ИНТЕНСИФИКАЦИЯ РАБОТЫ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ Г. НИЖНЕУДИНСКА

Оригинальная статья / Original article УДК 628.1

DOI: http://dx.doi.org/10.21285/2227-2917-2020-4-578-587

Интенсификация работы систем водоснабжения и водоотведения

г. Нижнеудинска

© И.В. Майзель, В.А. Бобер

Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Россия

Резюме: На примере г. Нижнеудинска показана эффективность предлагаемой в работе методики интенсификации работы систем водоснабжения и водоотведения с использованием электронных моделей, методов расчета гидравлических параметров, численного моделирования и оптимизации технических решений по наладке режимов работы, минимизации случаев утечки воды, стабилизации напора в сети, ликвидации засоров и неполадок регулирующей и запорной арматуры. В итоге проведенных исследований разработаны информационно-вычислительные системы и комплексы, позволяющие моделировать различные режимы эксплуатации, оценивать работоспособность, надежность и режимную управляемость систем водоснабжения и водоотве-дения, хранить, анализировать и накапливать информацию о состоянии системы и ее отдельных параметров. Такая система послужила основой для разработки перспективной схемы развития и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения города, и обеспечила создание автоматизированной системы управления ее технологическими процессами.

Ключевые слова: интенсификация работы систем водоснабжения и водоотведения, методы расчета потокораспределения и движения сточных вод

Для цитирования: Майзель И.В., Бобер В.А. Интенсификация работы систем водоснабжения и водоотведения г. Нижнеудинска. Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. 2020. Т. 10. № 4. С. 578-587. https://doi.org/10.21285/2227-2917-2020-4-578-587

Intensification of water supply and sanitation systems in the city of Nizhneudinsk

Irina V. Maizel, Victor A. Bober

Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia

Abstract: The paper proposes an approach to intensifying the operation of water supply and sanitation systems. The work was conducted using electronic modelling, calculation methods of hydraulic parameters and numerical modelling, as well as optimization of technical solutions for adjustment of operation modes, minimization of water leakage, pressure stabilization in the network, elimination of blockages and failures of regulating and stop valves. The efficacy of the proposed approach was demonstrated by the example of the city of Nizhneudinsk. As a result of the conducted research, information and computing systems and complexes were developed for simulating different modes of operation, assessing the performance, reliability and regime controllability of water supply and wastewater disposal systems, storing, analysing and accumulating information on the state of the system under analysis and its individual parameters. Such an approach served as a basis for developing a prospective scheme of development and reconstruction of the city water supply and sewage systems and provided an automated control system of its technological processes.

Keywords: intensification of water supply and sanitation systems, methods for calculating the flow distribution and movement of wastewater

For citation: Maizel IV, Bober VA. Intensification of water supply and sanitation systems in the city of Nizhneudinsk. Izvestiya vuzov. Investitsii. Stroitel'stvo. Nedvizhimost = Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real estate. 2020;10(4):578-587. (In Russ.) https://doi.org/10.21285/2227-2917-2020-4-578-587

ISSN 2227-2917 Том 10 № 4 2020 eyo (print) Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость с. 578-587 578 ISSN 2500-154X Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real estate Vol. 10 No.4 2020 _(online)_pp. 578-587

Введение

Анализ состояния систем водоснабжения и водоотведения в г. Нижнеудинске Иркутской области показал, что организации и эксплуатации этих систем, особенно на малонаселенных территориях и в малых городах не уделяется должного внимания. Износ сетей и сооружений приближается к 100% и их модернизация, развитие и реконструкция не производятся. Автоматизация и диспетчеризация отсутствуют, режимы работы систем водоснабжения и водоотведения не отрегулированы, насосы и насосные станции работают в нерациональных диапазонах. Наблюдается существенный объем утечки воды, перерасход электроэнергии, значительная аварийность и частые отказы.

