Возможно ли применение электрооборудования без средств взрывозащиты в зоне класса 22?

СЛ ВОПРОС:

— ^ С введением в законную силу Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ФЗ-12Э) изменилась система оценки взрывоопасных зон, втоже время классификация пожароопасных зон практически не претерпела изменений. Маркировка взрывоопасных зон классов B-II и В-11а по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) была заменена на классы зон 21 и 22 по Ф3-123. В ПУЭ отмечено, что для класса зоны B-IIа в отношении электрических машин, аппаратов и стационарных светильников допускается применение оборудования без средств взрыво-защиты со степенью защиты соответственно /Р44(54), /P54 и IP53.

Возможно ли применение электрооборудования без средств взрывозащиты в зоне класса 22?

ОТВЕТ:

В Ф3-123 [1] в п. 1 ст. 82 указано, что электрооборудование должно соответствовать классу по-жаро- или взрывоопасной зоны, категории и группе горючей смеси. Из этого следует, что для помещений с наличием взрывоопасных пылевых сред должно применяться взрывозащищенное оборудование (Ex-оборудование), имеющее соответствующую маркировку. Порядок ее выполнения представлен в ст. 23 Ф3-123 [1]. В данной статье отсутствует информация о маркировке оборудования, предназначенного для работы во взрывоопасных пылевых средах.

В Техническом регламенте Таможенного Союза (ТРТС 012/2011) [2] представлены сведения по оборудованию группы III, применяемому во взрывоопасных пылевых средах. Для обеспечения безопасной работы в таких условиях допускается применять следующие виды взрывозащиты:

• t (ta, tb, tc) — защита оболочкой;

• i (ia, ib) — искробезопасность (искробезопасная электрическая цепь);

• m (ma, mb, mc) — герметизация компаундом;

• p — заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением;

• s — специальный вид взрывозащиты.

Каждый вид взрывозащиты имеет собственные стандарты по его применению, испытаниям, конструированию и т. д. В стандартах на виды взрывозащиты i, m, p, s изложены требования кзащите оборудования от пыли и влаги с кодом IP в качестве дополнения к основной защите. В первую очередь это касается кабельных вводов, соединений, уплотнений, где требуется обеспечение герметичности соединения отдельных компонентов электроустановки. Требования к маркировке взрывозащиты с дополни-

тельным кодом IP предъявляются и к вращающимся электрическим машинам сучетом ГОСТ IEC60034-5 [3]. Указанные виды взрывозащиты (i, m, p, s) могут использоваться совместно с защитой по коду IP в конструкции Ех-оборудования для применения во взрывоопасных пылевых средах, что исключает возможность использования оборудования без средств взрывозащиты во взрывоопасных зонах класса 22 (по аналогии с классом B-II по ПУЭ).

Иная ситуация складывается для вида t

Из таблицы видно, что оборудование с защитой IP может использоваться для любого уровня взрывозащиты, а значит, и для любого класса зон (20,21,22). Необходимо учитывать, что степень защиты оболочек (IP) от внешних воздействий считается достаточной и выполняет функцию взрывобезопасности только при соблюдении дополнительных требований стандарта [4] к конструкции, максимальной температуре поверхности и внутреннему давлению, а также ограничений потоку короткого замыкания и т. д. Поэтому оборудование с видом взрывозащиты t аналогично другим видам будет иметь маркировку взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2014 [5] c дополнительной маркировкой IP, которая в стандарте [4] называется основным способом защиты. Из вышепредставленной информации следует, что оборудование с защитой IP запрещено применять во взрывоопасной зоне для любого электрооборудования без дополнительных способов взрывозащиты, которые должны быть указаны в маркировочной таблице.

Соответствие уровня взрывозащиты, группы электрооборудования и степени защиты оболочки от внешних воздействий

Уровень взрывозащиты Вид взрывоза-щиты Подгруппа Ex-оборудования

IIIC IIIB IIIA

Da ta /P6X IP6X IP6X

Db tb IP6X IP6X IP5X

Dc tc IP6X IP5X IP5X

74

ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ/ FIRE AND EXPLOSION SAFETY 2017 ТОМ 26 №9

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (в ред. от 29.07.2017): Федер. закон РФ от 22.07.2008 № 12Э-ФЗ; принят Гос. Думой 04.07.2008; одобр. Сов. Федерации 11.07.2008// Собр. законодательства РФ. - 2008. - № 30 (ч. I), ст. 3579.

2. ТР ТС 012/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах (в ред. от 13.05.2014): утв. решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 825; введ. 15.02.2013.1т: http://docs.cntd.ru/do-ситеП/902307910 (дата обращения: 15.08.2017).

3. ГОСТ 1ЕС 60034-5-2011. Машины электрические вращающиеся. Часть 5. Классификация степеней защиты, обеспечиваемых оболочками вращающихся электрических машин (Код 1Р). — Введ. 01.01.2013. — М. : Стандартинформ, 2013.

4. ГОСТ 1ЕС 60079-31-2013. Взрывоопасные среды. Часть 31. Оборудование с защитой от воспламенения пыли оболочками "Г. — Введ. 01.12.2016. — М.: Стандартинформ, 2015.

5. ГОСТ 31610.0-2014 (1ЕС 60079-0:2011). Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования. — Введ. 01.07.2015. - М. : Стандартинформ, 2014.

Ответ подготовили сотрудники кафедры специальной электротехники, автоматизированных систем и связи Академии ГПС МЧС России: канд. техн. наук, профессор, акаде-

¡1; старший пре-

микНАНПБ В.Н.ЧЕРКАСОВ

подаватель А. С. ХАРЛАМЕНКОВ

Издательство «ПОЖНАУКА»

Представляет книгу

Д. Г. Пронин, Д. А. Корольченко

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ ПОЖАРНЫХ ОТСЕКОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ: монография.

- М.: Издательство "ПОЖНАУКА", 2014. -104 с.: ил.

Изложены современные подходы к нормированию площадей пожарных отсеков и раскрыты требования к ним. Предложен метод научно-технического обоснования размеров пожарных отсеков с учетом вероятностного подхода на основе расчета пожарного риска. Рассмотрены возможности расчета вероятностных показателей, используемых в разработанном методе. Представлены основные достижения в данном направлении отечественной и зарубежной науки; приведены сведения о положительных и отрицательных сторонах действующей системы технического регулирования.

Монография ориентирована на научных и инженерных работников, занимающихся вопросами проектирования противопожарной защиты зданий и сооружений, а также на научных и практических работников пожарной охраны, преподавателей и слушателей учебных заведений строительного и пожарно-техни-ческого профиля, специалистов страховых компаний, занимающихся вопросами оценки пожарного риска.

Монография рекомендуется к использованию при выполнении научно-исследовательских и нормативно-технических работ по оптимизации объемно-планировочных и конструктивных решений зданий и сооружений, в том числе тех, на которые отсутствуют нормы проектирования, а также при проведении оценки страхования пожарных рисков.

Разработанный метод расчета может быть положен в основу технических регламентов и сводов правил в области строительства и пожарной безопасности.

121352, г. Москва, а/я 43; тел./факс: (495) 228-09-03; e-mail: info@fire-smi.ru

Д. Г. Пронин Д. А. Корольченко

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ ПОЖАРНЫХ ОТСЕКОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ

ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ/FIRE AND EXPLOSION SAFETY 2017 TOM 26 №9

75