Переключаемый шунтирующий реактор (варианты)
SWITCHABLE SHUNT REACTOR (OPTIONS)

Предложение относится к электротехнике и используется в электросистемах.
Широко известная и применяемая схема /1/, шунтирующего реактора (далее ШР) содержит, расположенную на магнитопроводе обмотку. Недостаток такого устройства состоит в относительно низкой надежности, что обусловленно неравномерным электрическим полем внутри реактора.
Прототипом предложения ко всем вариантам является шунтирующий реактор - (далее ШР) /2/ содержащий, две, расположенные на общем а магнитопроводе обмотки, которые началами объединены. Недостаток такого устройства состоит в сравнительно больших потерях энергии в сети, происходящих из-за того, что ШР не способен изменять уровень потребления реактивной мощности.
Техническая задача, решаемая данным изобретением, состоит в снижении потерь энергии и расширении функциональных возможностей.
Поставленная задача решается в 1-ом варианте за счет того, что последовательно с обмотками к их концам подключены разнополярные выводы двух диодов, которые вторыми выводами предназначены для подключения к заземлению и между вторыми выводами обмоток включен выключатель.
Поставленная задача решается в 2-ом варианте за счет того, что последовательно с обмотками к другим выводам подключены разнополярные выводы двух диодов, которые концами предназначены для подключения к заземлению, а параллельно диодам включены контакты выключателя.
Поставленная задача решается в 3-ом варианте за счет того, что последовательно с второй обмоткой к ее концу подключен выключатель, второй вывод которого заземлен. Поставленная задача решается дополнительно за счет того, что выключатель выполнен в виде тиристора.
Поставленная задача решается дополнительно к 3-ему варианту за счет того что ШР снабжен дополнительным сетевым выключателем, присоединенным к концу второй обмотки, а его второй вывод предназначен для подключения к сети.
1
На фиг. 1-5,7 представлена схема ШР, содержащего две обмотки 1 и 2, расположенные на магнитопроводе 3. Кроме того имеются: диоды-4,5, контакты выключателя 6, заземление -7, тиристоры - 8, замещающие контакты 6 в дополнительном пункте. А-начала обмоток 1,2, a X, Х2-их концы. Схема замещения стандартного ШР типа РОМБС-60-500 представлена на фиг. 6. А на фиг. 7 представлена схема реактора, которая наряду с позициями 1, 2, 3 содержит дополнительный 9 и основной сетевой выключатель 10 и сеть 11.
ШР работает следующим образом. Три ШР верхними выводами подключаются к разным фазам высоковольтной (110-750кВ) линии (сети) и потребляют из нее избыточную реактивную мощность, чем стабилизируют сеть. Величина избыточной реактивной мощности сети величина переменная. Она зависит от нагрузки (потребления). ШР позволяет регулиловать на 1/3 величину этой мощности. В замкнутом положении контактов 6 (фиг. 1, 2, 5) или тиристоров 8 (фиг. 3, 4) обе обмотки 1 и 2 проводят переменный ток и мощность ШР-максимальна (100%). При выключенном положении 6 (фиг. 1, 2, 5) и 8 (фиг. 3, 4) мощность минимальна (66%). На фиг. 3, 4 возможно плавное регулирование в указанных пределах за счет фазового управления тиристорами. На фиг. 5 для этого может использоваться симметричный тиристор. На фиг. 7 имеется третья ступень 50%. При разомкнутых 6 и 10 и замкнутом 9 обмотки 1 и 2 включены последовательно встречно, но как следует из схемы фиг. 6 за счет рассеяния обеспечивается максимальная индуктивность. Таким образом, ШР позволяет регулировать потребляемую реактивную мощность, что снижает потери энергии в сети. Источники информации:
1. www.electra-hvac.ru/rashifrovka-rodc.html.
2. Журнал «Электро», 2006, №3, стр. 38, рис. 1.