ОГНЕЗАЩИЩЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТКИ ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРОВ

Огнезащищенные металлические сетки для ограничения распространения пожаров.
Полезная модель относится к области противопожарной техники, в частности, к противопожарным преградам из металлических сеток.
Известно, что металлические сетки используются в виде теплозащитных экранов и защитных щитков (ствол пожарный лафетный). За счет обдувания сеток в данных конструкциях воздухом (см. Теплозащитные экраны: Пат. 22711280 А1 Великобритания, А 62 С 2/06) или парами воды (см. 2. Брушлинский Н.Н., Усманов М.Х. Комбинированные средства защиты от теплового поражения. Пожарная безопасность-97: Материалы научнопрактической конференции. Москва, 19 ноября 1997г. - М.: МИПБ МОВД России, 1997), их эффективность повышается. Недостатком таких экранов является то, что металлические сетки не могут полностью препятствовать теплоМПК6 А 62 С 2/00 вому излучению и при определенном времени воздействия сами становятся
источниками тепла.
Известны также огнезащитные решетки из полос, закрепленных на никель-титановой проволоке, которая при пожаре поворачивает эти полосы тем самым перекрывая отверстия решетки. Полоски содержат слой водного силиката натрия, который при нагревании вспенивается и образует негорючий, тонкопористый слой. Благодаря этому перекрывается возможность для распространения пожара максимально до 90 мин. (см. Новая огнепреграждающая решетка для отверстий. Nenartiges Brandschutzgitter fur Offhungen in Brandwanden //Florian Hessen.-1993. -№3. -C.31. -Нем.) Эта конструкция, взятая за прототип, имеет ограниченную область применения вследствие небольшой огнепреграждающей способности, а также использования дорогостоящих сплавов цветных металлов.
Сущность заявляемой полезной модели состоит в том, что в отличие от известных конструкций огнезащитных экранов и преград, предлагаемая конструкция состоит из одной или нескольких металлических сеток, окрашеных вспенивающимися красками; при этом размер сеточных ячеек, диаметр проволоки, юлщина покрытия и кратность вспенивания должны обеспечивать полное заполнение ячеек сетки пеной, которая образуется при тепловом воздействии При этом окрашенные сетки практически не изменяют основных функциональных свойств сеточных элементов при нормальных условиях работы (остается возможность визуального наблюдения за контролируемым процессом или защищаемым аппаратом, сохраняется проходимость газовых потоков), т.к. ячейки сетки остаются открытыми. Такие конструкции обладают рядом преимуществ, а именно: простотой применения, определенной механической стойкостью, относительно легким монтажом; возможностью свободного раскрытия при возникновении пожара, в случае если экран не стационарный; небольшие финансовые затраты.
2
Сущность полезной модели поясняется чертежом. На фиг. 1 показан фрагмент огнезащищенной сетки. На рисунке обозначено: А - разрез конструкции вдоль металлической сетки, Б - вид конструкции после начала теплового воздействия, 1 - металлические стальные сетки, 2 - огнезащитная вспенивающаяся краска, 3 - огнезащитная пена. При достижении температуры вспенивания происходит перекрытие ячеек сетки 1 пеной 3, полученной из огнезащитной вспенивающейся краски, и сеточный элемент превращается в сплошной, непроницаемый для теплового потока, экран. Время сохранения целостности экрана зависит от размера сеточной ячейки 1,:толщины проволоки и огнезащитной вспенивающейся краски 2.
Огневые эксперименты показали эффективность применения огнезащитных сеточных элементов для противопожарной защиты технологических аппаратов. Возможной перспективной областью их практического использования являются защита кабельных трасс и туннелей, технологических проемов, строительных конструкций.
Формула полезной модели
Огнезащитный экран состоящий из одной или пакета металлических сеток, окрашенных вспенивающимися от теплового воздействия покрытиями; при этом размер сеточных ячеек, диаметр проволоки, толщина покрытия и кратность вспенивания краски должны обеспечивать полное перекрытие ячеек сетки при тепловом воздействии.