Кабель силовой

Полезная модель относится к кабельной технике, а именно к конструкциям силовых кабелей с пропитанной бумажной изоляцией, используемых для прокладки в кабельных сооружениях, помещениях и в сооружениях метрополитенов, в том числе в пожароопасных и взрьшоопасных зонах при отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации.
Известен силовой кабель марки СБнлШнг (АСБнлШнг), содержащий скрученные токопроводящие жилы, каждая из которых покрыта бумажной изоляцией, пропитанной маслоканифольным или нестекающим составом, поясную изоляцию, свинцовую оболочку, слой битума, лавсановую ленту (полиэтилентерефталатную), подушку под броню типа «нл из стеклопряжи (по ГОСТ 7006-72), броню в виде двух лент из оцинкованной стали, наложенной с перекрытием, и наружную оболочку (щланг) из поливинилхлоридного пластиката марки НГП 30-32 (Кабели силовые и контрольные бронированные, не распространяющие горение. ТУ 16.К71-090-90).
Однако, известный кабель в условиях горения характеризуется значительным дымо- и газовьщелением.
Поставленная задача состояла в разработке конструкций силового кабеля, имеющего пониженное дымообразование и выжеление хлористого водорода (НС1) в условиях пожара.
Технический результат достигается тем, что в силовом кабеле, содержащем скрученные токопроводящие жилы, каждая из которых покрыта бумажной изоляцией, пропитанной маслоканифольным или нестекающим составом, поясную изоляцию, свинцовую оболочку, поверх которой расположены слои битума, полиэтилентерефталатная
лента, подушка под броню, броня в виде двух лент из оцинкованной стали, наложенных с перекрытием, и наружную оболочку из поливинилхлоридного пластиката, подушка под броню и внешняя оболочка вьшолнены из поливинилхлоридного пластиката с кислородным индексом не менее 35 и количеством вьщеляемого при горении и тлении НС1 не более 15%.
Полезная модель иллюстрируется чертежом, на котором показан кабель в разрезе.
Силовой кабель содержит скрученные токопроводящие жилы 1, покрьггые бумажной изоляцией 2, пропитанной маслоканифольным или нестекающим составом, поясную изоляцию 3, свинцовую оболочку 4, слой битума 5, полиэтилентерефталатную ленту 6, подушку 7 под броню, броню 8 из двух лент оцинкованной стали, наложенных с перекрытием, и наружную оболочку 9, вьшолненную, как и подушка 7 под броню из поливинилхлоридного пластиката с кислородным индексом не менее 35 и количеством вьщеляемого при горении и тлении НС1 не более 15%.
Ниже приводятся сведения, подтверждающие промышленную применимость полезной модели.
Для изготовления кабеля использованы известные материалы, соответствующие ГОСТ 164420-80, ГОСТ 18410-73, ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 1508-78, а также катанка медная - ТУ 16К.71-003-87, катанка алюминиевая ГОСТ 13843-78 (для токопроводящих жил), лента полиэтилентерефталатная ГОСТ 24234-80.
Наложение на токопроводящие жилы бумажной изоляции осуществляют на машине типа М4 БР-8. Общую скрутку жил и наложение поясной изоляции проводят одновременно на машине типа MKJRA 3+1x1600, а наложение свинцовой оболочки - на прессе типа Хансон - Робертсон. Наложение подушки под броню осуществляют на экструзионной линии типа VAL-150 (наружную оболочку наносят аналогичным образом).
бронирование, наложение битума и полиэтилентерефталатной ленты - на бронировочной машине МБА 120.
Предлагаемый кабель характеризуется низким дымо- и газообразованием в условиях пожара.