Методы

Предлагается методика идентификации работы систем водоснабжения и водоотведе-ния на основе их электронных моделей, состоящая из следующих этапов:

1) формирование электронной модели водопроводной сети, водозаборов, насосных станций и резервуаров;

2) проведение калибровочных расчетов для получения адекватной цифровой модели системы водоснабжения;

3) организация и проведение замеров давлений и расходов воды у потребителей, в сети и на сооружениях водозаборов и в насосных станциях;

4) определение расчетных значений давления, расходов воды потребителями, в сети и на сооружениях водозаборов и в насосных станциях и сопоставление их с фактическими значениями замеров;

5) корректировка цифровой модели системы водоснабжения и определение фактических значений гидравлических сопротивлений трубопроводов и характеристик насосных станций;

6) определение расчетным способом наличия прикрытых задвижек и запавших у них рабочих органов - «щёк»; определение фактических внутренних диаметров трубопроводов;

7) проведение гидравлических расчетов в среде Трасе-ВК для оценки работоспособности существующей системы водоснабжения;

8) определение значений потерь напора, скоростей движения воды по трубопроводным участкам сети и сопоставление их с требуемыми значениями;

9) проверка работоспособности системы в условиях пожаротушения;

10) проверка работоспособности системы в аварийных условиях (отключение участков сети и насосных агрегатов);

11) оценка надежности работы системы водоснабжения в условиях стихийного бедствия (наводнения, землетрясения);

12) формирование вариантов развития и реконструкции системы водоснабжения;

13) разработка цифровой модели реконструируемой системы водоснабжения с учетом перспективных нагрузок потребления воды;

14) определение оптимальных параметров новых и реконструируемых участков сети и сооружений систем водоснабжения. Выбор способов реконструкции участков сети (перекладка на новые трубопроводы, параллельная прокладка, бесканальной способ «труба в трубе»);

15) проверка вариантов реконструируемой системы водоснабжения на основе программного комплекса TRACE-VК на предмет работоспособности, пожаротушения, надежности водообеспечения и сейсмостойкости;

16) формирование информационно-поисковой системы на базе программного комплекса TRACE-VК, передача их заказчику и в гарантирующую организацию для дальнейшей эксплуатации.

Программный комплекс TRACE-VК разработан на кафедре городского строительства и хозяйства Иркутского национального исследовательского технического университета1. Программный комплекс реализует научно-методические разработки кафедры в области моделирования и оптимизации трубопроводных систем коммунального хозяйства [1-19].

Применительно к г. Нижнеудинску при создании электронной модели были использованы геодезические съемки, планшеты, акты вскрышных работ, опрос обслуживающего персонала и документация, имеющиеся в техническом отделе водоканала.

Документация уточнялась с целью получения адекватной картины после формирования электронной модели. Для этого проводились замеры давления в характерных точках сети и затем сопоставлялись фактические значения с расчетными.

На этом этапе были выявлены участки сети с повышенным сопротивлением. Был сделан вывод, что на этих участках имеются от-

Мелехов Е.С., Чупин В.Р., Чупин Р.В. Свидетельство №2016615463 TRACE-VR от 25 мая 2016 г.

о государственной регистрации программы на ЭВМ

Том 10 № 4 2020

с.578-587 Vol. 10 No. 4 2020 pp.578-587

Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real estate

ISSN 2227-2917

ложения песка и продуктов окисления железа. Эти участки предлагается прочистить. Для систем водоотведения с целью построения адекватной картины производились замеры наполнения сточных вод в самотечных коллекторах и напора в канализационных насосных станциях.

Затем производилось сопоставление их с

расчетными значениями. В результате такой работы были выявлены участки с засорами и значительными отложениями. При этом анализировались расчетные скорости движения сточных вод на предмет заиливания. В итоге получены электронные модели, которые представленные на рис. 1-3.

