Киев. Изд. Буд1вельник. 4-ое переработанное издание, 1977, 224 с.

3. Кигель Е.М. Приемка и наладка канализационных сооружений//Киев. Изд. Буд1вельник. 1971, 158 с.

4. Проектирование сооружений для очистки сточных вод. Справочное пособие к СНиП 2.04.03-85//М. : Стройиздат, 1991.

REFERENCES

1. Razumovsky E.S., Medrish G.L., Kazaryan V.A. Purification and disinfection of wastewater of small settlements // M .: stroiizdat. 2nd revised edition, 1996, 171 p.

2. Kolobanov S.K., Ershov A.V., Kygel M.E. Designing sewage treatment facilities // Kiev. Ed. Budivelnik. 4th revised edition, 1977, 224 p.

3. Kygel, E.M. Acceptance and adjustment of sewer structures // Kiev. Ed. Budivelnik. 1971, 158 p.

4. Designing facilities for wastewater treatment. Handbook for SNiP 2.04.03-85 // M .: stroiizdat, 1991

COMPACT PLANTS FOR CLEANING HOUSEHOLD DRAINS

Ambrosova G.T., Semenova A.P., Kolodeznikova A.P.

Summary An assessment of the advantages and disadvantages of the structures of domestic and foreign compact installations is given. It is noted that compact installations, developed before the 1990s, were intended solely to reduce two indicators in the waste liquid: BOD and suspended solids. In the period from about 1990 to 2005, compact installations began to appear in large quantities, capable of reducing nitrogen in the waste liquid in addition to BOD, suspended solids. The basis of these plants was laid technology biological wastewater treatment by the method of nitrification and denitrification. Modern compact plants are capable of removing soluble and insoluble organic pollutants, as well as biogenic elements (nitrogen and phosphorus) from wastewater. The problems associated with the launch into normal operation of a modern compact installation erected in the working village Maslyanino of the Novosibirsk region, which were identified after a detailed examination of its technical condition and in-depth analysis of laboratory and production control data, and also after performing a calibration calculation of wastewater treatment units, are given treatment and dewatering of sediments. At the object under consideration, the main problems include: low temperature of the waste liquid, both in summer (not higher tha n 18 ° C) and winter (reduced to 5 ° C) periods of the year, insufficient volume of the reservoir-averager, inefficient and, moreover, destabilizing work of the whole complex carrier regeneration attached microorganisms located in the zones of denitrifiers and aeration tanks, as well as bioreactors designed for the purification of wastewater. Commented on the proposed recommendations to eliminate existing problems in order to achieve the required quality of wastewater treatment.

Key words. Compact unit, waste liquid, temperature effect, nitrogen, phosphorus, operation features.