РУЧНОЙ СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРОШКОВЫХ И ГАЗОВЫХ ОГНЕТУШАЩИХ ВЕЩЕСТВ ИЗ МОДУЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ЛОКАЛЬНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ И КОМПЛЕКС ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
MANUAL METHOD OF USE OF POWDER AND GAS FIRE EXTINGUISHING SUBSTANCES FROM MODULES OF AUTOMATIC LOCAL FIRE EXTINGUISHING UNIT AND COMPLEX FOR ITS IMPLEMENTATION

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к стационарному оборудованию противопожарной техники с ограниченной подачей огнегасительного состава (огнетушащего вещества), а именно к оборудованию, обеспечивающему повышенную безопасность персонала опасного промышленного объекта при пожаре за счет придания порошковым и газовым автоматическим установкам локального пожаротушения объекта такой эффективности, которой обеспечивается снижение риска реализации опасных сценариев развития пожара, влекущих за собой гибель находящихся в аварийном помещении людей (далее - риск-эффективности).
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
В соответствии с приложением 1 ГОСТ 12.4.009-83 "Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание" различаются следующие виды установок пожаротушения по виду огнетушащего вещества:
- установка водяного пожаротушения (спринклерная, дренчерная);
- установка пенного пожаротушения (спринклерная, дренчерная);
- установка порошкового пожаротушения;
2
- установка газового (CO, хладонового, азотного, парового и др.) пожаротушения.
Так же в соответствии с приложением 1 ГОСТ 12.4.009-83 различаются следующие виды огнетушителей по виду огнетушащего вещества:
- водные огнетушители;
- пенные (воздушно-пенные, химические пенные) огнетушители;
- порошковые огнетушители;
2
- газовые (CO, хладоновые и др.) огнетушители. Однако, технические особенности водяного и пенного пожаротушения ограничивают его применение на объектах газонефтяного комплекса России (расположенных, как правило, в северных районах страны и характеризующихся высокой скоростью развития пожара):
- водозаполненные установки водяного и пенного пожаротушения имеют повышенное быстродействие (по сравнению с воздушными), однако, предназначены для работы только в условиях положительных температур (для исключения замерзания заполненных водным раствором трубопроводов);
- воздушные установки водяного и пенного пожаротушения для помещений с положительными и отрицательными температурами имеют повышенную инерционность (необходимо время для заполнения раствором сухих трубопроводов).
С учетом сказанного выше, в системах, обеспечивающих пожарную безопасность северных опасных промышленных объектов газо-нефтяного комплекса России, нашли широкое применение порошковые и газовые огнетушащие составы (как в установках пожаротушения, так и в огнетушителях). Как следствие, стоит задача обеспечения их наиболее эффективного применения.
В статье 5 "Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты" Технического регламента о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ (далее - ТР №123-ФЗ) сказано:
1. Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.
2. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.
Очевидно, что обеспечение безопасности людей является более приоритетной целью, чем защита имущества.
В ТР №123-ФЗ указаны нормативные значения рисков для производственных объектов. Так в статье 93 "Нормативные значения пожарного риска для производственных объектов" ТР №123-ФЗ записано:
1. Величина индивидуального пожарного риска в зданиях, сооружениях, строениях и на территориях производственных объектов не должна превышать одну миллионную в год.
2. Риск гибели людей в результате воздействия опасных факторов пожара должен определяться с учетом функционирования систем обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и строений.
3. Для производственных объектов, на которых обеспечение величины индивидуального пожарного риска одной миллионной в год невозможно в связи со спецификой функционирования технологических процессов, допускается увеличение индивидуального пожарного риска до одной десятитысячной в год. При этом должны быть предусмотрены меры по обучению персонала действиям при пожаре и по социальной защите работников, компенсирующие их работу в условиях повышенного риска.
При этом "Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах" (далее - Методика) дана приложением к приказу МЧС России №404 от 10.07.2009. Анализ Методики показывает, что величина потенциального риска может быть снижена за счет применения эффективных технических средств по обеспечению пожарной безопасности помещения:
- формула расчета величины потенциального риска в помещении здания объекта (приведенная в п.27 Методики) учитывает условную вероятность поражения человека при реализации сценария пожара (чем больше вероятность поражения человека, тем выше величина потенциального риска).
- формула расчета условной вероятности поражения человека (приведенная в п. 28 Методики) учитывает вероятность эффективной работы технических средств по обеспечению безопасности людей в помещении при реализации сценария пожара (чем выше вероятность эффективной работы технических средств, тем ниже вероятность поражения человека).
Однако, в п. 36 Методики указано, что при оценке вероятности эффективной работы технических средств по обеспечению пожарной безопасности помещения необходимо учитывать только такие технические средства, которые направлены на обеспечение безопасности находящихся в помещении людей. В том числе учитывается:
"использование автоматических установок пожарной сигнализации (далее - АУПС) в сочетании с СОУЭ;
наличие установок пожаротушения в помещении очага пожара".
При этом в п. 36 Методики дополнительно указано, что при определении условной вероятности поражения людей не следует учитывать технические средства, не влияющие на безопасность находящихся в помещении людей:
"При определении условной вероятности поражения людей, находящихся в помещении очага пожара, не допускается учитывать наличие в этом помещении АУПС и СОУЭ (за исключением случаев, когда пожар не может быть обнаружен одновременно всеми находящимися в помещении людьми), а также установок пожаротушения, срабатывание которых допускается только после эвакуации находящихся в защищаемом помещении людей (например, при наличии установок газового пожаротушения)".
Из приведенного выше анализа Методики следует, что от технических средств по обеспечению пожарной безопасности требуется такая риск-эффективность (характеризующая возможность технических средств снизить риск реализации опасных сценариев развития пожара, влекущих за собой гибель находящихся в помещении людей), которая повышает защиту от поражения опасными факторами пожара находящихся в помещении людей.
Однако, стандартные (разработанные в соответствие со сводом правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования") автоматические установки порошкового и газового пожаротушения такой риск-эффективностью не обладают, т.к. согласно статьи 83 "Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации" ТР №123-ФЗ, автоматические установки пожаротушения (АУП) должны быть обеспечены устройством для задержки подачи газовых и порошковых огнетушащих веществ (составов) на время, необходимое для эвакуации людей из помещения пожара.
При этом в п. 12.4.1 свода правил СП 5.13130.2009 записано:
12.4.1 Кроме общих требований аппаратура управления автоматическими установками газового и порошкового пожаротушения (далее - установки) должна обеспечивать:
а) дистанционный пуск установки (у входов в защищаемые помещения, допускается в помещении пожарного поста);
г) отключение автоматического пуска установки при открывании дверей в защищаемое помещение с индикацией отключенного состояния.
Примечание - Автоматическое отключение дистанционного пуска должно осуществляться при возможном неконтролируемом нахождении людей в защищаемой зоне.
