СПОСОБ ИНДИКАЦИИ УТЕЧКИ МАСЛА ИЗ БАКА ТРАСФОРМАТОРА

1. Способ индикации утечки масла из бака трансформатора, включающий измерение фактического уровня масла в рабочем температурном диапазоне и передачу данных в систему мониторинга, отличающийся тем, что измеряют уровень масла в расширителе и температуру масла в баке после заливки масла и после нагрева трансформатора, по полученным измерениям определяют их расчетную зависимость, производят периодические измерения температуры масла в баке, по каждому измерению на основании расчетной зависимости вычисляют расчетный уровень масла в расширителе, при той же температуре масла в баке измеряют фактический уровень масла и сравнивают его с расчетным уровнем масла; при превышении расчетным уровнем фактического уровня масла в расширителе делают вывод о наличии утечки масла.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что для определения расчетного уровня масла используют взаимосвязь площади боковой стенки расширителя, омываемой маслом, и температуры масла в баке:
S=Sзал+М(Т-Тзал),
где S - площадь боковой поверхности расширителя, омываемая маслом;
Sзал - площадь боковой поверхности расширителя, заполненная маслом при заливке;
Тзал - температура масла в баке при заливке;
Т - температура масла в работающем трансформаторе;
М -коэффициент, который определяют по результатам заливки и нагрева трансформатора
M=(Sp-Sзал)/(Тр-Тзал),
где Sp и Sзал - площади боковой поверхности расширителя, омываемые маслом при работе трансформатора и в конце заливки масла;
Тр и Тзал - температура масла при работе трансформатора и в конце заливки масла.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что для расширителя, выполненного в виде горизонтально расположенного цилиндра, взаимосвязь площади боковой поверхности, омываемой маслом и уровнем масла, определяют по формуле:
2
S=r(α-sinα}/2,
где r - радиус боковой стенки расширителя,
α=2αrccos(r/(r-h))[рад] - угол, соответствующий уровню масла,
h - высота боковой стенки расширителя, омываемой маслом.