Герметичный компрессор
AIRTIGHT COMPRESSOR

Изобретение относится к области холодильного машиностроения и может быть использовано в холодильных установках и системах кондиционирования.
Известен герметичный компрессор [Бараненко А.В. и др. Холодильные машины: учебник для студентов ВТУЗов. - Спб: Политехника, 1997. - С. 378] содержащий кожух, электродвигатель, блок цилиндров, эксцентриковый вал, шатун, поршень, гильзу цилиндров, коллектор.
К недостаткам данного устройства следует отнести невозможность работы от сетей переменного тока с частотой 400 Гц, отсутствие на кожухе надежных универсальных креплений для установки частотного преобразователя, позволяющего использовать для работы сети с частотами 50 Гц и 400 Гц, а также невозможность размещения герметичного компрессора в вертикальном положении по причине отсутствия креплений.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является герметичный компрессор [Патент РФ №2244851, МПК F04B 39/04, F04B 35/04, опубл. 20.01.2005, БИ №2], содержащий вертикальный цилиндрический кожух, в верхней части которого размещен электродвигатель, соединенный с цилиндрами, размещенными в нижней части кожуха посредством вала, с которым жестко соединен ротор, глушитель, трубки, крепление, расположенное внизу кожуха.
Кожух снабжен всасывающим патрубком, а на верхнем торце ротора расположен кольцевой буртик, у которого поверхность, обращенная к оси ротора, выполнена конической, глушитель расположен над ротором, каждая из всасывающих трубок своим другим концом соединена с соответствующим цилиндром, к дну глушителя жестко прикреплена обечайка, нижняя часть которой размещена внутри кольцевого буртика с зазором относительно него и относительно торцевой поверхности ротора, при этом кольцевой зазор между обечайкой и кольцевым буртиком выполнен суживающимся по направлению к верхнему торцу ротора.
К недостаткам данного устройства следует отнести невозможность работы от сетей переменного тока с частотой 400 Гц, отсутствие на кожухе надежных универсальных креплений для установки частотного преобразователя, позволяющего использовать для работы сети с частотами 50 Гц и 400 Гц, а также невозможность размещения герметичного компрессора в вертикальном положении по причине отсутствия креплений.
Техническим результатом данного изобретения является обеспечение работы герметичного компрессора от сетей переменного тока с частотой переменного тока 400 Гц, 50 Гц, крепления частотного преобразователя, а также возможности размещения в горизонтальном положении.
Технический результат достигается тем, что предлагается герметичный компрессор, содержащий вертикальный цилиндрический кожух, в верхней части которого размещен электродвигатель, посредством ротора соединенный с валом, цилиндры, размещенные в нижней части кожуха, глушитель, крепление, расположенное внизу кожуха для установки компрессора в вертикальном положении.
Отличительными конструктивными признаками предлагаемого герметичного компрессора является то, что к верхней поверхности кожуха в центральной его части на стойках круглого сечения установлена пластина прямоугольной формы с отверстиями, которые размещены рядами, причем к пластине прикреплен с возможностью снятия частотный преобразователь, соединенный с электродвигателем, а к боковой поверхности кожуха присоединено при помощи стержней дополнительное крепление, выполненное в виде двух параллельных пластин с расположенными в продольном направлении отверстиями для установки компрессора в горизонтальном положении.
На фиг. 1 показана схема герметичного компрессора.
На фиг. 2 изображена пластина 9 с отверстиями 10.
На фиг. 3 представлен вид А.
Герметичный компрессор содержит вертикальный цилиндрический кожух 1, в верхней части которого размещен электродвигатель 2, работающий от сети напряжением 220 В и частотой 400 Гц, цилиндры 3, вал 4, ротор 5.
Электродвигатель 2 посредством ротора 5 соединен с валом 4.
В кожухе 1 размещен глушитель 6. Для установки герметичного компрессора в вертикальном положении внизу кожуха 1 расположено крепление 7.
К верхней поверхности кожуха 1 в центральной его части на стойках 8 круглого сечения установлена пластина 9 прямоугольной формы с отверстиями 10, которые размещены рядами.