2
2
2
Очевидно, что такие требования ТР №123-ФЗ и СП 5.13130.2009 связаны с тем, что порошковые и газовые огнетушащие составы могут оказать негативное воздействие на человека. Например, представляют опасность для человека широко распространенные углекислотные (CO) автоматические установки объемного газового пожаротушения. Такие углекислотные АУП обеспечивают объемную концентрацию CO свыше 30% (например, проектная объемная огнетушащая концентрация CO для масла авиационного МС-8П составляет 32.8%) в защищаемом помещении. Однако, согласно п. 2.1.2 ГОСТ 8050-85 "Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия":
3
2.1.2. Предельно допустимая концентрация двуокиси углерода в воздухе рабочей зоны не установлена, при оценке этой концентрации можно ориентироваться на нормативы для угольных и озокеритовых шахт, установленные в пределах 0,5% (об.) или 9,2 г/м.
По степени воздействия на организм человека двуокись углерода относится к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76.
3
При концентрациях более 5% (92 г/м) двуокись углерода оказывает вредное влияние на здоровье человека, так как она тяжелее воздуха в полтора раза и может накапливаться в слабопроветриваемых помещениях у пола и в приямках, а также во внутренних объемах оборудования для получения, хранения и транспортирования газообразной, жидкой и твердой двуокиси углерода. При этом снижается объемная доля кислорода в воздухе, что может вызвать явление кислородной недостаточности и удушья.
2
Именно поэтому необходимо принять все возможные меры для эвакуации персонала из помещения до его заполнения CO в огнетушащей концентрации.
Как следствие, (в соответствии с п. 36 Методики) стандартные газовые и порошковые АУП, защищающие помещения производственного объекта, обладают тем недостатком, что не снижают потенциальные риски находящихся в помещении людей, т.к. не могут быть оперативно (до эвакуации людей из помещения) задействованы для борьбы с пожаром.
При этом дополнительный анализ нормативных документов показывает, что огнетушащие порошки и газы могут, при выполнении определенных требований, использоваться для тушения пожара даже при наличии людей в помещении очага пожара. Так в соответствии с ТР №123-ФЗ (статья 43) и ППБ 01-2003 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации" (приложение 3) для ликвидации начальной стадии развития пожара людьми могут использоваться порошковые и газовые огнетушители (в том числе большие передвижные порошковые вместимостью 100 литров, а так же большие передвижные углекислотные вместимостью 80 литров). Анализ показывает, что при использовании огнетушителей защита от воздействия огнетушащих порошков и газов находящихся в помещении людей обеспечивается выполнением двух основных требований безопасности:
1) выполняется локальное (огнетушащий состав подается в только ограниченную зону пожара), а не объемное (когда огнетушащим составом заполнено все помещение) пожаротушение;
2) местное ручное тушение осуществляет человек, который находясь на месте пожара (в помещении пожара) задействует огнетушитель только предварительно визуально убедившись, что в той зоне, куда подается газовый или порошковый огнетушащий состав, отсутствуют люди.
По сравнению с АУП (выполняющие автоматическое и дистанционное тушение) местный ручной способ тушения пожара огнетушителем (когда человек на месте, в помещении пожара, задействует огнетушитель и манипулирует переносным стволом с распылителем, для локальной подачи огнетушащего состава в непосредственно наблюдаемую зону пожара) имеет тот недостаток, что реализующий его человек хоть и сможет снизить риски других людей в помещении пожара, но при этом сам вынужден подвергаться дополнительному риску воздействия факторов пожара (если не удалось потушить очаг, и предотвратить переход пожара в опасную для человека стадию).
Особенно очевиден данный недостаток местного ручного способа тушения стандартными (выполненными в соответствии с ГОСТ Р 51017 "Техника пожарная. Огнетушители передвижные.
Общие технические требования. Методы испытания" и ГОСТ Р 51057 "Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытания") огнетушителями на таких опасных промышленных объектах, где имеется пожароопасное оборудование повышенного риска (например, оборудование с повышенной пожарной нагрузкой и пониженной огнестойкостью, такое как емкости с горючими жидкостями), воздействие пламени на которое увеличивает риск реализации опасных для людей сценариев развития пожара:
- воздействие пламени на такое пожароопасное оборудование повышенного риска может привести к быстрому переходу пожара в опасную для человека стадию (например, может реализоваться сценарий разлива и воспламенения горючих жидкостей из емкости);
- воздействие пламени на такое пожароопасное оборудование повышенного риска может привести к взрыву (например, может реализоваться сценарий воспламенения взрывоопасных паров, образующихся в емкости путем испарения с поверхности горючей жидкости).
Очевидно, что местный ручной способ применения огнетушащих порошков и газов для защиты такого пожароопасного оборудования повышенного риска (далее - риск-оборудования) слишком опасен, т.к. применяющий соответствующий огнетушитель человек может не успеть эвакуироваться.
Наиболее близким аналогом заявляемого способа повышения риск-эффективности противопожарной защиты является комбинированный способ защиты людей от воздействия огнетушащего состава и комплекс для его реализации (патент РФ №2490043). Комбинированный способ защиты предусматривает возможность ручного переключения (с помощью ручного запорно-переключающего устройства) направления подачи огнетушащего состава со стационарных трубопроводов с насадками для автоматического и дистанционного тушения в защищаемом помещении в переносные гибкие шланги, снабженные запорно-пусковым устройством, запускающим устройством и насадком, для местного ручного пожаротушения в защищаемом помещении. Как следствие, комбинированный способ защиты дает возможность выбрать один из трех способов использования порошковых и газовых огнетушащих веществ из модулей автоматической установки пожаротушения:
- автоматической способ тушения (после получения сигналов о срабатывании автоматических пожарных извещателей пожарная автоматика без задержки формирует команды на включение системы оповещения о пожаре и останов технологического оборудования, а так же команды на выпуск огнетушащего состава с такой временной задержкой, которая достаточна для эвакуации людей из помещения пожара);
- дистанционный способ тушения (после получения сигнала о задействовании персоналом устройства дистанционного пуска пожарная автоматика без задержки формирует команды на включение системы оповещения о пожаре и останов технологического оборудования, а так же команды на выпуск огнетушащего состава с такой временной задержкой, которая достаточна для эвакуации людей из помещения пожара);
- местный ручной способ тушения (когда человек, предварительно переключив ручное запорно-переключающее устройство на подачу огнетушащего вещества из модулей пожаротушения в переносной гибкий шланг, проводит местный пуск пожаротушения и вручную манипулирует переносным шлангом с насадком, для локальной подачи огнетушащего вещества в непосредственно наблюдаемую зону пожара).
