Совершенствование системы противодымной защиты административного здания с подземной автостоянкой

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ С ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ

О.А Задорожная,

Воронежский институт ГПС МЧС России, г. Воронеж

В соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008 года №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Пожарная безопасность объекта защиты - состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара. Обеспечение безопасности людей и снижение материального ущерба от пожаров главная задача систем противодымной защиты здания.

Причиной гибели людей в 50-75 % случаев являются дым и токсичные продукты горения. Воздействуя на организм человека, дым вызывает раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей, удушье. С продуктами горения связаны такие опасные факторы пожара (ОФП), как повышенная температура среды, снижение видимости уменьшение концентрации кислорода, наличие токсичных компонентов продуктов горения.

Продукты горения сильно усложняют работу пожарных подразделений по проведению спасательных работ, обнаружению и ликвидации очага пожара. Особенно затрудняется работа при пожарах в подвалах и других подземных сооружениях. Пожары в них характеризуется ухудшенным газообменом, сравнительно невысокой температурой и большим дымовыделением.

Дым, воздействуя на продукты питания и другие товары, хранящиеся на складах и в магазинах, приводит к их порче. Известны случаи, когда убытки от воздействия дыма на материальные ценности превышали убытки от воздействия огня. Электронные приборы при воздействии дыма начинают давать сбои в работе. Если эти приборы управляют технологическими процессами, сбои в их работе могут привести к крупным авариям. Система противодымной защиты -комплекс организационных мероприятий, объемно-планировочных решений, инженерных систем и технических средств, направленных на предотвращение или ограничение опасности задымления зданий, сооружений и строений при пожаре, а также воздействия опасных факторов пожара на людей и материальные ценности.

Она должна обеспечивать защиту людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара посредством удаления продуктов горения и термического разложения и

Для защиты людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара, а также создания условий для тушения пожара проектные решения многофункционального торгового центра с автостоянкой, предусматривают объемно-планировочные и конструктивные решения по

противодымной защите здания, а также устройства приточных и вытяжных систем противодымной вентиляции, что соответствует ст. 56 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

Для ограничения распространения продуктов горения по проемам эскалаторов Э1-Э4 и атриумных пространств, проектные решения согласно СТУ предусматривают для защиты проемов устройство противодымных штор по периметру проемов. Шторы приняты с пределом огнестойкости Eiws 60 с автоматическим опусканием до уровня 2,5м от пола.

Проектом предусматриваются системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре из помещений, холлов и коридоров, и системы приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления в защищаемых помещениях (безопасных зонах), тамбур-шлюзах, лестничных клетках и шахтах лифтов.

Приточно-вытяжные системы противодымной вентиляции приняты с учетом функционального назначения помещений и объемно-планировочных и конструктивных решений здания торгового центра.

Системы противодымной вентиляции здания запроектированы с учетом требований статей 85 и 138 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, СП 7.13130.2009, ГОСТ Р 53296-2009, ГОСТ Р 53297-2009, СНиП 41-01-2003 и СНиП 21-02-99*.

Противодымная защита подземной автостоянки обеспечивается проектированием вытяжных систем противодымной вентиляции с механическим побуждением для удаления продуктов горения при пожаре из помещений для хранения автомобилей и закрытых рамп, а также приточных систем противодымной вентиляции для подачи наружного воздуха в тамбур-шлюзы шахт лифтов, лестничных клеток, эскалатора, а также безопасные зоны.

Проектом предусматриваются вытяжные системы противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре:

из помещений для хранения автомобилей пожарных отсеков 1 -6 на отметках -8,2м и -4,6м;

из закрытых рамп в осях ЕЛ/3-4 и МП/18-26.

Данное решение соответствует требованиям пункта 7.2 свода правил СП 7.13130.2009 и пункту 6.15 СНиП 21-02-99*.

Список использованной литературы

1. Тростянский С.Н., Зенин Ю.Н., Скрыль С.В., Калач А.В. Математическое моделирование риска возникновения пожаров на хозяйственных объектах / С.Н. Тростянский, Ю.Н. Зенин, С.В. Скрыль, А.В. Калач // Пожары и чрезвычайные ситуации: предотвращение, ликвидация. - 2013. - № 4. - С. 28-33.