Рис. 1. Расчетная схема системы водоснабжения и уровни детализации. На схеме обозначены три водозабора Fig. 1. Design scheme of the water supply system and levels of detail. The diagram shows three water intakes

Рис. 2. Расчетная схема системы водоотведения и уровни детализации Fig. 2. Design scheme of the drainage system and levels of detail

ISSN 2227-2917 Том 10 № 4 2020 con (print) Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость с. 578-587

580 ISSN 2500-154X Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real estate Vol. 10 No.4 2020 _(online)_pp. 578-587

Рис. 3. Обеспеченность города пожарными гидрантами и водоразборными колонками Fig. 3. Provision of the city with fire hydrants and water collection columns

По тональности окружностей можно определить зону действия пожарных гидрантов и водоразборных колонок. Из рис. 3 видно, что имеющиеся пожарные гидранты не покрывают территорию города. Есть районы, где нет пожарных гидрантов. Тушение пожаров в этих районах будет затруднительно. Есть жилые районы без централизованного водоснабжения и водоразборных колонок. Программа позволяет определить потребное количество пожарных гидрантов и водоразборных колонок. Для г. Нижнеудинска их соответственно 52 и 74 шт.

Большинство водопроводных участков имеет скорость меньше 0,5 м/с, что свидетельствует о не загруженности и значительных резервах пропускной способности системы водоснабжения (рис. 4, a). С другой стороны, при такой скорости движения воды возможно замерзание отдельных участков в зимний период.

На рис. 4, Ь видно, что имеются водопроводные участки с повышенными потерями напоров (линии красного цвета), поэтому наблюдается значительный расход воды. При визуальном осмотре было выявлено, что имеющийся контррезервуар (водонапорная башня) работает как крупный потребитель -вода переполняет емкость и сливается на поверхность земли, образуя большой ручей. Такое явление приводит к излишним затратам электроэнергии и заболачиванию местности. Необходимо провести коммутацию сети и изменить схему подачи воды в нижнюю зону водоснабжения города, исключив из работы во-

донапорную башню.

Анализ карты (рис. 5, а) показал, что напора в сети достаточно. В то же время в нижней зоне наблюдается излишний напор (60 и более м. вод.ст.) при требуемом для пятиэтажной застройки 26 м вод. ст. Излишнее давление приводит к утечкам воды в зданиях и сооружениях. Требуется регулировка давления в сети путем установки для каждой зоны регуляторов давления, либо частотных электродвигателей на водозаборных насосных станциях.

На карте (рис. 5, Ь) видно несовпадение расчетных и фактических свободных напоров. Анализ этих несовпадений показал следующее. Наибольшее несовпадение наблюдается на подводящих к здания участках сети (фактический напор на 10-15 м вод.ст. меньше расчетного). На магистральных кольцевых сетях фактические и расчетные напоры практически совпадают.

Следовательно, на подводящих к домам трубопроводах и на внутриквартальных участках сети имеются отложения. Очевидно (при отсутствии песколовок) это песок, который через поверхностные водозаборы попадает в сеть. Требуется промывка этих трубопроводов и устройство водопроводных очистных сооружений с песколовками, либо переход на ин-фильтрационные водозаборы. В нижнем углу рис. 5, Ь показано 5 участков сети, на которых не совпадают фактические (линия синего цвета) и расчетные пьезометры (линия коричневого цвета). Анализ этих пьезометрических поверхностей свидетельствует, что для 1 и 3

Том 10 № 4 2020 ISSN 2227-2917

с. 578-587 Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость (print) Vol. 10 No. 4 2020 Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real estate ISSN 2500-154X 581 pp. 578-587_(online)_

участков потери напора соответствуют расчетным значениям. На участках 2 и 4 имеются дополнительные сопротивления, либо их фактические диаметры меньше расчетных.