Очевидно, что такие комбинированные автоматические установки пожаротушения с функцией огнетушителя (далее АУП-огнетушители), позволяющие реализовать как автоматический/дистанционный, так и местный ручной способы тушения, действительно дают возможность использовать порошковый или газовый огнетушащий запас модулей АУП до окончания эвакуации людей из помещения пожара при выборе местного ручного способа тушения (т.е. такой АУП-огнетушитель может обеспечить снижение пожарного риска). Однако, местный ручной способ тушения с использованием АУП-огнетушителя имеет тот же недостаток, что местный ручной способ тушения с использованием стандартного огнетушителя: реализующий местный ручной способ тушения человек сможет обеспечить защиту других людей, но сам вынужден подвергаться дополнительному риску воздействия факторов пожара (пожар может перейти в опасную для человека стадию).
Задача, стоявшая перед разработчиками настоящего изобретения, заключалась в совмещении возможности местного ручного способа тушения начать оперативную, в начальной стадии развития пожара, борьбу с пожаром (при этом локальное тушение очага пожара осуществляет человек, который задействует огнетушитель только предварительно визуально убедившись, что в той зоне, куда подается газовый или порошковый огнетушащий состав, имеется в наличии пожар и отсутствуют люди) с преимуществом безлюдности дистанционного способа тушения АУП риск-оборудования (когда дистанционно запускающий тушение человек находится в безопасности от опасных факторов пожара, вне помещения пожара).
Придание риск-эффективности противопожарной защите опасного промышленного объекта достигается за счет предоставления возможности диспетчеру оперативно, без задержки на эвакуацию людей из помещения пожара, начать дистанционное (без необходимости участия людей, находящихся в помещении пожара, в процессе борьбы с пожаром) локальное тушение порошковыми или газовыми огнетушащими веществами риск-оборудования объекта.
РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Указанная задача решается за счет:
- использования порошковых или газовых локальных АУП-огнетушителей в автоматическом/дистанционном режимах работы (с подачей огнетушащего вещества через стационарные трубопроводы) для локального тушения риск-оборудования опасного промышленного объекта;
- при возникновении аварийной ситуации (получения сигналов об обнаружении пожара) предоставление дежурному персоналу пожарного поста/диспетчерской (диспетчеру, постоянно контролирующему работу комбинированных автоматических установок пожаротушения в помещении пожара) возможности использования системы аварийного видеоконтроля (с возможностью аварийного архивирования видеоинформации при получении предупредительного сигнала о пожаре, который формируется пожарной автоматикой при срабатывании любого пожарного извещателя защищаемого помещения). Видеоконтроль используется в первую очередь для дистанционного оперативного визуального контроля нахождения людей в защищаемой локальной зоне перед началом дистанционного пуска установок порошкового или углекислотного локального пожаротушения из пожарного поста;
- предоставления дежурному персоналу (диспетчеру) возможности оперативного, без временной задержки на эвакуацию людей из защищаемого помещения пожара, дистанционного пуска из пожарного поста (диспетчерской) установок порошкового или углекислотного локального пожаротушения для защиты риск-оборудования объекта. При этом команда на начало такого оперативного дистанционного локального тушения риск-оборудования выдается диспетчером только если результаты дистанционного видеоконтроля помещения пожара показали, что в той зоне, куда планируется локально подавать газовый или порошковый огнетушащий состав, на момент начала дистанционного тушения имеется очаг пламени и отсутствуют люди.
При этом очевидно, что при наличии дистанционного и оперативного ("в режиме реального времени") визуального аварийного видеоконтроля диспетчером отсутствия людей в локальной зоне тушения, введение запрограммированной временной задержки дистанционного пуска приведет не к повышению, а к понижению вероятности воздействия огнетушащего вещества на находящихся в защищаемом помещении людей, т.к. за время такой запрограммированной задержки человек может успеть переместиться в локальную зону тушения (например, с целью начать местное ручное тушение пожара).
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПРАВКА: В соответствии с приложением 1 ГОСТ 12.4.009-83 различаются следующие виды установок пожаротушения по способу пуска:
- автоматическая установка пожаротушения с дублирующим ручным пуском (местным и (или) дистанционным);
- автоматическая установка пожаротушения без дублирующего ручного пуска;
- ручная установка пожаротушения (с местным и (или) дистанционным пуском).
При этом согласно п. 3.21 свода правил СП 5.13130.2009 "Система противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования":
3.2-1 дистанционное включение (пуск) установки: Включение (пуск) установки вручную от пусковых элементов, устанавливаемых в защищаемом помещении или рядом с ним, в диспетчерской или на пожарном посту, у защищаемого сооружения или оборудования.
3.69 пожарный пост: Специальное помещение объекта с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, оборудованное приборами контроля состояния и управления средствами пожарной автоматики.
Техническим результатом настоящего изобретения является придание риск-эффективности порошковыми и газовыми локальным АУП такого опасного промышленного объекта, где присутствует риск-оборудование.
Одновременно использование аварийного видеоконтроля помещения пожара так же позволит диспетчеру эффективно визуально отслеживать пожарную обстановку даже в таком помещении, которое настолько загромождено технологическим оборудованием, что находящийся в нем человек подвергается дополнительному пожарному риску из-за того, что может визуально не суметь выявить все очаги пожара. Например, использующий первичные средства пожаротушения для ликвидации начальной стадии развития одного очага пожара человек может не заметить развития другого очага пожара, скрытого от него технологическим оборудованием. В таком случае оператор с помощью видеоаппаратуры, отслеживающий все зоны помещения пожара, имеет возможность оперативно дать команду на эвакуацию, задействовав систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в помещении пожара.
Так же наличие видеоконтроля диспетчером нахождения людей в защищаемом помещении позволит не выполнять автоматическое отключение дистанционного пуска при открывании дверей в защищаемое помещение (в соответствии с примечанием к п. 12.4.1 г) свода правил СП 5.13130.2009). Как следствие, наличие возможности видеоконтроля дает возможность исключить инцидент с отключением дистанционного пуска при такой аварии взрывоопасного промышленного объекта, когда взрывом могут быть выбиты двери в защищаемое помещение (любое срабатывание датчиков контроля дверей интерпретируется пожарной автоматикой как проникновение людей на объект).
При использовании порошкового огнетушащего состава применение видеоконтроля для верификации сигналов пожарной сигнализации (в части подтверждения наличия пожара) дает дополнительное преимущество, т.к. позволяет снизить вероятность ложного срабатывания порошковой АУП (инцидента с автоматической подачей огнетушащего порошка в защищаемую локальную зону при отсутствии в ней пожара). Задача снижения вероятности ложного срабатывания порошковой АУП важна в связи с тем, что после такого инцидента персоналу необходимо проводить дополнительные работы по очистке помещения и оборудования от порошка (причем порошок может негативно воздействовать на оборудование). Очевидно, что трудоемкость работ по очистке от порошка влияет на то, что эксплуатирующие организации предпочитают газовые, а не порошковые АУП.
