СПОСОБ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
HEAT-ENGINEERING INVESTIGATION METHOD OF BUILDINGS AND FACILITIES

Изобретение относится к строительной теплотехнике, в частности к измерениям теплотехнических характеристик помещений зданий и сооружений и вычислению сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций (стен, перекрытий, покрытий и т.п.).
Известен метод определения теплотехнических характеристик только ограждающих конструкций, включающих измерение температуры и плотности теплового потока и определение теплофизических характеристик по соответствующим теоретическим зависимостям [1].
Недостатком этого метода является неудобство проведения измерений в связи с установкой датчика на наружной стороне ограждающей конструкции.
Также известен метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций, включающий натурные измерения температур и плотности тепловых потоков в реперной точке, определение сопротивления теплопередаче в реперной точке, тепловизионную съемку ограждающей конструкции с последующим определением сопротивления теплопередаче в произвольных точках [2].
Недостатком этого способа является использование сложного и дорогостоящего тепловизионного оборудования, необходимого для определения теплофизических характеристик строительных конструкций, которое требует дополнительных экономических затрат.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является обеспечение возможности оценки теплозащитных свойств ограждающих конструкций в нестационарных условиях с применением минимального количества регистрирующих приборов, с сохранением точности и повышением производительности контроля, а также расширение функциональных возможностей.
Научная новизна состоит в комплексном обследовании зданий и сооружений и определении теплотехнических характеристик их ограждающих конструкций в данный момент эксплуатации с целью выбора в дальнейшем наиболее рациональной системы утепления и ее внедрения для достижения эффекта минимального расхода топливно-энергетических ресурсов.
Способ преимущественно применим при определении теплотехнических характеристик панельных домов, так как наличие стыков панелей предполагает значительное увеличение «краевых зон» [3] по сравнению со зданиями и сооружениями других конструктивных решений, и, соответственно, возникает необходимость более адекватного подхода к планированию и проведению замеров.
Способ включает вычисление сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций зданий и сооружений посредством измерения относительной влажности воздуха внутри помещения, измерения температуры внутреннего и наружного воздуха, измерения температуры на внутренней поверхности ограждающих конструкций и измерения плотности теплового потока, проходящего через данные конструкции. Измеренные значения плотности теплового потока на выбранных участках заносятся в электронный блок памяти, затем по известным математическим зависимостям вычисляется сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций здания.
Способ осуществляется следующим образом.
Теплотехническое обследование производится в зимний период при включенном отоплении здания. Для инструментального контроля используется испытательное оборудование, зарегистрированное в Государственном реестре средств измерений Российской Федерации: термогигрометр, радиационный термометр, измеритель плотности тепловых потоков.
int
int
При помощи термогигрометра производятся замеры влажности внутреннего воздуха φ и его температуры t. Выносной зонд прибора помещается в центр помещения на высоту 1,0-1,5 м от уровня пола. Фиксация измеренных значений влажности и температуры воздуха производится после того, как их отклонения в течение определенного времени не превышают заданных величин.
d
В зависимости от различных сочетаний полученных значений определяется температура точки росы t либо с помощью самого прибора, обладающего данной функцией, либо по формуле
int
int
int
где а=17,27; b=237,7°C; ln - натуральный логарифм; t - температура внутреннего воздуха [°C]; φ - относительная влажность [доли] (0<φ<1).
int
d
Формула обладает погрешностью ±0,4°C в диапазоне значений 0°C<t<60°C; 0,01<φ<1,0; 0°C<t<50°C.
n
Определяется нормируемая температура τ внутренней поверхности ограждающей конструкции по формуле
n
где Δt - нормируемый температурный перепад [°C], принимаемый по таблице 5 СНиП 23-02-2003 [5].
n
d
d
Если нормируемая температура τ внутренней поверхности ограждающей конструкции выше температуры точки росы t, то ее значение является минимально допустимым и устанавливается в качестве нижнего предела для сигнализации радиационного термометра. В обратном случае минимально допустимой является температура точки росы t, которая устанавливается в качестве нижнего предела для сигнализации.
Радиационным термометром с предустановленным режимом сигнализации производятся зигзагообразные движения по области контролируемой зоны, пока не обследуется вся ее площадь. Если прибор издает соответствующий сигнал, то данная зона подвергается более тщательному сканированию с целью выявления точек с минимальной температурой для дальнейшего измерения в этих точках теплового потока. Недостатком этого способа по сравнению с тепловизионным обследованием является незначительное увеличение времени сканирования ограждающей конструкции.