Анализ пьезометрических графиков (рис. 6) позволяет сделать вывод, что пропускная способность сети достаточная и име-

ются резервы по отдельным магистральным трубопроводам. Также анализ позволил определить на 18 участках фактические диаметры трубопроводов, информация о которых отсутствовала, в 9 колодцах обнаружены задвижки с запавшими «щёками».

a b

Рис. 4. Карта скоростей

Рис. 5. Расчетные и фактически измеренные свободные напоры: a - карта напоров; b - карта несовпадений расчетных и измеренных напоров Fig. 5. Calculated and actually measured free heads: a-head map; b - map of differences between the computed and measured pressures

ISSN 2227-2917 Том 10 № 4 2020 (print) Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость с. 578-587

582 ISSN 2500-154X Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real estate Vol. 10 No.4 2020 _(online)_pp. 578-587

Maizel I.V, Bober V.A. Intensification of water supply and sanitation systems in the city of Nizhneudinsk

472.

469.16

465.41

461.66

457.91

454 16

450.40

440.B5

442.30

439.15

Номер узла 154 155 164 1001 740

Имя узла ВК-51 ВК-52 ПГ-9 Вставка -

Отметка земли, м 439,15 442,86 444,00 444,00 449,00

Пьезометрическийнапор, м 472,91 472,91 472,90 472,90 472,89

Требуемый напор, м 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00

Рис. 6. Пьезометрический график изменения давления вдоль выбранной трассы трубопроводов Fig. 6. Piezometric graph of pressure changes along the selected pipeline route

Рис. 7. Паспортизация сети и сооружений систем водоснабжения Fig. 7. Certification of the network and structures of water supply systems

Одновременно с гидравлической и информационной базами данных были сформированы паспорта колодцев. При этом для каждого колодца получена следующая информация: год постройки, материал, размеры, отметки дна и верха колодца, количество задвижек, наличие гидранта, регулятора давления, водоразборной колонки, наличие лестницы, состояние колодка (затоплен, не затоплен, заилен, не заилен, наличие газа). На основе

указанной информации формируется общая информация о системе водоснабжения и во-доотведения, необходимая для организации текущего и капитального ремонта сети.

Анализ карт, представленных на рис. 8, показал, что 40% сетей водоотведения имеет наполнение от 0-20%, 40% сетей имеют наполнение 20-40%, 20% сетей имеют наполнение 40-60%. Перегруженных и работающих в напорном режиме самотечных участков нет.

Том 10 № 4 2020 ISSN 2227-2917

с. 578-587 Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость (print) цаъ Vol. 10 No. 4 2020 Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real estate ISSN 2500-154X 583 pp. 578-587_(online)_

Рис. 8. Карты наполнения и скоростей движения сточных вод в системах водоотведения Fig. 8. Maps of filling and flow rates of wastewater in wastewater disposal systems

Рис. 9. Профиль самотечной канализации Fig. 9. Gravity sewer profile

Рис. 10. Обоснование подключения новых абонентов к существующей системе водоснабжения и водоотведения Fig. 10. Justification for connecting new subscribers to the existing water supply and sanitation system

ISSN 2227-2917 Том 10 № 4 2020 (print) Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость с. 578-587

584 ISSN 2500-154X Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real estate Vol. 10 No.4 2020 _(online)_pp. 578-587

Имеется почти 50% участков, на которых скорости движения сточной жидкости от 0-0,5 м/с. Очевидно, что на этих участках идут процессы отложения и заиливания коллекторов. Необходимо отрегулировать скоростные режимы путем реконструкции и изменения схемы сбора и транспортировки стоков с целью равномерной загрузки всех самотечных коллекторов. Анализ профиля самотечной канализации позволяет выявить участки с обратными уклонами, самотечные участки, работающие в напорном режиме, определить установившийся или неустановившийся режим движения сточных вод. В системе водоотведения имеется более 10 таких участков. Предлагается провести их реконструкцию. На основе ПВК проведено обоснование трассы и параметров трубопроводов и насосных станций для подключения новых строящихся жилых районов жилой застройки города к существующим сетям водоснабжения и водоотведения.

