ВСТАВКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ

Полезная модель относится к техническим средствам перекачки и транспортирования горючего и может быть использована при тушении пожаров и доставки воды в районы ее отсутствия.
Полевой магистральный трубопровод предназначен для подачи больших количеств горючего на значительное расстояние. На вооружении трубопроводных частей приняты комплекты трубопроводов повышенной производительности с типом соединения труб «Раструб». [Полевые магистральные трубопроводы повышенной производительности. (РЭ). М.: Воениздат, 1982]. Полевой магистральный трубопровод представляет собой сборно-разборное сооружение, состоящее из труб, насосных станций, арматуры и вспомогательного оборудования. К вспомогательному оборудованию относятся различные приспособления, используемые при развертывании, эксплуатации и свертывании полевых магистральных трубопроводов.
В связи участившимися массовыми торфяными и лесными пожарам и на территории Российской Федерации было принято решение использовать полевой магистральный трубопровод для ликвидации таких торфяных и лесных пожаров. Трубопроводные части подают воду к очагам пожара и сбрасывают воду в котлованы или пожарные водоемы для заправки пожарных машин водой непосредственно около очага пожара.
За прототип выбрана вставка для подключения пожарных рукавов, характеризующаяся тем, что представляет собой часть трубы длиной 0,45 м с элементом раструб с одной стороны и с пожарной соединительной головкой ГРВ-100 с противоположной стороны, а также присоединенных к трубе пожарных соединительных головок для пожарных рукавов ГМ-50, ГЦ-50, ГМ-70, ГЦ-70, ГМ-80, ГЦ-80, обеспечивающих подключение напорных пожарных рукавов диаметром 80, 51, 66, 75 мм. (Патент РФ №163941, опуб. 20.06.2016).
Недостатком известного технического решения является необходимость предварительного прекращения подачи воды в полевой магистральный трубопровод (для отсоединения, при необходимости, головок-заглушек от неиспользуемых пожарных соединительных головок и последующего подключения к ним напорных пожарных рукавов).
Техническая проблема - невозможность снятия (установки) нужной головки-заглушки и последующего подключения (отключения) соответствующего напорного пожарного рукава в процессе подачи воды в полевой магистральный трубопровод. А соединительные головки трех диаметров (ГМ-50, ГМ-70, ГМ-80) не смогут подключить пожарные рукава четырех условных диаметров (51, 66, 75, 80 мм).
Технический результат - позволяет подсоединение напорных пожарных рукавов без прекращения подачи воды в полевой магистральный трубопровод.
Технический результат достигается вставкой для подключения пожарных рукавов, состоящая из части трубы с элементом раструб с одной стороны и с пожарной соединительной головкой ГРВ-100 с противоположной стороны, а также присоединенных к трубе пожарных соединительных головок ГМ-50, ГЦ-50, ГМ-70, ГЦ-70, ГМ-80, ГЦ-80, обеспечивающих подключение напорных пожарных рукавов диаметром 80, 51, 66, 75 мм, а также дополнительно содержит пожарные соединительные головки ГМ-65 или ГЦ-65 и вентиля, диаметр которых соответствует диаметру пожарных соединительных головок, при этом длина трубы равна 0,6 м.
Полезная модель - вставка для подключения напорных пожарных рукавов поясняется чертежом, на котором изображен общий вид вставки для подключения напорных пожарных рукавов состоит из: увеличенной до 0,6 м длины трубы (1) с элементом раструб (2) с одной стороны и с пожарной соединительной головкой (3) с противоположной стороны, а также с пожарными соединительными головками (4-7) различного диаметра, включая две дополнительно установленные ГМ-65 или ГЦ-65 (для подключения напорных пожарных рукавов с условным диаметром 51, 66, 75, 80 мм), с вентилями (8-12) соответствующего диаметра перед всеми пожарными соединительными головками.
Пример конкретного выполнения.
Вставка для подключения пожарных рукавов обеспечивает возможность снятия (установки) нужной головки-заглушки и последующего подключения (отключения) соответствующего напорного пожарного рукава без прекращения подачи воды в полевой магистральный трубопровод.
При данном решении подсоединения пожарных напорных рукавов исключается необходимость прекращения подачи воды в полевой магистральный трубопровод, что позволяет сэкономить время тушения.
Таким образом, заявленная вставка для подключения напорных пожарных рукавов обеспечивает подсоединение пожарных напорных рукавов без прекращения подачи воды в полевой магистральный трубопровод.