Однако, очевидно, что к моменту получения диспетчером сигнала о пожаре рост задымленности может ограничить возможности дистанционного видеоконтроля в режиме "реального времени". При этом наличие аварийного архивирования видеоинформации, когда видеоинформация непрерывно пишется в циклическом режиме (сохранение новой информации происходит за счет стирания наиболее ранней информации текущего временного цикла записи), с автоматическим сохранением в аварийный архив после получения предупредительного сигнала о пожаре (формируется пожарной автоматикой при срабатывании любого пожарного извещателя в защищаемом помещении), как видеоинформации, предшествующей предупредительному сигналу о пожаре, так и видеоинформации, полученной после получения предупредительного сигнала о пожаре, дает диспетчеру возможность оперативно провести ретроспективный анализ видеоинформации. Такой ретроспективный анализ может позволить выявить вероятную зону нахождения очага пожара (например, как зону, откуда стал распространяться дым) даже в том случае, когда из-за роста задымленности диспетчер не может провести дистанционную визуальную разведку пожара в режиме "реального времени".
Задается ручной способ использования порошковых и газовых огнетушащих веществ из модулей автоматических установок локального пожаротушения для снижения пожарных рисков людей в находящихся под постоянным контролем диспетчера таких защищаемых помещениях опасного промышленного объекта без постоянного присутствия обслуживающего персонала, где имеется пожароопасное оборудование повышенного риска, оперативная, в начальной стадии развития пожара, противопожарная защита которого снизит вероятность реализации опасных для людей сценариев развития пожара, возможных при длительном воздействии на такое оборудование опасных факторов пожара, включающий локальную защиту пожароопасного оборудования повышенного риска комбинированными порошковыми или газовыми автоматическими установками локального пожаротушения с возможностью ручного переключения подачи огнетушащего вещества от перекрытых стационарных трубопроводов, подающих огнетушащее вещество в локальную зону тушения защищаемого оборудования, в переносные гибкие шланги для местного ручного тушения человеком локального очага пожара в начальной стадии его развития, отличающейся тем, что при получении предупредительных или аварийных световых и звуковых сигналов об обнаружении пожара в помещении, защищаемом комбинированными автоматическими установками локального пожаротушения с отключенным автоматическим пуском, персонал объекта использует такие комбинированные автоматические установки локального пожаротушения, как ручные установки пожаротушения с местным и оперативным, без задержки на эвакуацию людей из помещения пожара, дистанционным пуском с аварийным видеоконтролем с возможностью приема, циклической записи, аварийного архивирования при пожаре, обработки и отображения на пульте диспетчера видеоизображений с видеокамер в защищаемом помещении, перемещения людей и наличия пожара в этом помещении, при этом:
- при получении предупредительных или аварийных световых и звуковых сигналов об обнаружении пожара диспетчер, постоянно контролирующий работу комбинированных автоматических установок пожаротушения в помещении пожара, проводит оперативный визуальный дистанционный видеоконтроль защищаемого помещения пожара с помощью видеокамер с возможностью видеоконтроля перемещения людей и наличия пожара в защищаемом установками помещении;
- диспетчер проводит оперативный, без задержки на эвакуацию людей из помещения пожара, дистанционный пуск одной или нескольких таких комбинированных автоматических установок локального пожаротушения, для которых результаты оперативного визуального дистанционного видеоконтроля защищаемого помещения пожара показали, что в локальной зоне тушения, куда комбинированная автоматическая установка пожаротушения локально подает газовое или порошковое огнетушащее вещество через стационарный трубопровод, на момент перед началом тушения визуально подтверждено наличие пожара, но при этом отсутствуют люди;
- диспетчер при обнаружении начальной стадии развития пожара в зонах, не защищенных подачей огнетушащего вещества через стационарные трубопроводы комбинированных автоматических установок локального пожаротушения, осуществляет дистанционный визуальный видеоконтроль пожарной обстановки в помещении пожара в первую очередь с целью оповещения людей о переходе пожара в опасную для человека стадию и координирует как процесс местного ручного тушения пожара людьми, использующими переносные гибкие шланги комбинированных автоматических установок локального пожаротушения с местным пуском огнетушащего вещества из модулей пожаротушения, так и процесс эвакуации людей из помещения пожара;
- при потере возможности видеоконтроля в защищаемом помещении пожара диспетчер задействует стандартный, с запрограммированным, достаточным для эвакуации людей, временем задержки выпуска огнетушащего вещества после подачи светового и звукового оповещения о пожаре, дистанционный пуск комбинированных автоматических установок локального пожаротушения в помещении пожара.
Для снижения вероятности инцидента с автоматической подачей огнетушащего порошка в защищаемую локальную зону при отсутствии в ней пожара способ может дополнительно предусматривать ручное отключение автоматического пуска порошковых комбинированных автоматических установок локального пожаротушения диспетчером сразу после получения предупредительных или аварийных световых и звуковых сигналов об обнаружении пожара, в помещении, защищаемом комбинированными автоматическими установками локального пожаротушения с включенным автоматическим пуском, но до окончания запрограммированной временной задержки на автоматический выпуск огнетушащего порошка, с последующим принятием диспетчером решения о дистанционном пуске по результатам аварийного видеоконтроля защищаемого помещения пожара.
Комплекс средств пожаротушения для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития с функцией оперативного дистанционного пуска в режиме аварийного видеоконтроля для снижения пожарных рисков людей в находящихся под постоянным контролем диспетчера таких защищаемых помещениях опасного промышленного объекта без постоянного присутствия обслуживающего персонала, где имеется пожароопасное оборудование повышенного риска, оперативная, в начальной стадии развития пожара, противопожарная защита которого снизит вероятность реализации опасных для людей сценариев развития пожара, возможных при длительном воздействии на такое оборудование опасных факторов пожара, включающий комбинированные порошковые или газовые автоматические установки локального пожаротушения с возможностью ручного переключения подачи огнетушащего вещества от перекрытых стационарных трубопроводов, подающих огнетушащее вещество в локальную зону тушения для защиты пожароопасного оборудования повышенного риска, в переносные гибкие шланги для местного ручного тушения человеком локального очага пожара в начальной стадии его развития, отличающийся тем, что комплекс дополнительно содержит программно-технические средства оперативного дистанционного пуска с аварийным видеоконтролем защищаемого помещения, связанные с автоматическими установками локального пожаротушения пожароопасного оборудования повышенного риска, с возможностью приема, циклической записи, аварийного архивирования при пожаре, обработки и отображения на пульте диспетчера видеоизображений с видеокамер в защищаемом помещении, а так же возможностью оперативного, без задержки на эвакуацию людей из помещения пожара, формирования диспетчером команд на дистанционный пуск одной или нескольких таких автоматических установок локального пожаротушения, для которых результаты оперативного визуального дистанционного видеоконтроля защищаемого помещения пожара показали, что в локальной зоне тушения, куда автоматическая установка пожаротушения локально подает газовое или порошковое огнетушащее вещество, на момент перед началом тушения визуально подтверждено наличие пожара, но при этом отсутствуют люди.