Выводы

Предложенная методика компьютерной интенсификации является современным и эффективным инструментом для решения многих эксплуатационных и проектных задач содержания

и развития систем водоснабжения и водоотве-дения. В основе этой методики применяются электронные модели, методы расчета гидравлических параметров, численное моделирование и оптимизация технических решений по наладке режимов работы, минимизации случаев утечки воды, стабилизации напоров в сети, ликвидации засоров и неполадок в регулирующей и запорной арматуре. В работе на примере систем водоснабжения и водоотведения г. Нижнеудинска показана эффективность этой методики. В итоге проведенных исследований разработаны информационно-вычислительные системы и комплексы, позволяющие моделировать различные режимы эксплуатации, оценивать работоспособность, надежность и режимную управляемость систем водоснабжения и водоотведения, хранить, анализировать и накапливать информацию о состоянии системы и ее отдельных параметров. Такая система послужила основой для разработки перспективной схемы развития и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения города и обеспечила создание автоматизированной системы управления ее технологическими процессами.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Чупин Р.В., Душин А.С., Майзель И.В. Комплексное моделирование случайных процессов водопотребления и возникновения аварийных ситуаций в водопроводных сетях// Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. 2012. №2 (3). С.76-83.

2. Чупин Р.В., Мелехов М.С., Чупин В.Р.Разработка информационной системы моделирования режимов движения стоков в системах водоотведения // Вестник ИрГТУ. 2012. №12. С.148-155.

3. Чупин Р.В., Шишелова Т.И., Бобер А.А. Напорное - безнапорное движение стоков в системах водоотведения кольцевой структуры // Фундаментальные исследования. 2012. №11. Ч.6. С.1480-1486.

4. Чупин В.Р., Мелехов Е.С., Чупин Р.В. Оптимизация совместной работы канализационных насосных станций на общий напорный коллектор // Вестник ИрГТУ. 2013. №2 (73). С.114-118.

5. Чупин Р.В. Расчет систем водоотведения с замкнутыми контурами и разгрузочными коллекторами // Водоснабжение и санитарная техника. 2014. №1. С.56-62.

6. Чупин Р.В., Майзель И.В. Инвестиции в развитие систем водоснабжения и водоотведения// Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. 2013. №1(4). С.126-133.

7. Чупин Р.В.Движение стоков в кольцевых каналах прямоугольного сечения // Вестник ИрГТУ. 2013. №10. С.190-196.

8. Чупин В.Р.,Майзель И.В., Чупин Р.В., Нгуен Т.А. Оптимальная реконструкция систем водо-отведения // Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. 2014. №5 (10).С.8б-102.

9. Чупин Р.В., Нгуен Т.А. Выбор оптимальных схем проектируемых систем водоотведения // Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость.2014.№6 (11).С. 92-102.

10. Чупин В.Р., Майзель И.В., Чупин Р.В., Житов А.В. Схемно-структурная оптимизация систем водоотведения поверхностного водостока и ливневой канализации// Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость.2014.№4 (9).С.97-105.

11. Чупин Р.В., НгуенТ.А. Оптимальная реконструкция канализационных сетей // Водоснабжение и санитарная техника. 2015. №2. С. 5866.

12. Чупин Р.В., Горьков Е.А. Повышение надежности и сейсмостойкости самотечных систем водоотведения // Водоснабжение и санитарная техника. 2015. №6. С. 62-69.

13. Чупин Р.В., Нгуен Т.А., Беликова Н.Б. Оптимизация систем водоотведения с учетом их

Том 10 № 4 2020 ISSN 2227-2917

с. 578-587 Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость (print) ЦОС Vol. 10 No. 4 2020 Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real estate ISSN 2500-154X 585 pp. 578-587_(online)_

надежности и сейсмостойкости // Вестник ИрГТУ. 2015. №4. С.110-116.

