Система автоматической одоризации газа и контроля количества одоранта с прямой доставкой одоранта из подземной емкости его хранения к дозирующему устройству (саопд )

ГРС И СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

в.н. воробьев, начальник конструкторского отдела, ООО «НПО ВНИИЭФ-ВОЛГОГАЗ»

система автоматической одоризации газа и контроля количества одоранта с прямой доставкой одоранта из подземной емкости его хранения к дозирующему устройству

ООО «НПО ВНИИЭФ-ВОЛГОГАЗ» с 1992 г. разрабатывает и изготавливает оборудование для предприятий топливно-энергетического комплекса.

Существующие на сегодняшний день одоризационные установки отличаются по физическому принципу ввода одоранта, степенью автоматизации,точностью и производительностью одорирования, возможностью изменения качества одорирования, способами пополнения расходных (промежуточных) емкостей, возможностью контроля количества имеющегося и израсходованного одоранта и др. Все эти установки имеют в своем составе дозаторы инжекторного типа для ввода в поток природного газа порций одоранта пропорционально расходу газа по установленным нормам под избыточным давлением. Поступление одоранта в дозаторы осуществляется из расходных емкостей, которые периодически пополняются одорантом из подземных емкостей-хранилищ (либо заменяются вновь заполненными).

В зависимости от способа пополнения расходных емкостей и контроля в них уровня одоранта одоризационные установки оснащаются дополнительным оборудованием - эжекторами, фильтрами, указателями и сигнализаторами уровня, запорно-регулирующей арматурой, трубопроводами обвязки и др. По существующим правилам в ОАО «Газпром» все одоризационное оборудование должно быть смонтировано в отдельных шкафах, иногда шкафы делаются с утеплением, подогревом, контролем загазованности, приточно-вытяжной вентиляцией и освещением.

Таким образом, современное блочное одоризационное устройство для ГРС средней и выше производительности по газу имеет весьма значительные габа-

риты, массу и стоимость, последняя на сегодняшний день в отдельных случаях превышает 2 млн руб. Это обстоятельство является одной из главных причин медленной замены ручных капельниц на современные одоризационные устройства.

Современное блочное одоризационное устройство в полной мере не является автоматическим, поскольку без участия оператора ГРС проблему заполнения расходных емкостей из подземной емкости-хранилища на сегодняшний день решить не удалось.

Для устранения указанных недостатков, опираясь на более чем десятилетний практический опыт эксплуатации и обслуживания своих автоматизированных систем одоризации газа АСОГ в России и странах ближнего зарубежья, ООО «НПО ВНИИЭФ-ВОЛГОГАЗ» разработало и в настоящее время проводит заводские испытания системы автоматической одоризации газа и контроля количества одоранта с прямой доставкой одоранта из подземной емкости его хранения к дозирующему устройству САОПД.

В САОПД шкаф с оборудованием, за исключением насоса-дозатора с устройством контроля расхода одоранта, заменяется навесным перекачивающим насосом с электроприводом и штангой-дюкером, позволяющим одновременно решать проблему контроля уровня одоранта в подземной емкости его хранения независимо от габаритов и конструктивного исполнения емкости. Полученный многократный выигрыш в габаритных размерах и материалоемкости по отношению к блочному

одоризационному устройству, а также автоматический режим функционирования САОПД при сохранении как минимум других технических характеристик позволит системе достойно конкурировать на рынке одоризационных устройств.

Опытно-промышленная эксплуатация и проведение МВИ САОПД запланированы на 2012 г.

Более подробную информацию по САОПД можно будет получить после окончания проведения патентнотехнических исследований и подачи заявок на выдачу патентов.

Технические консультации:

ООО «НПО ВНИИЭФ-ВОЛГОГАЗ»

607190, Нижегородская обл.,

г. Саров, ул. Железнодорожная, д. 4/1

Тел.: +7 (83130) 2-57-99

Фак: +7 (83130) 2-47-36

e-mail: psf@visa.vniief.ru

www.vvgnn.com

P4J ЭНЕРГ0ГАЗПРИБ0Р

Размещение заказа и приобретение продукции:

ООО «ЭНЕРГОГАЗПРИБОР»

60089, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д.32 Тел./факс: +7 (831) 278-76-41/42 e-mail: vniiefnn@gaztech.ru www.vvgnn.com

18 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

\\ № 4 \\ апрель \ 2012

ПРЕДПРИЯТИЯ

ГРУППЫ

EMERSON

11 FRANCEL

O.M.T.

ГАЯТАЯШ

NATURAL GAS TECHNOLOGIES

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ГРС

МЕЖСЕРВИСНЫЙ ИНТЕРВАЛ: 7лет НАЗНАЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ: 40 лет

www.tartarini.su