Комплексное использование порошковых или газовых комбинированных автоматических установок локального пожаротушения для защиты риск-оборудования, а так же программно-технических средств оперативного дистанционного пуска комбинированных автоматических установок локального пожаротушения с аварийным видеоконтролем помещения пожара, позволяет диспетчеру оперативно, без задержки на эвакуацию людей из помещения пожара, выполнить порошковое или углекислотное локальное дистанционное пожаротушение риск-оборудования в начальной стадии развития пожара, что придает таким порошковым или газовым автоматическим установкам локального пожаротушения риск-эффективность.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг. 1 - блок-схема ручного способа использования порошковых и газовых огнетушащих веществ из модулей автоматических установок локального пожаротушения для снижения пожарных рисков;
Фиг. 2 - блок-схема комплекса средств пожаротушения для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития с функцией оперативного дистанционного пуска в режиме видеоконтроля.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
На Фиг. 1 представлена в виде блок-схемы последовательность действий для реализации ручного способа использования порошковых и газовых огнетушащих веществ из модулей автоматических установок локального пожаротушения для снижения пожарных рисков, где:
1 этап - ручное (диспетчером) или автоматическое (при открывании дверей в защищаемом помещении) отключение автоматического пуска автоматических установок локального пожаротушения защищающих риск-оборудование в помещении опасного промышленного объекта;
2 этап - включение (в то числе в диспетчерской с постоянным присутствием диспетчеров, контролирующих работу автоматических установок пожаротушения опасного промышленного объекта) предупредительных или аварийных световых и звуковых сигналов об обнаружении пожара, в помещении с риск-оборудованием, защищаемом автоматическими установками локального пожаротушения с отключенным автоматическим пуском;
3 этап - проведение диспетчером оперативного визуального дистанционного видеоконтроля защищаемого помещения пожара на предмет контроля перемещения людей и разведки пожара. При необходимости (например, из-за высокого уровня задымленности невозможно визуальное наблюдение в режиме "реального времени") диспетчером проводиться ретроспективный анализ видеоинформации аварийного видеоархива (сохраненного системой видеоконтроля по сигналу о пожаре);
4 этап - оперативный, без задержки на эвакуацию людей из помещения пожара, дистанционный пуск диспетчером одной или нескольких таких автоматических установок локального пожаротушения, для которых результаты оперативного визуального дистанционного видеоконтроля защищаемого помещения пожара показали, что в локальной зоне тушения, куда комбинированная автоматическая установка пожаротушения локально подает газовое или порошковое огнетушащее вещество через стационарный трубопровод, на момент перед началом тушения визуально подтверждено наличие пожара, но при этом отсутствуют люди;
5 этап - если в процессе видеоконтроля выяснилось, что потеряна возможность визуального наблюдения в защищаемом помещении пожара (например, из-за высокого уровня задымленности невозможно визуальное наблюдение в режиме "реального времени"), тогда диспетчер задействует (с учетом результатов ретроспективного анализа видеоинформации аварийного видеоархива) стандартный (с запрограммированным временем задержки выпуска огнетушащего вещества, после подачи светового и звукового оповещения о пожаре, на время достаточное для эвакуации людей) дистанционный пуск автоматических установок локального пожаротушения для защиты риск-оборудования в помещении пожара;
6 этап - при обнаружении начальной стадии развития пожара в зонах, не защищенных подачей огнетушащего вещества через стационарные трубопроводы комбинированных автоматических установок локального пожаротушения, диспетчер осуществляет дистанционный визуальный видеоконтроль пожарной обстановки в помещении пожара в первую очередь с целью оповещения людей о переходе пожара в опасную для человека стадию и координирует, используя имеющиеся средства связи и оповещения, как процесс местного ручного тушения пожара людьми, использующими переносные гибкие шланги комбинированных автоматических установок локального пожаротушения с местным пуском огнетушащего вещества из модулей пожаротушения, так и процесс эвакуации людей из помещения пожара;
7 этап - включение (в то числе в диспетчерской с постоянным присутствием диспетчеров, контролирующих работу автоматических установок пожаротушения опасного промышленного объекта) световых и звуковых сигналов об обнаружении пожара в помещении, защищаемом автоматическими установками локального пожаротушения с включенным автоматическим пуском;
8 этап - оперативное, до окончания запрограммированной временной задержки на автоматический выпуск огнетушащего порошка, ручное отключение автоматического пуска порошковых комбинированных автоматических установок локального пожаротушения диспетчером.
На Фиг. 2 представлен предпочтительный вариант блок-схемы комплекса технических средств дистанционного пуска автоматических установок локального пожаротушения с видеоконтролем защищаемого помещения, где:
9 - порошковые или газовые комбинированные автоматические установки локального пожаротушения для защиты подачей огнетушащего вещества через стационарные трубопроводы такого пожароопасного оборудования повышенного риска, воздействие пламени на которое увеличивает риск реализации опасных для людей сценариев развития пожара с возможностью ручного переключения подачи порошкового или газового огнетушащего вещества от перекрытых стационарных трубопроводов в переносные гибкие шланги для местного ручного тушения человеком начальной стадии развития пожара в зонах, не защищенных подачей огнетушащего вещества через стационарные трубопроводы;
10 - пусковые элементы оперативного (без задержки на эвакуацию людей из помещения пожара) дистанционного пуска противопожарной защиты пожароопасного оборудования повышенного риска из диспетчерской;
11 - аппаратура системы аварийного видеоконтроля для приема, циклической записи, аварийного архивирования при пожаре, обработки и отображения на пульте диспетчера видеоизображений с видеокамер аварийного системы видеоконтроля в защищаемом помещении;
12 - видеокамеры системы аварийного видеоконтроля в защищаемом помещении с возможностью видеоконтроля перемещения людей и наличия пожара;
Заявляемое изобретение осуществляет способ использования порошковых и газовых огнетушащих веществ из модулей автоматических установок локального пожаротушения для снижения пожарных рисков, который обеспечивается последовательностью действий, приведенной в блок схеме (см. Фиг. 1).
Предпочтительный вариант изобретения предусматривает ручное использование комплекса средств пожаротушения для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития с функцией оперативного дистанционного пуска в режиме видеоконтроля (см. Фиг. 2) для оперативного, без задержки на эвакуацию людей из защищаемого помещения пожара, тушения оборудования повышенного риска, воздействие пламени на которое увеличивает риск реализации опасных для людей сценариев развития пожара, в начальной стадии развития пожара.