14. Чупин Р.В., Нгуен Т.А., Беликова Н.Б. Оптимальное управление потоками сточной жидкости // Вестник ИрГТУ. 2015. №9. С.99-108.

15. Чупин Р.В., Майзель И.В., Душин А.С., Чупин В.Р. Нормирование расчетных удельных значений потребление воды и сброса стоков // Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. 2016.№2 (7). С.180-192.

16. Lavygina O, Grebneva O, Maizel I. Environmental aspects for the reconstruction of housing and communal services in the village Listvyanka of Irkutsk region. Investments, Construction, Real Estate: New Technologies and Special-Purpose Development Priorities. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. Vol. 667. 25 April 2019. Irkutsk.https://doi.org/10.1088/1757-899X667/1/012056

17. Ngoc Minh Pham, Chupin RV, Chupin VR, Mel-ekhov ES.The parameters justification of new and recon-structed sewage systems under the conditions of uncertain perspective water consumption and discharge of effluents. Izvestiyavuzov.Investitsii.Stroitel'stvo. Nedvizhimost = Proceedings of Universities. In-vestments.Construction.Realestate. 2017. Vol. 7.№ 2. P. 49-61.

18. Чупин Р.В., Примин О.Г.Обоснование параметров систем водоотведения в условиях неопределенности перспективного потребления воды и сброса стоков // Водоснабжение и санитарная техника. 2017. №11. С.36-43.

19. Алексеев А.В., Новицкий Н.Н., Чупин Р.В., Чупин В.Р. Перспективная схема развития систем водоснабжения и водоотведения г. Иркутска и Иркутского района // Водоснабжение и санитарная техника. 2017. №11. С.26-35.

REFERENCES

1. Dushin AS, Chupin RV, Maizel IV. Complex modeling of random water use processes and accidental situations in water-supply systems. Izvestiyavuzov. Investitsii. Stroitel'stvo. Nedvizhimost = Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real estate .2012;2:76-83.

2. Chupin VR, Melekhov ES, Chupin RV.Developing information system for sewage mode simulation in water disposal systems. Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo uni-versiteta = Proceedings of Irkutsk State Technical University. 2012;12:148-155.

4. Chupin VR, Melekhov ES, Chupin RV. Optimization of sewerage pumping station combined operation for general pressure header. Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta = Proceedings of Irkutsk state technical university. 2013;2:114-118.

5. Chupin RV. Designing looped wastewater systems with bypass sewers. Vodosnabzhenieisanitar-naiatekhnika.2014;1:56-62.

6. Chupin VR, Maizel IV, Chupin RV. Investments in development of water facilities and water disposal systems. Izvestiyavuzov. Investitsii. Stroitel'stvo. Nedvizhimost = Proceedings of Universities. Investment. Construction.Real estate.2013;1:126-133.

7. Chupin rV. Drainage flow in annular ducts of rectangular section. Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta = Proceed-

ings of Irkutsk State Technical University. 2013;10:190-196. (In Russ.)8. Chupin VR, Maizel IV, Chupin RV., Nguen TA.Effective reconstruction of water disposal sys-

tems.Izvestiyavuzov.Investitsii.Stroitel'stvo. Nedvizhimost = Proceedings of Universities. Investment. Construction.Real estate.2014;5:86-102.

9. Chupin rV, Nguen TA. Choice of effective schemes of the designed water discharge systems. Izvestiyavuzov. Investitsii. Stroitel'stvo. Nedvizhimost = Proceedings of Universities. Invest-ment.Construction.Real estate.2014;6:92-102.

10. Chupin VR, Maizel IV, Chupin RV, Zhitov AV. Scheme and structural optimization of water discharge systems of the surface watercource and storm-sewage system. Investitsii.Stroitel'stvo. Nedvizhimost = Proceedings of Universities. In-vestment.Construction.Real estate. 2014;4:97-105.

