ПОЛЮС ГЕНЕРАТОРНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Полезная модель относится к электротехнике, а именно к полюсу генераторного выключателя (далее Полюс), предназначенному для выполнения коммутационных операций (включений и отключений) в составе выключателя при нормальных и аварийных режимах в цепях генераторов электростанций.
Известен Полюс (см. рис. 1.9 приложения), содержащий установленный на опорном изоляторе (И1) резервуар с элегазовой дугогасительной средой, состоящий из двух частей (Р1 и Р2), герметично соединенных электрическим промежуточным изолятором (И2), причем в части (Р2) расположены главные и дугогасительные неподвижные контакты, а в части Р1 - соответствующие подвижные контакты с направляющей трубой (Т) и поршнем П, управляемые электроизоляционным валом (В), тягами и рычагами (www.forca.ru - ABB: «Элегазовый генераторный выключатель 10 кВ - Анализ конструкций генераторных выключателей», Рис. 1.9). В таком Полюсе разрыв контактов происходит только в одной из частей резервуара (Р2), а другая часть (Р1) закрыта подвижным поршнем (П). Поэтому объем дугогасительной среды используется нерационально, что снижает коммутационную способность Полюса.
Задачей настоящей полезной модели является создание Полюса с повышенной коммутационной способностью, достигаемой за счет использования всего объема дугогасительной среды.
Решение поставленной задачи достигается тем, что в Полюсе, содержащем установленный на опорном изоляторе резервуар, заполненный элегазовой дугогасительной средой, состоящий из двух частей, герметично соединенных электрическим промежуточным изолятором, причем в одной части расположены главные и дугогасительные неподвижные контакты, а в другой - соответствующие подвижные контакты с направляющей трубой и поршнем, управляемые электроизоляционным валом, тягами и рычагами, упомянутая труба соединена с тягами и рычагами с помощью гайки, при этом один конец трубы соосно соединен с дугогасительным контактом, а другой является свободным и ориентирован в сторону направления движения размыкания подвижных контактов.
На фиг. 1 показано устройство Полюса, соответствующего формуле полезной модели.
Полюс содержит опорный изолятор 1, промежуточный изолятор 2, неподвижный контакт 3, подвижный контакт 4, направляющую трубу 5, электроизоляционный вал 6, тяги 7, рычаги 8, переходную гайку 9, главные контакты 10 и 11, дугогасительные контакты 12 и 13, части резервуара 14 и 15, сопло 16, поршень 17.
Полюс работает следующим образом. Во включенном положении главные 10, 11 и дугогасительные контакты 12, 13 обеих частей резервуара 14 и 15 замкнуты между собой. Через него проходит номинальный рабочий ток. В момент возникновения короткого замыкания срабатывает релейная защита и подается сигнал приводу на отключение Полюса. Привод воздействует через электроизоляционный вал 6 на подвижный контакт 4, который начинает двигаться, размыкая сначала главные контакты 10 и 11, а затем дугогасительные 12 и 13. В промежутке между контактами возникает дуга. Элегаз из полости, ограниченной поршнем 17, нагнетается через сопло 16, направляющее элегаз через дугу. В момент времени, когда дугогасительный контакт закрывает выходное отверстие сопла 16, основной поток газа проходит через направляющую трубу 5 в одну часть резервуара 14. После выхода дугогасительного контакта 12 из отверстия сопла 16 поток газа разделяется, и часть потока поступает в другую часть резервуара 15 равномерно распределяясь по всему объему. Молекулы элегаза мгновенно восстанавливаются, разрывая ионизированный мостик дуги, и ток прерывается. В этот момент подвижный контакт 4 доходит до своего конечного положения.
Таким образом, при выполнении Полюса в соответствии с формулой полезной модели, обеспечивается полное использование всего объема дугогасительной среды обеих частей резервуара (элегаза), что максимально повышает коммутационную способность Полюса, а значит и выключателя по отношению к уровням отключаемых и тока, и напряжения. Это свидетельствует о решении поставленной задачи.
Заявляемая полезная модель уже реализована на ЗАО «ЗЭТО» (г. Великие Луки) применительно к полюсу генераторного выключателя ВЭГ-20-100/12500 УЗ, успешно прошедшему необходимые испытания.