При этом используемые в составе комплекса программно-технические средства дистанционного пуска с аварийным видеоконтролем защищаемого помещения включают:
- пусковые элементы оперативного дистанционного пуска из диспетчерской 10;
- аппаратуру системы аварийного видеоконтроля 11;
- видеокамеры системы аварийного видеоконтроля в защищаемом помещении 12;
Указанные программно-технические средства дистанционного пуска с аварийным видеоконтролем защищаемого помещения используются диспетчером при отключенном автоматическом пуске комбинированных автоматических установок локального пожаротушения 9 (когда автоматические установки пожаротушения эксплуатируются в режиме установок ручного пожаротушения с местным и дистанционным пуском):
1) При посещении человеком защищаемого помещения автоматический пуск комбинированных автоматических установок локального пожаротушения 9 может быть отключен как автоматически (по сигналу датчиков контролирующих положение дверей в защищаемое помещение), так и вручную (диспетчером). При этом возможность дистанционного пуска пожарной автоматикой автоматически (по сигналу датчиков контролирующих положение дверей в защищаемое помещение) не отключается, т.к. диспетчер имеет возможность видеоконтроля нахождения людей в защищаемых зонах с помощью видеокамер 12 и аппаратуры системы аварийного видеоконтроля 11.
2) Обнаружение пожара в защищаемом помещении обеспечивает автоматическая установка пожарной сигнализации из состава комбинированных автоматических установок локального пожаротушения 9:
- при срабатывании любого автоматического пожарного извещателя защищаемого помещения пожарная автоматика комбинированных автоматических установок локального пожаротушения 9 формирует предупредительную световую и звуковую сигнализацию о пожаре в помещении диспетчерской, а так же выдает команду на аварийное архивирование видеоинформации аппаратурой системы аварийного видеоконтроля 11.
- при срабатывании более двух пожарных извещателей или любого ручного пожарного извещателя, а так же любого пускового элемента дистанционного пуска защищаемого помещения пожара автоматически задействуется система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) при пожаре (в том числе формируются аварийные световые и звуковые сигналы о пожаре в помещении пожара и диспетчерской) из состава комбинированных автоматических установок локального пожаротушения 9. Одновременно с началом оповещения о пожаре в защищаемом помещении пожарная автоматика комбинированных автоматических установок локального пожаротушения 9 начинает отсчитывать запрограммированное расчетное время стандартной задержки дистанционного пуска (не менее 10 секунд), отведенной на эвакуацию людей из защищаемого помещения пожара согласно п. 12.4.1 свода правил СП 5.13130.2009.
3) При получении предупредительных или аварийных сигналов о пожаре диспетчер использует аппаратуру системы аварийного видеоконтроля 11 с видеокамерами 12 для проведения оперативного визуального дистанционного видеоконтроля защищаемого помещения пожара на предмет контроля перемещения людей и разведки пожара. При необходимости (например, если из-за высокого уровня задымленности невозможно визуальное наблюдение в режиме "реального времени") диспетчером проводится ретроспективный анализ видеоинформации аварийного видеоархива (сохраненного системой видеоконтроля по предупредительному сигналу о пожаре).
4) По результатам оперативного визуального дистанционного видеоконтроля защищаемого помещения пожара диспетчер может:
- задействовать пусковые элементы 10 для оперативного, без задержки на эвакуацию людей из помещения пожара, дистанционного пуска из диспетчерской одной или нескольких таких автоматических установок локального пожаротушения, для которых результаты оперативного визуального дистанционного видеоконтроля защищаемого помещения пожара показали, что в локальной зоне тушения, куда комбинированная автоматическая установка пожаротушения локально подает газовое или порошковое огнетушащее вещество через стационарный трубопровод, на момент перед началом тушения визуально подтверждено наличие пожара, но при этом отсутствуют люди.
- задействовать стандартные (с запрограммированным временем задержки выпуска огнетушащего вещества, после подачи светового и звукового оповещения о пожаре, на время достаточное для эвакуации людей) пусковые элементы, из состава комбинированных автоматических установок локального пожаротушения 9, если в процессе видеоконтроля выяснилось, что потеряна возможность визуального наблюдения в защищаемом помещении пожара (например, из-за высокого уровня задымленности) в режиме "реального времени".
- дать команду персоналу на местное ручное тушение с использованием переносных гибких шлангов комбинированных автоматических установок локального пожаротушения 9 при обнаружении начальной стадии развития пожара в зонах, не защищенных подачей огнетушащего вещества через стационарные трубопроводы комбинированных автоматических установок локального пожаротушения 9.
Ручной способ использования порошковых и газовых огнетушащих веществ из модулей автоматических установок локального пожаротушения для снижения пожарных рисков (согласно Фиг. 1) и комплекс для его реализации (согласно Фиг. 2) могут быть рекомендованы к использованию для снижения пожарных рисков персонала опасного промышленного объекта за счет оперативной дистанционной противопожарной защиты риск-оборудования.
Например, к таким опасным промышленным объектам, где необходимо обеспечить снижение риска реализации опасных для людей сценариев развития пожара, могут быть отнесены компрессорные цеха, оснащенные газотурбинными газоперекачивающими агрегатами (ГПА) с оптимизированной (согласно приказа ОАО "Газпром" №113 от 12.05.2010) противопожарной защитой.
Анализ особенностей ГПА, как объекта защиты, показывает:
1) На современном этапе развития машиностроения широкое распространение получили ГПА в блочно-модульном и ангарном исполнении. Указанные исполнения (компоновки) предусматривают индивидуальное укрытие ГПА без разделительной стенки с единым помещением категории А (повышенной взрывопожароопасности) по ТР №123-ФЗ газотурбинного двигателя (ГТД) и центробежного компрессора (ЦБК). Причем ГТД размещается в отдельном отсеке (представляющим собой огнестойкий кожух) газотурбинной установки (ГТУ) с принудительной вентиляцией (продувкой).
2)Потенциальная пожаровзрывоопасность ГПА обусловлена пожаровзрывоопасными свойствами природного газа, перекачиваемого ЦБК и используемого в качестве топлива ГТД, а также пожароопасными свойствами турбинного масла, применяемого в системах смазки, охлаждения и уплотнения.
3) В укрытии ГПА отсутствуют горячие поверхности и не взрывозащищенное оборудование, которые могут выступить в качестве источников воспламенения при утечке горючих веществ. Для возникновения пожара в самом укрытии ГПА необходимо маловероятное (благодаря постоянному автоматическому контролю вероятных неисправностей оборудования и периодическому обходу ГПА персоналом) возникновение двух одновременных отказов (единовременно дающих утечку горючих веществ и появление источника воспламенения).
4) В качестве наиболее вероятного источника пожара рассматривается не взрывозащищенный ГТД, имеющий температуру поверхности выше температуры воспламенения горючих веществ, участвующих в технологическом процессе. Взрывозащита ГТД обеспечивается продувкой чистым воздухом отсека ГТУ под избыточным давлением и таким расходом, который обеспечивает разбавление взрывоопасных смесей до безопасных концентраций в зоне потенциальных источников воспламенения.
