Коммуникационный контроллер

Данная задача является одной из разновидностей задачи компоновки развивающейся системы управления в конструктивные блоки [2, 5, 8, 9, 10]. Граф О = (V, и) в этом случае выступает в качестве модели компонуемой система в виде инженерной сети: вершины в У0 сопоставляются элементам сети, а рёбра в и0 - множествам связей в сети, объединяющих пары вершин соответствующих элементов. Вес такого ребра равен мощности сопоставленного ему множества связей. Вершинами в V- У0 представляются узлы сети, объединяющие более двух полюсов (промежуточные узлы связей). Ребро, соединяющее вершину в V0 и вершину в V- V0, указывает на инцидентность в схеме соответствующих элемента и сети. Так, граф на рисунке является моделью сети.

А.М. Чирухин КОММУНИКАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЛЕР

НКБ "Миус" Таганрогского радиотехнического университета производит работы по разработке, сертификации и внедрению систем автоматизированного коммерческого и технического учета электроэнергии, начиная с 1991 г.

За истекший период внедрены системы автоматизированного учета электроэнергии в Таганрогском радиотехническом университете, Новочеркасском электродном заводе, Таганрогском заводе «Красный котельщик», Ростовском вертолетостроительном заводе, в Ростовских городских электрических сетях, городских электрических сетях г. Батайска, ГУП «Донэнерго», Юго-Западных, Южных, Юго-Восточных электрических сетях ОАО «Ростовэнерго», Волгодонской ТЭЦ-2. Всего более 4000 точек учета.

В настоящее время продолжаются разработки систем учета электроэнергии с учетом появления новых требований и новых технических возможностей.

Системы учета электроэнергии характеризуются территориальной распределенностью элементов. Верхний уровень системы - это опросная машина. Нижний уровень - это сеть контроллеров с подключенными к ним счетчиками электрической энергии. Удаленность опросной машины от контроллера может составлять десятки километров. В связи с этим одной из актуальных задач, возникающих при проектировании систем учета электроенергии, является передача информации на значительные расстояния.

Накопленный опыт внедрения и эксплуатации систем учета электроэнергии выявил еще одну актуальную задачу - трудоемкость конфигурирования сети периферийных контроллеров.

В настоящее время широкое распространение получили микропроцессорные счетчики электрической энергии. Микропроцессорные счетчики отличаются высокой точностью и информативностью. Цена на микропроцессорные счетчики падает и уже сейчас соизмерима с ценой на индукционные счетчики. В связи с этим возникает еще одна актуальная задача - интегрирование микропроцессорных счетчиков в системы учета электрической энергии.

Система учета энергоресурсов для госбюджетных организаций

В конце 2003 - начале 2004 гг. НКБ "Миус" Таганрогского радиотехнического университета производило разработку системы учета энергоресурсов для госбюджетных организаций г. Таганрога. В разработке решены задачи передачи информации на значительные расстояния, снижения трудоемкости конфигуриро-

Компьютерные и информационные технологии в науке, инженерии и управлении

вания сети периферийных контроллеров и интегрирования микропроцессорных счетчиков в систему учета электрической энергии.

Ядром нижнего уровня системы является коммуникационный контроллер, о котором пойдет речь в данном докладе.

Коммуникационный контроллер Функии:

• объединяет микропроцессорные счетчики СЭТ-4ТМ02.02 в сеть с протоколом RS-485;

• осуществляет автоматическое сканирование сети с целью определения состава оборудования;

• производит сеансы связи со всеми счетчиками сети с целью накопления и хранения информации о параметрах электропотребления;

• поддерживает обмен данными с верхним уровнем системы посредством сотовой сети стандарта GSM.

Структура нижнего уровня системы

микропроцессорные счетчики (до 30 шт.) / \| \

модем

А

Коммуникационный

контроллер

Рис. 1

Технические характеристики:

• тип используемого микропроцессора - ATMega-128;

• тактовая частота 11059200 Гц;

• счетчик - таймер реального времени;

• 512 Кб SRAM;

• питание - 9...30 В постоянного тока, 160 мА;

• 1 порт RS-485 для связи со счетчиками;

• 1 порт RS-232 (или RS-485) для с связи верхним уровнем системы;

• тип электронных счетчиков - СЭТ-4ТМ;

• количество подключаемых счетчиков - до 30;

• светодиодная индикация режимов работы.

Программное обеспечение

Программное обеспечение коммуникационного контроллера написано на языке С++ при помощи компилятора 1АЯ-С У2.31 с использованием объектноориентированной библиотеки БСЫБ.

Программное обеспечение периодически осуществляет поиск счетчиков в сети, определяя таким образом состав оборудования.

С каждым из счетчиков сети коммуникационный контроллер производит обмен данными в моменты времени, соответствующие появлению данных об электропотреблении (например, получасовой мощности, энергии за расчетный период и т.д.). Считанные данные о электропотреблении коммуникационный контроллер хранит во внутренней памяти.

В настоящее время производится разработка версии программного обеспечения для работы с микропроцессорными счетчиками Меркурий-230.

Заложенная в коммуникационный контроллер архитектура позволяет адаптировать уже имеющееся программное обеспечение для работы с любыми микропроцессорными счетчиками электрической энергии.

С.В. Добровольский

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ УЧЕТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ БЮДЖЕТНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ

НКБ «Миус» Т аган-рогского радиотехнического университета разрабатывает и внедряет программноаппаратные комплексы для учета потребления энергоресурсов и автоматизированного съема информации с вычислительных счетчиков по проводным линиям, коммутируемым, выделенным и сотовым телефонным каналам.

За последние 10 лет НКБ «Миус» внедрило системы автоматизированного энергоучета в Таганрогском радиотехническом университете, Новочеркасском электродном заводе, Таганрогском котлостроительном заводе «Красный котельщик»,

Ростовском вертолетостроительном заводе «Роствертол», в Ростовских городских электрических сетях, городских электрических сетях г.

Батайска, ГУП «Донэнерго»,