СТОЛБОВАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

Полезная модель относится к электроэнергетике, и в частности, предназначена для электроснабжения потребителей электроэнергии бытового, сельскохозяйственного и промышленного характера потребления.
Известно техническое решение (патент РФ №101278, МПК H02B 5/02, «Столбовая трансформаторная подстанция», опубл. 10.01.2011 г.)
В качестве прототипа выбрано техническое решение (патент РФ №99905, МПК H02B 5/02, «Столбовая трансформаторная подстанция», опубл. 27.11.2010 г.). Устройство содержит силовой трансформатор, высоковольтные вводы которого связаны с самонесущими изолированными проводами воздушной линии, закрепленными на вертикально ориентированной опоре, и предохранители-разъединители, закрепленные посредством кронштейна на опоре, причем силовой трансформатор выполнен с несущим корпусом для закрепления на опоре, а его высоковольтные вводы соединены посредством предохранителей-разъединителей или непосредственно с самонесущими изолированными проводами.
Недостатком прототипа является наличие защитного (предохранители) и коммутационного оборудования (разъединитель) на стороне высокого напряжения подстанции для подключения к распределительным сетям напряжением 6-10 кВ, в результате чего снижается надежность электроснабжения потребителей из-за повреждаемости указанного оборудования, а также невозможность контроля и управления процессом энергопотребления.
Технической задачей полезной модели является повышение надежности электроснабжения, обеспечение возможности контроля и управления процессом энергопотребления.
Техническим результатом предлагаемого технического решения является простота сборки и монтажа, повышение надежности и технологичности, а также обеспечение контроля и управление процессом энергопотребления за счет установки щита АСКУЭ автоматизированного сбора, обработки и передачи информации по энергопотреблению.
Поставленная задача решается тем, что столбовая трансформаторная подстанция, содержащая силовой трансформатор, высоковольтные вводы которого связаны с самонесущими изолированными проводами воздушной линии, закрепленными на вертикально ориентированной опоре, упомянутый трансформатор выполнен с несущим корпусом, который также закреплен на вертикально ориентированной опоре с помощью захватывающего элемента, причем боковые стенки силового трансформатора выполнены с развитой оребренной поверхностью, дополнительно на вертикально ориентированной опоре с помощью крепежной арматуры установлен щит АСКУЭ и мачтовый низковольтный рубильник с блоком предохранителей, служащий для подключения обмотки НН трансформатора к сети напряжением 0,4 кВ.
Столбовая трансформаторная подстанция (СТП) имеет вертикально ориентированную опору высоковольтной воздушной линии, на которой установлен силовой трансформатор мощностью от 25 до 100 кВА включительно. В качестве опоры могут использоваться стойки ж/б, из металла, из дерева. В зависимости от несущей способности грунта под опорой СТП, используются одна или две стойки, параллельно расположенные и связанные металлоконструкциями относительно друг друга. На стойке установлен силовой трансформатор, выполненный с системой охлаждения (оребрение), которая обеспечивает нормальный тепловой режим активной части трансформатора и ее изоляции на протяжении всего срока эксплуатации. Силовой трансформатор в верхней части несущего корпуса, имеет захватывающий элемент для его подвески и крепления на вертикально ориентированной опоре. СТП может являться как элементом ВЛ 6-10 кВ (промежуточная опора ВЛ), так и отдельно стоящей, не являющейся элементом ВЛ. На вертикально ориентированной опоре СТП, с помощью крепежной арматуры устанавливают щит АСКУЭ для размещения аппаратуры сбора, обработки и передачи информации по энергопотреблению, мачтовый низковольтный рубильник с блоком предохранителей, служащий для подключения обмотки НН трансформатора к сети напряжением 0,4 кВ, кронштейны для промежуточного крепления провода СИП-2.
Сущность полезной модели поясняется чертежами, где на фиг.1 покатано присоединение СТП 6-10/0,4 кВ к ВЛ no упрощенной схеме вид спереди.
Столбовая трансформаторная подстанция включает силовой трансформатор 1, высоковольтные вводы 2 которого соединены с самонесущими изолированными проводами 3 воздушной линии 4, которые зафиксированы на вертикально ориентированной опоре 5. Силовой трансформатор 1 выполнен с несущим корпусом 6, который закреплен на вертикально ориентированной опоре 5 с помощью зазватывающего элемента 7, расположенного в верхней части несущего корпуса 6. Боковые стенки силовою трансформатора 1 выполнены с развитой оребренной поверхностью. На вертикально ориентированной опоре 5, с помощью крепежной арматуры 8 устанавливают щит АСКУЭ 9, для размещения аппаратуры сбора, обработки и передачи информации, мачтовый низковольтный рубильник 10 с блоком предохранителей, служащий для подключения обмотки НН трансформатора к сети напряжением 0,4 кВ, кронштейны 11 для промежуточного крепления провода СИП-2.
Монтаж СТП производят в следующем порядке:
1. Бурильно-крановой машиной (БКМ), установленной на шасси автомобиля ГА3-66, в соответствии с отметками точек стояния опор, вынесенных в натуру, в соответствии с проектом строящейся ВЛ 6-10 кВ производят бурение котлована под промежуточную опору глубиной 2,7 м и диаметром 300 мм.
2. В пробуренный котловая, там, где это определено проектом, при помощи БКМ устанавливается стойка вертикально ориентированной опоры 3 СТП. Пазухи котлована засыпают песочно-гравийной смесью и утрамбовывают. Перед установкой опоры в котлован, крепят к стойке крепежный узел силового трансформатора.
3. Используя БКМ, как кран, навешивают с его помощью и закрепляют силовой трансформатор на крепежном узле силового трансформатора.
4. Монтируют крепежные элементы, а затем и сам щит АСКУЭ.
5 Монтируют крепежные элементы, а затем и сам мачтовый низковольтный рубильник.
6. Монтируют крепежные элементы для крепления кронштейна, а затем и сам кронштейн промежуточной подвески провода СИП-2
7. Приборы сбора, обработке и передачи информации по энергопотреблению устанавливаются в щит АСКУЭ на последнем этапе монтажных работ.
За счет перехода от индивидуальных средств защиты и коммутации к групповым повышается надежность электроснабжения потребителей, снижается стоимость строительства.
Достигается простота сборки и монтажа, повышение технологичности, обеспечивается возможность автоматизированного сбора, обработки и передачи информации по энергопотреблению, а также обеспечивается контроль и управление этим процессом, за счет установки щита АСКУЭ.
Столбовая трансформаторная подстанция напряжением 6-10/0,4 кВ может быть использована при осуществлении электроснабжения одного потребителя или группы (до шести присоединений).