Система кондиционирования воздуха

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОХДУХА
Полезная модель относится к системам обеспечения заданных температурно - влажностных параметров воздуха в помещениях различного назначения и может быть использована при проектировании систем кондиционирования воздуха и проточно - вытяжной вентиляции.
Известны системы с автономными кондиционерами, имеющие теплообменники и холодильные машины (Б.В.Баркалов, Е.Е.Карпис. Кондиционирование воздуха в промышленных, общественных и жилых зданиях.- М, Стройиздат, 1982, с.42).
Недостатки указанных систем заключаются в затруднительном обслуживании большого числа агрегатов, а автоматизация часто сводится к двухпозициошюму управлению - включению или отключению кондиционера либо включению и отключению его теплообменников.
Целью настоящей полезной модели является разработка системы кондиционирования воздуха с автоматическим управлением, обеспечивающей оптимальные параметры воздуха в помещениях.
Поставленная цель достигается тем, что система кондиционирования воздуха, включающая центральные кондиционеры, вытяжные системы,
теплообменники и холодильные машины, дополнительно содержит
вентиляторные кондиционеры-доводчики с термостатами для регулирования температуры, имеющие централизованное теплохолодоснабжение и конденсатоотвод, а каждый центральный кондиционер сблокирован с
МПК7Р24Р 3/00, 7/00
отдельной вытяжной системой. При этом центральные кондиционеры, вытяжные системы, вентиляторные кондиционеры-доводчики и холодильные машины соединены с запрограммированным сетевым контроллером с выводом параметров работы системы кондиционирования на дисплей.
В дальнейшем полезная модель поясняется примером ее выполнения со ссылкой на чертеж, на котором изображена схема предлагаемой системы.
Система кондиционирования воздуха содержит центральный кондиционер 1, сблокированный с вытяжной системой 2, и вентиляторный трехскоростной кондиционер-доводчик 3 с термостатом 4, устанавливаемый в каждом помещении 5 здания для регулирования температуры и изменения скорости движения воздуха. Все вентиляторные кондиционеры-доводчики имеют централизованное тешюхолодоснабжение и конденсатоотвод. Для нужд холодоснабжения центральных кондиционеров и вентиляторных кондиционеров-доводчиков предусмотрена холодильная машина 6. Машина функционирует в одном из двух режимов: летний (режим работы холодильной машины) и зимний (режим свободного охлаждения, когда холодильная машина отключена). Переключение режимов происходит по показаниям датчика температуры наружного воздуха. Централизованный отвод конденсата от центральных кондиционеров и вентиляторных кондиционеров-доводчиков осуществляют в канализацию. Возможно использование конденсата в качестве дистиллята. ( напрямую зависят от качества воздуха, вытягиваемого из помещений вытяжной системой, то есть от температуры и влажности. Автоматика поддерживает температуру воздуха, устанавливаемую работающим в помещении персоналом. Все центральные кондиционеры, вытяжные системы, вентиляторные кондиционеры-доводчики и холодильные машины подключают к запрограммированному сетевому контроллеру 7, который является «мозгом автоматизированной системы контроля и управления кондиционированием воздуха и вентиляцией. Сетевой контроллер соединен с компьютером рабочей станции оператора) что позволяет выводить на дисплей данные о работе оборудования и контролировать работу всей системы, включая данные о протечках воды, а также документировать параметры работы системы с помощью принтера. Преимущества предлагаемой системы: -централизованное кондиционирование всех помещений здания -регулировка температуры и скорости движения воздуха в каждом помещении с помощью трехскоростных кондиционеров-доводчиков с термостатами -компьютерная система для управления и своевременного обнаружения сбоев в работе оборудования системы Заявляемая система кондиционирования воздуха эффективно работает в административно-бытовом корпусе ООО «Волгоградтрансгаз. АвторС я /В.И. Савинов