5) В качестве вероятного сценария проникновения пожара в укрытие работающего ГПА рассматривается такой сценарий, при котором авария ГТД приводит к нарушению целостности отсека ГТУ с появлением проемов в огнестойком кожухе, закрывающим аварийный ГТД. Такой сценарий может реализоваться из-за аварийного отключения продувки, обеспечивающей взрывозащиту при небольшой (незаметной при работающей продувке) утечке горючих веществ под давлением. Вызванный воспламенением таких, распыленных в воздухе, горючих смесей скачок давления при аварийном отключении взрывозащиты может нарушить целостность огнестойкого кожуха (например, "выбить" двери отсека ГТУ). При этом аварийное открытие дверей отсека ГТУ автоматически (по сигналу датчиков контроля положения дверей) блокирует автоматическую установку газового объемного пожаротушения ГТД (т.к. объемное пожаротушение не эффективно при разгерметизации защищаемого объема). Одновременно необходимо учитывать, что срабатывание пожарной сигнализации не блокирует подачу масла в аварийный ГТД (т.к. "масляное голодание" подшипников само может спровоцировать аварию). Как следствие, до аварийного останова ГТД возможно разбрызгивание под давлением горящего масла, и попадание его в укрытие ГПА (причем подача топливного газа в ГТД автоматически перекрывается сразу, при выполнении аварийного останова ГПА, после обнаружения пожара).
6) Маслобаки, размещенные в едином помещении укрытия ГПА, представляют собой оборудование с повышенной пожарной нагрузкой (например, маслобак маслосистемы ЦБК может содержать несколько тонн масла) и пониженной огнестойкостью (наибольшую опасность представляет воспламенение взрывоопасных паров над поверхностью масла из-за быстрого прогрева тонкого металлического листа бака при воздействии пламени на его верхнюю часть). Как следствие, именно маслобаки представляют повышенную опасность для человека в случае воздействия на них пламени.
7) Можно предположить, что именно в связи с возможностью перехода пожара из-под отсека ГТУ в единое помещение укрытия ГПА п. 11 таблицы A3 приложения А свода правил СП 5.13130.2009 требует защитить автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) помещение компрессорной с газотурбинным двигателем (единое, без разделительной стенки, взрывопожароопасное помещение для размещения ЦБК и ГТД).
2
Кроме того, в Приказе ОАО "Газпром" №7 от 26.01.2000 "Об утверждении Перечня производственных зданий, помещений. Сооружений и оборудования объектов Единой системы газоснабжения ОАО "Газпром", подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации" в п. 1.4 "Перечня зданий, помещений, сооружений и оборудования, подлежащих защите АУПТ и АУПС" записано, что защите АУПТ подлежат помещения маслобаков единичной емкостью масла 1000 л и более, с площадью пола 300 м и более.
Очевидно, что при этом для экономичной противопожарной защиты маслобаков могут использоваться локальные установки пожаротушения.
8) Согласно приказа ОАО "Газпром" №113 от 12.05.2010 в целях оптимизации противопожарной защиты исключено АУПТ помещения индивидуального здания (укрытия, ангара) ГПА при условии наличия АУПТ под кожухом шумо-теплозащитным (КШТ) отсека двигателя ГПА, размещенного в индивидуальном здании (укрытии, ангаре).
В связи с тем, что приказ ОАО "Газпром" №113 от 12.05.2010 противоречит требованию п. 11 таблицы A3 приложения А свода правил СП 5.13130.2009 (т.к. оптимизация противопожарной защиты достигается отказом от защиты АУПТ единого, без разделительной стенки, взрывопожароопасного помещение для размещения ЦБК и ГТД) необходимо расчетом пожарных рисков подтвердить допустимость отступления от требований нормативного документа по пожарной безопасности (согласно п. 3 статьи 6 "Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности" ТР №1123-ФЗ).
Как следствие. Генеральному проектному институту необходимо выполнить требование п.26 м) Постановления правительства Российской Федерации №87 от 16.02.08 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию": включить расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества в раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" проектной документации.
9) В соответствии с Федеральным законом о промышленной безопасности опасных производственных объектов №116-ФЗ документация на ГПА проходит комплексную независимую (в том числе от ОАО "Газпром") экспертизу промышленной безопасности. Так в п. 2 статьи 3 "Требования промышленной безопасности" указанного закона сказано:
"Требования промышленной безопасности должны соответствовать нормам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей природной среды, экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, строительства, а также требованиям государственных стандартов".
Как следствие, эксперты по промышленной безопасности, проводящие экспертизу документации на ГПА, требуют или выполнять все требования нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе в части защиты АУПТ помещения компрессорной с газотурбинным двигателем), или включить в комплект документации, предъявляемой на экспертизу, расчет пожарных рисков компрессорного цеха (для обоснования допустимости оптимизации противопожарной защиты ГПА, за счет отказа от защиты АУПТ помещения компрессорной с газотурбинным двигателем).
При этом очевидно, что такой расчет пожарных рисков должен учитывать возможность присутствия людей на аварийном ГПА:
а) необходимо учесть, что время обязательного осмотра ГПА при ежедневном обходе составляет ~20 минут (как следствие, вероятность нахождения персонала на агрегате при аварии составляет не менее ~ 1/72 от вероятности аварии).
б) необходимо учесть, что получение предупреждающих/аварийных сигналов агрегатной автоматики вынуждает оператора направить на агрегат эксплуатирующий персонал, который выполняет работы по оперативному выяснению причины появления указанных сигналов и организовывает их устранение на агрегате.
в) в соответствии с ППБ 01-2003 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации" ГПА оснащается первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). Как следствие, необходимо учесть риски использования персоналом огнетушителей для оперативного подавления начальной стадии пожара.
На основании проведенного выше анализа ГПА, как объекта защиты, разработчик оптимизированной системы противопожарной защиты ГПА должен предложить такое комплексное техническое решение, которое учитывает весь комплекс значимых факторов:
особенности конструкции ГПА (противопожарная защита должна учитывать, что при аварии возможен сценарий пожара с нарушением целостности отсека ГТУ и переходом пожара в единое, без разделительной стенки, помещение укрытия ГПА);
- необходимость обслуживания ГПА персоналом и, как следствие, необходимость выполнить требования п. 3 статья 6 ТР №123-ФЗ в части подтверждения расчетом, что обеспечивается такое значение пожарных рисков, которое не превышает нормативное для производственных объектов (в том числе необходимы такие технические решения, которые позволят снизить риски связанные с необходимостью обследования персоналом аварийного ГПА, а так же риски связанные с использованием людьми первичных средств пожаротушения);
2
- необходимость учесть требования ОАО "Газпром" по защите АУПТ помещения маслобаков единичной емкостью масла 1000 л и более, с площадью пола 300 м и более (п. 1.4 "Перечня зданий, помещений, сооружений и оборудования, подлежащих защите АУПТ и АУПС" утвержденного Приказом ОАО "Газпром" №7 от 26.01.2000);
- необходимость выполнения требования п. 11 таблицы A3 приложения А свода правил СП 5.13130.2009 (в части защиты АУПТ помещения компрессорной с газотурбинным двигателем), если расчет пожарных рисков не подтвердил допустимость отступления нормативных документов по пожарной безопасности.
