КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ

Полезная модель относится к кабельной технике, а именно к конструкциям кабелей силовых с пластмассовой изоляцией и оболочкой, предназначенных для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках при переменном напряжении 6 и 10 кВ частотой 50 Гц при температуре окружающей среды от минус 40°С до плюс 50°С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре плюс 35°С.
Известны силовые кабели марки ПвВнг, имеющие медные или алюминиевые многопроволочные токопроводящие жилы, расположенные на ней наложенный экструзией первый экран из электропроводящей сшитой композиции полиэтилена, изоляцию из сшитого полиэтилена, второй экран из экструдированной электропроводящей сшитой композиции полиэтилена, ленту из электропроводящего материала, металлический экран из медных проволок, разделительный слой, наружную оболочку из поливинилхлоридного пластиката ("Кабели силовые с изоляцией из вулканизованной композиции полиэтилена на напряжения 1 и 6 кВ" ТУ 16-705.431-86).
Однако такие кабели не удовлетворяют требованиям по показателям пожарной безопасности.
Поставленная задача заключалась в разработке конструкции силового кабеля, имеющего пониженное выделение дыма, не распространяющего горения при групповой прокладке кабеля в условиях пожара.
Технический результат достигается тем, что в кабеле силовом, содержащем медную или алюминиевую токопроводящую жилу и последовательно расположенные на ней наложенные экструзией первый экран из электропроводящей сшитой композиции полиэтилена, изоляцию из сшитой композиции полиэтилена, второй экран из экструдированной электропроводящей сшитой композиции полиэтилена, обмотку лентой из электропроводящего материала, металлический экран из медных проволок, скрепленных спирально наложенной медной лентой, разделительный слой и экструдированную наружную оболочку, поверх разделительного слоя наложена внутренняя оболочка из экструдированного поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с кислородным индексом не менее 40 и термический барьер из спирально или продольно наложенной с перекрытием медной или алюминиевой ленты, а наружная оболочка выполнена из экструдированного поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с кислородным индексом не менее 40.
Кабель может также дополнительно содержать поверх спирально или продольно наложенной с перекрытием медной или алюминиевой ленты обмотку по меньшей мере из одной стеклоленты или слюдосодержащей ленты.
Полезная модель поясняется чертежом, на котором показан силовой кабель в разрезе.
Силовой кабель по п.1 содержит медную или алюминиевую токопроводящую жилу 1, расположенные на ней наложенные экструзией первый экран 2 из электропроводящей сшитой композиции полиэтилена, изоляцию 3 из сшитой композиции полиэтилена и второй экран 4 из электропроводящей сшитой композиции полиэтилена, обмотку лентой 5 из электропроводящего материала, металлический экран 6 из медных проволок, скрепленных спирально наложенной медной лентой 7, разделительный слой 8, внутреннюю оболочку 9, выполненную из экструдированной поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности с кислородным индексом не менее 40, спирально или продольно наложенную с перекрытием медную или алюминиевую ленту 10 и наружную оболочку 11, выполненную из экструдированной поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности с кислородным индексом не менее 40.
Силовой кабель может также дополнительно содержать поверх спирально или продольно наложенной с перекрытием медной или алюминиевой ленты 10 обмотку по меньшей мере из одной стеклоленты или слюдосодержащей ленты 12.
Далее приводятся сведения, подтверждающие возможность осуществления полезной модели.
В качестве материала изоляции 3 кабеля использована сшитая композиция полиэтилена.
В качестве материала для экструдированных электропроводящих экранов 2 и 4 используется электропроводящая сшитая композиция полиэтилена.
В качестве материала разделительного слоя 8 используется кабельная или крепированная бумага.
В качестве материала внутренней оболочки 9 и наружной оболочки 11 кабеля использована поливинилхлоридная композиция с кислородным индексом не менее 40.
Примененные для изготовления предлагаемого кабеля полимерные композиции выпускаются промышленно.
Примененные для изготовления обмотки 12 стеклолента или слюдосодержащая лента выпускаются промышленно.
Токопроводящие жилы 1 изготавливают из медной или алюминиевой проволоки, традиционной для электрических кабелей, скрутку элементов кабеля производят на обычном крутильном оборудовании.
Наложение методом экструзии экранов 2 и 4, изоляции 3, внутренней оболочки 9 и наружной оболочки 9 осуществляют на экструзионном оборудовании.
Наложение экрана из медной проволоки 6 осуществляют на известном оборудовании, традиционно применяемом в кабельной промышленности.
Наложение ленты 5 из электропроводящего материала, скрепляющей медной ленты 7, разделительного слоя 8, медной или алюминиевой ленты 10, стеклоленты или
слюдосодержащей ленты 12 осуществляют на лентообмоточных машинах, применяемых в кабельной промышленности.
Образцы предлагаемого силового кабеля были испытаны на нераспространение горения при расположении пучком по ГОСТ Р МЭК 332-3-96 и на дымообразование при горении и тлении по МЭК 61034-1 и МЭК 61034-2.
Результаты приведены в таблице.
Характеристики кабелей
Наименование
Технические
Кабельное изделие
характеристики
требования
Известный кабель
Предлагаемый кабель по пп.1,2
Соответствие кабелей требованиям пожарной
безопасности:
- дымообразование при
Снижение свето
90%
35%
горении и тлении
проницаемости в испытательной
не соответствует
соответствует
камере не более чем на 40%
- нераспространение горения по ГОСТ Р МЭК 332-3-96, категория А
Длина обугленной или поврежденной пламенем части образца не более 2,5 м
> 2,5 м, не соответствует
< 1,5 м, соответствует