ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

Энфгетическая установка
Полезная модель относится к установкам для выработки электрической и тепловой энергии и может быть использована при строительстве новых энергоустановок , а также при модернизации существующих котельных и тепловых электростанций.
Для оценки новизны и технического уровня заявленного решения рассмотрим ряд известных технических средств аналогичного назначения.
Известны энергетические установки, включающие паровые турбины работающие по теплофикационному циклу , вырабатывающие электрическую и тепловую энергию. Электрическая энергия на таких теплоэлектростанциях (ТЭЦ) вырабатывается по двум принципиально разным технологиям. Доля электрической энергии, произведенная паром, отпускаемым после какой- то ступени турбины потребителям в виде тепловой энергии, экономически выгодща, так как она вырабатывается с низким удельным расходом условного топлива( 150 г/кВт.ч). Другая же доля электроэнергии, вырабатываемая ларом, ч;брасываемым в конденсатор, где более половины тепла безвозвратно теряется, производится при значительно больших удельных расходах до 450 г/кВт.ч.
Существенным недостатком таких установок является низкая удельная выработка электроэнергии на отпуске тепла потребителям(130-500квт.ч/Гкал). . Существующая паротурбинная технология производства электрической и тепловой энергии не удовлетворяет современным экономическим требованиям, тем более, что в последнее время реальное теплопотребление по многим причинам резко снизилось и многие паровые турбины, работающие по теплофикационному принципу, сегодня простаивают.
Известны энергетические установки с газотурбинной технологией производства электроэнергии, включающие газовые турбины, вьфабатывающие дешевую электроэнергию на оставшемся, и даже имеющем тенденцию к снижению,теплопотреблении,см.,например,Крайнов В.К.,алихов А.А. Повышение
М.кл. :F01K 23/00
эффективности энергопроизводства. Анализ и пути реализации, журнал Теплоэнергетика, №11, 1997г.
По наибольшему количеству сходных признаков и достигаемому при использовании результату данное техническое решение выбрано в качестве прототипа заявляемой полезной модели.
Недостатками прототипа, не позволяющими достичь постадлешюй вами цеш, 1шляется трудаюстияа путивиеафе тав ро йеасую 1 я еттд газохурбинной технопогии.обусловленные агсутствием газовых турбин атепеегв&яного 1фонзж дсзва,1юш1остью уд шезаорюшцях гребованняи тергепакж а также
холостой сбр(х тепла после турбины, тго снижает эффот всш турбины.
Задачей полезной модали является ловышшиш э стивжхт8 pa6egfu снижение стоимости ш ра&атываемой электроэнергии.
Сущность заявляемой полезной модели выражается в следующей сся&купностн существенных прнзнашж, достаточной дж дасгиженшгуказанного ввшев тюшическоро реззадьтата.
Согласно 1голезной модеэга энергетическая у гтановка, включакицая прсярю тур&жу, харшсг жзуется тем, в качестве гшкжЫ т фбйны11бпольз ада1гтированный авиационныгй двигатель, тепловой выход которого сообщен со входом котла - утилизатора, выход которого сообщикк «к дом даровой турбины.
В этом заключается совокупность существенных признаков, обеспечивающая получение техничтокого результата во всех случаях, на которые распространяется испращиваемый объем правовой охраны.
Кроме этого, заявленное рещение имеет факультативные цризнаки, характеризующие его частные случаи, конкретные формы его материального воплощения , а именно :
- выход котла - утилизатора сообщен со входом паровой турбины существующей теплоэлектростанции.
Заявленное технич&жое рещение является новым, так 1сак характеризуется наличием новой совокупности признаков, отсутствующей во всех известных нам объектах техники аналогичного назначения.
ГЬ  П1% Непосредственный технический результат, который может быть получен при реализации заявленной совокупности признаков заключается в утилизации остаточного тепла газовой турбины и возможности увеличения более,чем в 2-4 раза полезно отпускаемой электроэнергии на одном и том же отпуске тепла по сравненио с существующими паротурбинными установками..