Вышеизложенный способ можно представить в виде блок-схемы алгоритма теплотехнического обследования, приведенной на рисунке 1.
По этому принципу проводится обследование внутренних поверхностей наружных стен, пола, потолка, внутренних стен и перегородок, светопрозрачных и непрозрачных элементов окна, оконных откосов и всех углов сопряжений.
Полученные данные заносятся в форму, представленную таблицей 1.
Данная методика предполагает более тщательную и качественную подготовку перед проведением измерения плотности теплового потока, которая осуществляется за счет разделения обследуемой ограждающей конструкции на несколько изотермических зон.
Плотность теплового потока, проходящего через ограждающие конструкции, определяется по результатам нескольких измерений в оперативном режиме. В первом случае преобразователи теплового потока размещаются на термически однородных участках, характерных для всей обследуемой ограждающей конструкции, с целью определения усредненной плотности теплового потока и, соответственно, среднего значения сопротивления теплопередаче «по глади». Во втором случае (а при наличии всех трех зон - и в третьем) преобразователи теплового потока размещаются в местах теплопроводных включений с целью определения локальной плотности теплового потока и, соответственно, среднего значения сопротивления теплопередаче «в краевых зонах».
0
r
Приведенное сопротивление теплопередаче R  ограждающей конструкции, имеющей неравномерность температур поверхностей, вычисляется по формуле
2
2
2
i
0.i
где А - площадь испытываемой ограждающей конструкции [м]; A - площадь характерной изотермической зоны [м]; R - сопротивление теплопередаче характерной зоны [м·°C/Вт].
Замер и обработка данных производится в соответствии с ГОСТ 26254-84 [4] с тем отличием, что в настоящем способе сопротивление теплопередаче вычисляется без промежуточных замеров температуры внутренней и наружной поверхности ограждающей конструкции.
int
ext
i
i
int
ext
int
ext
2
2
где α, α - коэффициенты теплоотдачи соответственно внутренней и наружной поверхности ограждающих конструкций [Вт/(м·°C)], принимаемые по таблице 7 СНиП 23-02-2003 [5] и таблице 8 СП 23-101-2004 [6]; δ - толщина i-того слоя конструкции [м]; λ - расчетный коэффициент теплопроводности i-ого слоя [Вт/(м·°С)], принимаемый по приложению Д СП 23-101-2004 [6]; t и t - средняя температура соответственно внутреннего и наружного воздуха [°C]; τ и τ - средняя температура соответственно внутренней и наружной поверхности ограждающей конструкции [°C]; q - средняя плотность теплового потока, проходящего через ограждающую конструкцию [Вт/м].
Предлагаемый способ неразрушающего контроля наружных ограждающих конструкций позволяет измерять комплекс необходимых теплотехнических характеристик (влажность и температуру воздуха, температуру поверхности и сопротивление теплопередаче) непосредственно в эксплуатируемом здании с внутренней стороны помещения. Неразрушающий контроль подразумевает измерение параметров объекта, не требующее нарушения целостности его конструкций, то есть такой контроль экономически выгоден.
Настоящая методика может использоваться при обследовании конструкций любой толщины и состава. В данной методике все измерения производятся в оперативном режиме, что уменьшает время их проведения при сохранении точности. Способ является менее трудоемким, не требует сложного тепловизионного оборудования и связанных с этим высоких экономических затрат (стоимость радиационного термометра при наличии необходимых функций, например, звуковой сигнализации по нижнему уровню температуры, находится в пределах 25000 рублей, а стоимость тепловизора около 300000 рублей и выше).
Источники информации
1. Патент РФ №2421711, 2009 г. - аналог.
2. Патент РФ №2285915, 2004 г. - прототип.
3. Корниенко С.В. Повышение энергоэффективности зданий за счет снижения теплопотерь через краевые зоны ограждающих конструкций // Сборник трудов научной конференции НИИСФ РААСН - II академические чтения «Актуальные вопросы строительной физики - энергосбережение и экологическая безопасность». - М., 2005. - С.348-352.
4. ГОСТ 26254-84. Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций [Текст]. - М.: Госстрой СССР, 1984.
5. СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий [Текст]. - М.: Госстрой России, 2003.
6. СП 23-101-2004. Проектирование тепловой защиты зданий [Текст]. - М.: ОАО «ЦНИИпромзданий» и ФГУП ЦНС, 2004.