КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ

Полезная модель относится к кабельной технике, а именно к конструкциям кабелей контрольных с пластмассовой изоляцией и оболочкой, предназначенных для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках при переменном напряжении 660 В частотой до 100 Гц и постоянном напряжении до 1000 В при температуре окружающей среды от минус 30°С до плюс 50°С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре плюс 35°С.
Известны контрольные кабели марки КВВГ и КВВГЭ, имеющие не менее четырех медных токопроводящих жил, изоляцию из поливинилхлоридного пластиката, расположенную поверх скрученных изолированных жил спирально наложенную обмотку в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной пленки и наружную оболочку из поливинилхлоридного пластиката (″Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией″ ГОСТ 1508-78).
Однако такие кабели не удовлетворяют требованиям по показателям пожарной безопасности и особенно по огнестойкости.
Поставленная задача заключалась в разработке конструкции контрольного кабеля, имеющего пониженное выделение дыма, не распространяющего горения при прокладке кабеля в пучках в условиях пожара и обладающего огнестойкостью.
Технический результат достигается тем, что кабель контрольный, содержащий по меньшей мере четыре скрученные изолированные токопроводящие медные жилы с пластмассовой изоляцией, расположенную поверх скрученных изолированных жил спирально наложенную обмотку в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной пленки и пластмассовую наружную оболочку содержит поверх каждой токопроводящей жилы термический барьер в виде спирально наложенной с перекрытием по меньшей мере из одной слюдосодержащей ленты, "изоляция выполнена из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с кислородным индексом не менее 30 или из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с кислородным индексом не менее 30 и наружная оболочка выполнена из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с кислородным индексом не менее 35 или из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с кислородным индексом не менее 45.
Кабель может также содержать поверх обмотки внутреннюю оболочку из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности с кислородным индексом не менее 28 или из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с кислородным индексом не менее 40.
Кабель может также дополнительно содержать поверх внутренней оболочки экран в виде обмотки из медной фольги или ленты.
Полезная модель поясняется чертежом, на котором показан контрольный кабель в разрезе.
Контрольный кабель содержит медные токопроводящие жилы 1, поверх токопроводящих жил термический барьер 2 в виде спирально наложенной с перекрытием по меньшей мере из одной слюдосодержащей ленты, изоляцию 3 из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с кислородным индексом не менее 30 или из полимерной композиции, не содержащей галогенов с кислородным индексом не менее 30, изолированные жилы скручены в сердечник, поверх которого спирально наложена обмотка 4 лентой из полиамидной или полиэтилентерефталатной пленки, наружная оболочка 5 из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с кислородным индексом не менее 35 или из полимерной композиции, не содержащей галогенов с кислородным индексом не менее 45, поверх обмотки 4 внутреннюю оболочку 6 из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности с кислородным индексом не менее 28 или из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с кислородным индексом не менее 40, экран 7 в виде обмотки из медной фольги или ленты.
Далее приводятся сведения, подтверждающие возможность осуществления полезной модели.
В качестве материала изоляции 3 кабеля использован поливинилхлоридный пластикат пониженной пожароопасности с кислородным индексом не менее 30 или полимерная композиция, не содержащая галогенов, с кислородным индексом не менее 30.
В качестве материала внутренней оболочки 6 кабеля использован поливинилхлоридный пластикат пониженной пожароопасности с кислородным индексом не менее 28 или полимерная композиция, не содержащая галогенов, с кислородным индексом не менее 40.
В качестве материала наружной оболочки 5 кабеля использован поливинилхлоридный пластикат с кислородным индексом не менее 35 или полимерная композиция, не содержащая галогенов, с кислородным индексом не менее 45.
Примененные для изготовления предлагаемого кабеля полимерные композиции выпускаются промышленно.
В качестве термического барьера 2 использована слюдосодержащей лента.
Примененная для изготовления предлагаемого кабеля из слюдосодержащая лента выпускается промышленно.
Токопроводящие жилы 1 изготавливают из медной проволоки, традиционной для электрических кабелей, скрутку элементов кабеля производят на обычном крутильном оборудовании.
Изоляцию 3, внутреннюю оболочку 6 и наружную оболочку 5 накладывают на экструзионном оборудовании.
Наложение экрана 7 из медной фольги или ленты осуществляют на известном оборудовании, традиционно применяемом в кабельной промышленности.
Наложение термического барьера 2 из слюдосодержащей ленты и обмотки 5 ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной пленки осуществляют на лентообмоточных машинах, применяемых в кабельной промышленности.
Образцы предлагаемого кабеля контрольного были испытаны на нераспространение горения при расположении пучком по ГОСТ Р МЭК 332-3-96 и на огнестойкость по МЭК 60331.
Результаты приведены в таблице.
Характеристики кабелей
Наименование характеристики
Технические требования
Кабельное изделие
Известный кабель
Предлагаемый кабель
Соответствие кабелей требованиям пожарной безопасности:
- нераспространение горения по ГОСТ Р МЭК 332-3-96, категория А
Длина выгоревшего участка не более 2,5 м
≤1,5м, соответствует
≤1,0м, соответствует
- огнестойкость по МЭК 60331
Сохранение работоспособности при воздействии открытого пламени в течение не менее 90 мин.
≤1,0 мин, не соответствует
Более 90 мин, соответствует