Получение упомянутого технического результата обеспечивает появление у объекта изобретения в целом ряда новых полезных свойств, заключающихся в уменьшении удельного расхода топлива и  скжмсхяж В11фабахы ваемой энергии.
Указанное по:шсшяет признать заявленное тешическое решеешяб ооо/тк тствующим всем требованиям, предьявляемым к полезной модели.
Сущность полезной модели поясняется чqpтeжoм, где на фиг.1 щхуютавяена схема заявл шой устлнавка, реализуемая при новом строительстве, на фиг.2 - схема заявленной установки , реализуемая при мод ннзащш сущестгукщщ: тепловых элястростанций.
Заявленная эн гетическая установка содержит газовые турбины 1 , связанные с генераторами 2 . Тяшовые выходы газовых  1 сообщены со входами котлов - утилизаторов 3 , выходы которых сообщены либо со входами дополнительных паровых турбин 4 , которые связаны с дополнительными генераторами 5 при новом строительстве ( на чертеже обозначено пунктиром), либо с паровыми турбинами 4 существующих теплозлек1ростанций (на чертеже обозначено сплошной линией), связанными с дополнительными р атсфами 5 и потребителями  :жерг11и 6.
Устройстж) работает следующим образом.
Надежные,пров енные практикой авиационные двигатели легко адаптируются к новым условиям работы и в качестве газовых турбин 1 устанавливаются
на вновь строящихся и ,првимущественно, как надстройка в существующих котельных. Для газсшых турбин 1 существующие электростанции и Jcoтeльныe стансшятся потре гтелями тепла, т.к. тешю после газокых турбин яю шл шалвается в О1фужающую  , как это наблюдается пря (хяфемешюй ко1Ц{еж:а1цюнной выработке злястроэнергии, а поступает в котел-утшшзатор 3 ,т.е. полезно используется д вствукяцими котельными и тешкжыми стаициями, сущмгтвешю с снижая стоимость вырабатываемой электроэнергии. В качестве надстройки для действующих котельных наиболее оптимально подходят газовые турбины в диапазоне мощностей от 1 до 30 МВт, для надстройки действующих ТЭЦ - от 30 до 50 Мвт. Так например, газовая турбина электрической мощностью В способна еще отпускать около 17,5 МВт(15Гкал/ч) тепла,т.е. если существующая котельная отпускает потребителям,например, 70МВт(60Гкал/ч) тепла,то эту котельную можно модернизировать газовыми турбинами общей мощностью 40 Мвт и превратить ее в современную электростанцию с передовой технологией я высокими технико-экономическими показателями. iCaпитaльныe вложения при этом сократятся в 1,5 раза по сравнению со стоимостью нового строительства. Сегодня многие авиадвигателестроительные заводы стоят на пороге выпуска газовых турбин мощностью от 1,5 до 30 Мвт. Из этого диапазона можно выбрать газовые турбины, идеально подходящие для надстройки многочисленных котельных малых городов и районных центров, сжигающих газообразное топливо. Ввод генерирующих мощностей в таких котельных будет способствовать децентрализации производства электроэнергии, повыщению надежности электроснабжения обьектов народного хозяйства, устойчивости энергосистем,а также существенному улучщению экологической обстановки. В общем балансе производимой энергии увеличится доля дещевой электроэнергии с удельным расходом 150 г/кВт.ч, вырабатываемой газотурбинными установками котельных, и ,соответственно, снизится доля электроэнергии,вырабатываемой на ТЭЦ с удельными расходами до 450 г/Квт.ч, что и требуется для повыщения эффективности энергетического производства. Возможность лромыпшенного применения заявленного технического решения подтверждается успешными испытаниями опытного образца энергетической установки, реализованной заявителем. Использование заявленного решения по сравнению со всеми известными средствами аналогичного назначения обеспечивает следующие преимущества: 1.Уменьщение расхода топлива на выработку электроэнергии. 2.Снижение капитальных затрат по сравнению с новым строительством. 3.Возможность снижения начальных параметров ныне действующихТЭЦи ,тем ым, увеличения надежности работы существующего оборудования.