11. Chupin RV, Nguen TA. Optimal upgrade of sewers. Vodosnabzhenieisanitarnaiatekhnika.2015;2:58 -66.

12. Chupin RV, GorJkov EA. Improvement of the integrity and seismic resistance of gravity sewers. Vodosnabzhenieisanitarnaiatekhnika.2015;6:62-69.

13. Chupin RV, Nguyen TA, Belikova NB. Optimization of water disposal system with regard to their reliability and seismic stability. Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta = Proceedings of Irkutsk State Technical University. 2015;4:110-116.(In Russ.)14. Chupin RV, Nguyen TA, Belikova NB.Wastewater flow optimal control.

ISSN 2227-2917 Том 10 № 4 2020 сое (print) Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость с. 578-587

586 ISSN 2500-154X Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real estate Vol. 10 No.4 2020 _(online)_pp. 578-587

Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo tehnich-eskogo universiteta = Proceedings of Irkutsk State Technical University.

16. Lavygina O, Grebneva O, Maizel I. Environmental aspects for the reconstruction of housing and communal services in the village Listvyanka of Irkutsk region. Investments, Construction, Real Estate: New Technologies and Special-Purpose Development Priorities. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. Vol. 667. 25 April 2019, Irkutsk.https://doi.org/10.1088/1757-899X667/1/012056

17. Ngoc Minh Pham, Chupin RV, Chupin VR, Mel-ekhov ES.The parameters justification of new and

Сведения об авторах

Майзель Ирина Витальевна,

кандидат технических наук,

доцент кафедры городского строительства и

хозяйства,

Иркутский национальный исследовательский

технический университет,

664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83,

Россия,

Se-mail: maiseliv@ex.istu.edu

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3760-302X

Бобер Виктор Антонович,

магистрант,

Иркутский национальный исследовательский

технический университет,

664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83,

Россия,

e-mail: viktorbober200400@mail.ru ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8340-6222

Заявленный вклад авторов

Все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию 02.10.2020; одобрена после рецензирования 05.11.2020; принята к публикации 09.11.2020.

reconstructed sewage systems under the conditions of uncertain perspective water consumption and discharge of efflu-

ents. Izvestiyavuzov.Investitsii.Stroitel'stvo. Nedvizhimost = Proceedings of Universities. In-vestments.Construction.Real estate. 2017;7(2)49-61.

18. Chupin RV, Primin OG. Substantiation of the wastewater disposal system parameters in the context of projected water consumption and wastewater discharge uncertainty. Vodosnabzhenieisanitarnaiatekhnika.2017;11:36 -43.

19. Alekseev AV, Novitskii NN, Chupin RV, Chupin VR. Prospective development scheme of the water supply and wastewater disposal systems in the city of Irkutsk and Irkutsk area. Vodosnabzhenieisanitarnaiatekhnika.2017;11:2 6-35.

Information about the authors Irina V. Maizel,

Cand. Sci. (Eng.), Associate Professor

of the Department of Urban Construction and

Economy,

Irkutsk National Research Technical University,

83 Lermontov St., Irkutsk 664074, Russia,

He-mail: maiseliv@ex.istu.edu

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3760-302X

Victor A. Bober,

Undergraduate

Irkutsk National Research Technical University,

83 Lermontov St., Irkutsk 664074, Russia, e-mail: viktorbober200400@mail.ru ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8340-6222

Contribution of the authors

All authors made an equivalent contribution to the preparation of the publication.

The authors declare no conflicts of interests.

The article was submitted 02.10.2020; approved after reviewing 05.11.2020; accepted for publication 09.11.2020.

Том 10 № 4 2020 ISSN 2227-2917

с. 578-587 Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость (print) Vol. 10 No. 4 2020 Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real estate ISSN 2500-154X 587 pp. 578-587_(online)_