ПУНКТ МЕСТНОГО РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Полезная модель относится к электротехнике, а именно, к схемам резервного энергоснабжения, в которых распределительная система отключается от нормального источника и подключается к резервному с автоматическим переключением.
В качестве прототипа выбрано комплектное распределительное устройство, содержащееся в распределительной системе для секционирования линии электропередачи (патент РФ №2170485), включающее питающую линию электропередачи, выключатель с блоком управления, силовой и измерительные трансформаторы. устройство противоаварийной автоматики в виде автоматического повторного включения, автоматического включения резерва и токовой защиты.
Недостатком устройства является невозможность местного резервирования электропитания.
Задачей, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, является обеспечение местного резервирования электропитания.
Решение указанной задачи достигается тем, что пункт местного резервирования электропитания, содержащий комплектное распределительное устройство, включающее питающую линию электропередачи, выключатель с блоком управления, силовой и измерительные трансформаторы, устройства противоаварийной автоматики в виде автоматического повторного включения, автоматического включения резерва и максимальной токовой защиты, снабжен вторым комплектным распределительным устройством, выход питающей линии электропередачи которого соединен с выходом питающей линии электропередачи первого комплектного распределительного устройства, а выход устройства автоматического включения резерва первого комплектного распределительного устройства соединен с входом блока управления выключателя второго комплектного распределительного устройства.
На Фиг.1 изображена электрическая схема главных цепей пункта местного резервирования.
На Фиг.2 изображена электрическая схема оперативных цепей блока управления пунктом местного резервирования электропитания.
'
'
'
'
Пункт местного резервирования электропитания состоит из двух ячеек КРУН-СВЛ, выпускаемого заявителем, соединенных особым образом и включает в себя питающие линии электропередачи 1 и 1, выключатели 2 и 2, измерительные трансформаторы напряжения 3 и 3, измерительный трансформаторы тока 4 и 4.
Блок управления содержит реле минимального напряжения 5 и 6, переключатель режима АВР 7, реле времени 8 с контактом 9, реле однократного действия АВР 10, реле тока 11 и 12, реле времени 13 с контактом 14, реле наложения «отключено» 15, реле тока 16, реле времени 17.
Пункт местного резервирования электропитания работает следующим образом.
Выключатель резервной ячейки включается автоматически при исчезновении напряжения на рабочем источнике питания или аврийном отключении выключателя рабочей ячейки.
На выключателе рабочем или резервном установлены следующие виды защит и устройств автоматики:
- максимально токовая защита (МТЗ);
- защита от однофазных коротких замыканий (КЗ) с действием на отключение;
- автоматическое повторное включение (АПВ);
- автоматическое включение резерва (АВР). Аварийное отключение выключателя производится:
- от МТЗ;
- от защиты от однофазных КЗ.
Режим АВР
Пусковой орган АВР выполнен с помощью двух реле минимального напряжения 5 и 6, подключенных ко вторичным обмоткам трансформатора напряжения.
Переключатель режима АВР 7, установленный в рабочей ячейке должен находиться в положении «РАБ.», а установленный в резервной ячейке - в положении «РЕЗ.».
При исчезновении напряжения на рабочей ячейке срабатывает реле минимального напряжения, контакты этих реле,подключенные последовательно, замыкаются и подают напряжение оперативного тока на обмотку реле времени 8. По истечении заданной выдержки времени контакт реле 9 замыкается и отключает выключатель.
Однократность действия АВР обеспечена реле 10, которое размыкает свой контакт в цепи АВР при включении выключателя.
Восстановление нормального режима питания происходит по оперативным цепям.
МТЗ выполнена на двух реле тока 11 и 12. включенных на фазные токи трансформаторов тока и реле времени 13.
При включении выключателя на КЗ по цепи нормально замкнутого мгновенного контакта 14 реле 12 и нормально открытого реле положения «ОТКЛЮЧЕНО» 15 обеспечивается ускорение защиты.
Защита от однофазных КЗ выполнена на реле тока 16, подключенного к специальному трансформатору тока и реле времени 17.