К пластине 9 прикреплен с возможностью снятия (болтовым соединением) частотный преобразователь 11, соединенный проводами с электродвигателем 2. Частотный преобразователь 11 необходим для подключения герметичного компрессора к сети переменного тока 220 В и частотой, отличной от 400 Гц, например, 50 Гц.
Для размещения герметичного компрессора в горизонтальном положении к боковой поверхности кожуха 1 присоединено при помощи стержней 12 дополнительное крепление, выполненное виде двух параллельных пластин 13 с расположенными в продольном направлении отверстиями 14.
Наличие нескольких отверстий 14 на параллельных пластинах 13 позволяет обеспечить надежную установку герметичного компрессора и предотвратить его опрокидывание или смещение в процессе эксплуатации.
Герметичный компрессор работает следующим образом.
Герметичный компрессор может устанавливаться как в вертикальном, так и в горизонтальном положениях.
При вертикальном размещении герметичного компрессора его установка производится при помощи ботовых соединений с использованием крепления 7, расположенное внизу кожуха.
При горизонтальном размещении герметичного компрессора его установка осуществляется с использованием присоединенного к боковой поверхности кожуха 1 при помощи стержней 12 дополнительного крепления. Дополнительное крепление выполнено в виде двух параллельных пластин 13 с расположенными в продольном направлении отверстиями 14, в которых размещаются болтовые соединения, обеспечивающее надежное крепление герметичного компрессора и предотвращающие его опрокидывание или смещение в процессе эксплуатации.
При работе герметичного компрессора впуск, сжатие и выпуск газа происходит в цилиндрах 3 известным образом.
Вращение вала 4, осуществляется от электродвигателя 2, ротор 5 которого жестко соединен с валом 4.
Питание электродвигателя 2 производится от сети переменного тока (напряжение 220 Вольт, частота 400 Гц).
В случае необходимости осуществления питания от сети с напряжением 220 Вольт и другой частотой, например, 50 Гц используется частотный преобразователь 11.
Это позволяет использовать предлагаемый герметичный компрессор в холодильных установках и системах кондиционирования, работающих от сети с напряжением 220 Вольт, с частотой переменного тока как 400 Гц, так и 50 Гц. Частота 400 Гц широко используется в генераторах и сетях военного назначения, а частота 50 Гц - в сетях общего пользования.
Таким образом, предлагаемый герметичный компрессор может быть использован в составе холодильных установок и систем кондиционирования, работающих от сетей с частотой тока 50 Гц, так и от сетей и генераторов военного назначения с частотой тока 400 Гц.
Благодаря тому, что к верхней поверхности кожуха 1 в центральной его части на стойках 8 круглого сечения установлена пластина 9 прямоугольной формы с отверстиями 10, которые размещены рядами, а к пластине 9 прикреплен с возможностью снятия частотный преобразователь 11, соединенный с электродвигателем 2 появляется возможность использования при работе герметичного компрессора сетей переменного тока частотами, отличными от 400 Гц, например, 50 Гц и другими, что бывает необходимо при отсутствии сети переменного тока с частотой 400 Гц.
Выполнение стоек 8 круглого сечения позволяет обеспечить надежное размещение пластины 9 с частотным преобразователем 11 и обеспечивается жесткость всего крепления.
За счет того, что пластина 9 имеет прямоугольную форму, а отверстия 10 размещены рядами, появляется возможность устанавливать частотные преобразователи 11 различных изготовителей с разными типами креплений (разными расстояниями между болтами или другими элементами крепления).
Благодаря тому, что к боковой поверхности кожуха 1, присоединено при помощи стержней 12 дополнительное крепление, выполненное виде двух параллельных пластин 13 с расположенными в продольном направлении отверстиями 14, обеспечивается возможность установки герметичного компрессора в горизонтальном положении.
Возможность установки герметичного компрессора как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, позволяет его размещать в холодильных установках и системах кондиционирования различного размера и конфигурации, что существенно расширяет область применения.
Предлагаемая конструкция герметичного компрессора имеет возможность работы от сетей переменного тока с частотой 400 Гц и другими, содержит на кожухе надежные универсальные крепления для установки частотного преобразователя, имеет надежные крепления для размещения в горизонтальном положении.