Кроме того, комплексное техническое решение не должно противоречить требованиям ОАО "Газпром" по оптимизации противопожарной защиты ГПА (необходимы такие технические решения, которые позволяют учесть требование приказа ОАО "Газпром" №113 от 12.05.2010 в части исключения АУПТ укрытия ГПА).
Таким комплексным техническим решением может быть использование для защиты укрытия ГПА установок ручного пожаротушения с местным и дистанционным (с возможностью перевода в автоматический) пуском, на базе АУП-огнетушителей, в комплексе с техническими средствами дистанционного пуска с аварийным видеоконтролем защищаемого помещения.
В качестве технологической части таких установок ручного пожаротушения с местным и дистанционным (с возможностью перевода в автоматический) пуском целесообразно использовать порошковые комбинированные устройства пожаротушения с функцией огнетушителя КУП-ОП БПТК.634233.001 ТУ (сертификат соответствия № НСОПБ. RU. ПР022.Н.00151).
КУП-ОП выполнен на базе огнетушителей порошковых аэрозольного наддува ОПАН ООО "ИВЦ "Техномаш" и содержит:
- модуль порошкового пожаротушения ОПАН;
- ручное запорно-переключающее устройство с возможностью ручного выбора направления подачи огнетушащего порошка: в направляющий трубопровод или в переносной гибкий шланг;
- направляющий трубопровод с насадком-распылителем (для дистанционного/автоматического тушения пожара);
- переносной гибкий шланг с насадком и запорным устройством (для местного ручного пожаротушения начальной стадии пожара).
Причем как дистанционное, так и местное ручное тушение необходимо проводить с использованием аварийной системы видеоконтроля в помещении укрытия ГПА (сигнал с видеокамер в укрытии выводиться на автоматизированное рабочее место оператора). Аварийный видеоконтроль позволит диспетчеру оперативно и дистанционно верифицировать сигналы пожарной сигнализации, определить, где находиться очаг пожара, оценить пожарные риски персонала при местном ручном тушении с помощью переносного гибкого шланга с насадком и контролировать процесс местного ручного тушения. А если местное ручное тушение слишком опасно (когда, в зоне действия опасных факторов пожара оказался маслобак с повышенной пожарной нагрузкой и низким уровнем огнестойкости), то оператор может оперативно (без задержки на эвакуацию людей из помещения пожара) дистанционно задействовать тот КУП-ОП, в зоне действия которого находиться выявленный очаг пожара (направляющие трубопроводы КУП-ОП должны быть направлены именно на маслобаки) и отсутствуют люди (т.к. необходимо исключить воздействие огнетушащего состава на человека).
Очевидно, что описанное выше комплексное применение технических средств оперативного дистанционного пуска с аварийным видеоконтролем и КУП-ОП в местном ручном и дистанционном режимах работы действительно обеспечивает эффективное снижение риска реализации опасных сценариев развития пожара, влекущих за собой гибель людей в укрытии аварийного ГПА (позволяет эффективно снизить пожарные риски).
Как следствие, оптимизация противопожарной защиты ГПА (с учетом требований приказа ОАО "Газпром" №113 от 12.05.2010) обеспечивается применением установок ручного пожаротушения с местным и дистанционным (с возможностью перевода в автоматический) пуском на базе КУП-ОП:
1) в режиме местного пуска (когда тушение производиться персоналом с помощью гибкого шланга КУП-ОП под видеоконтролем оператора) КУП-ОП заменяют стандартные порошковые огнетушители;
2) в режиме дистанционного пуска (с использованием аварийно видеоконтроля для разведки пожара) КУП-ОП позволяют оператору выполнить оперативное (в начальной стадии пожара) локальное тушение маслобака с подачей порошка через направляющий трубопровод.
3) при отсутствии расчета пожарных рисков, подтверждающего допустимость отступления от нормативных документов по пожарной безопасности в части исключения АУПТ укрытия ГПА, КУП-ОП может эксплуатироваться в автоматическом режиме управления (диспетчеру достаточно перевести пожарную автоматику управления КУП-ОП в режим "автоматический пуск включен"):
- основным режимом работы КУП-ОП становиться автоматический режим, с возможностью блокировки пуска оператором. При срабатывании пожарных извещателей пламени в укрытии ГПА пульт оператора формирует световые и звуковые сигналы "ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА В УКРЫТИИ" (при срабатывании одного извещателя пламени в укрытии) или "ПОЖАР В УКРЫТИИ" (при срабатывании двух и более извещателей пламени в укрытии).
- оператор квитирует получение тревожного/аварийного сообщения нажатием соответствующей кнопки на пульте, что переводит пожарную автоматику в режим "Автоматический пуск отключен". Если пожарная автоматика не получает нужной квитанции в течение запрограммированной временной задержки (например, 30 секунд), то в режиме "ПОЖАР" производится автоматическое задействование всех КУП-ОП в укрытии (например, как в зоне маслобака ГТД, так и в зоне маслобака ЦБК).
- после перевода пожарной автоматики в режим "Автоматический пуск отключен" оператор с помощью аварийной системы видеонаблюдения в укрытии определяет (локализует) зону пожара и дистанционно задействует тот КУП-ОП, который подает огнетушащий порошок только в безлюдную зону пожара (например, в зону маслобака ГТД).
Заявляемое изобретение построено на оперативном, без задержки на эвакуацию людей, дистанционном пуске диспетчером, осуществляющим аварийный видеоконтроль нахождения людей и очагов пожара в локальных зонах тушения, газовых или порошковых огнетушащих веществ в локальную зону размещения такого пожароопасного оборудования повышенного риска, оперативная, в начальной стадии развития пожара, локальная противопожарная защита которого снизит вероятность реализации опасных для людей сценариев развития пожара, возможных при длительном воздействии на такое оборудование опасных факторов пожара.
Заявляемое изобретение имеет преимущество, когда необходимо обеспечить снижение пожарных рисков персонала такого опасного промышленного объекта, на котором имеется пожароопасное оборудование повышенного риска.
Настоящее изобретение была подробно описана со ссылкой на предпочтительный вариант ее осуществления, однако, очевидно, что оно может быть осуществлено в различных вариантах, не выходя за рамки заявленного объема правовой охраны, определяемого формулой изобретения.