УСТРОЙСТВО УЧЕТА РАСХОДА ВОДЫ

Полезная модель относится к устройствам для замера расхода горячей воды.
Известны счетчики горячей воды (СГВ) производства ООО ПКФ «БЕТАР» при ОАО ЧЧЗ «ВОСТОК» г.Чистополь (паспорт ПДЕК.407223.002 ПС). Счетчики серии СГВ содержат: крыльчатку с регулятором скорости вращения, вращающуюся под действием напора воды; понижающий редуктор, обеспечивающий передачу вращения крыльчатки на счетный механизм; счетный механизм, осуществляющий снятие показаний объема протекающей воды; сигнальную звездочку для индикации расхода счетчика и оптоэлектронного съема сигналов при проверке; преобразователь с устройством контроля линии телеметрического выхода.
Недостатком конструкции этих счетчиков является то, что они учитывают расход как горячей воды, так и воды с пониженной температурой, поступающей вместо горячей воды в нарушении действующих норм.
В соответствии со СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» п.2.2 «Температуру горячей воды в местах водоразбора следует предусматривать:
а) не ниже 60°С - для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к «открытым системам теплоснабжения»;
б) не ниже 50°С - для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых «закрытым системам теплоснабжения»».
В практике часто бывают случаи, когда из крана горячей воды идет вода холодная или чуть теплая.
Задача, решаемая описываемой полезной моделью, заключается в определении истинного количества израсходованной горячей воды, за которую пользователь должен заплатить по установленному тарифу на горячую воду и количество «горячей воды» по температуре соответствующей холодной воде, за которую пользователь должен заплатить по тарифу холодной воды.
Для решения поставленной задачи устройство учета расхода воды, содержит крыльчатку с регулятором скорости вращения, вращающуюся под действием протекающей воды, понижающий редуктор и два счетных механизма с сигнальными звездочками. Каждый счетный механизм соединен со своим преобразователем, снабженным устройством контроля линии телеметрического выхода. Один счетный механизм учитывает общий расход воды не зависимо от ее температуры, а второй - расход горячей воды с температурой не ниже заданного значения в диапазоне температур от +45°С до +60°С. С этой целью между понижающим редуктором и вторым счетным механизмом установлен механизм рассоединения осей, обеспечивающий отключение счетного механизма при понижении температуры ниже заданного значения. Величина, полученная после вычитания результатов показания второго счетного механизма из
показаний первого счетного механизма, будет количеством «холодной воды», т.е. воды с температурой ниже установленного значения.
Второй вариант решения этой задачи заключается в том, что устройство учета расхода воды, содержит крыльчатку с регулятором скорости вращения, вращающуюся под действием протекающей воды, понижающий редуктор и два счетных механизма с сигнальными звездочками. Каждый счетный механизм соединен со своим преобразователем, снабженным устройством контроля линии телеметрического выхода. Один счетный механизм учитывает количество потребленной воды с температурой выше заданного значения в диапазоне температур от +45°С до +60°С. С этой целью между понижающим редуктором и счетным механизмом установлен механизм рассоединения осей, обеспечивающий отключение счетного механизма при температуре ниже заданного значения. Второй счетный механизм учитывает количество потребленной воды с температурой ниже заданного значения в диапазоне температур от +45°С до +60°С. С этой целью между понижающим редуктором и счетным механизмом установлен механизм рассоединения осей, обеспечивающий отключение счетного механизма при температуре выше заданного значения.
Таким образом первый счетный механизм учитывает количество потребленной горячей воды, а второй счетный механизм учитывает количество потребленной холодной воды.
Полезная модель проиллюстрирована чертежами, где изображены:
- на Фиг.1 - структурный состав устройства учета расхода воды при установке одного устройства для рассоединения осей;
- на Фиг.2 - структурный состав устройства учета расхода воды при установке двух устройств для рассоединения осей.
Устройство учета расхода воды содержит: крыльчатку 1 с регулятором скорости вращения; понижающий редуктор 2 и два счетных механизма 3 и 4 с сигнальными звездочками. Каждый счетный механизм 3 и 4 соединен соответственно со своим преобразователем 5 или 6 с устройствами контроля линий телеметрических выходов. Между понижающим редуктором и счетными механизмами размещены в первом случае один, а во втором случае два механизма рассоединения 7 и 8 осей вращения крыльчатки и счетного механизма.
Принцип действия устройства учета расхода горячей воды состоит в измерении числа оборотов крыльчатки 1, вращающейся под действием протекающей воды.
Количество оборотов крыльчатки 1 пропорционально объему протекающей воды.
В первом случае вращение крыльчатки 1 передается на счетный механизм 3, обеспечивающий за счет понижающего редуктора 2 возможность фиксации показаний общего объема потребленной воды. Сигнальная звездочка служит для индикации работы счетчика и оптоэлектронного съема сигналов при проверке. Преобразователь 5 с устройством контроля телеметрического выхода предназначен для дистанционного съема показаний. Вращение крыльчатки 1 одновременно передается через понижающий редуктор 2 на счетный механизм 4. Между понижающим редуктором 2 и счетным механизмом 4 размещен механизм рассоединения 8, в блоке которого задают конкретный параметр температуры
горячей воды в интервале температур от +45°С до +60°С, ниже которого счетный механизм 4 отключается и не учитывает объем проходящей воды. Установка заданного значения фиксируется пломбой. Механизм рассоединения 8 может быть выполнен, например, в виде муфты сцепления с применением биметаллических деталей или электромагнитного привода. Таким образом счетный механизм 4 фиксирует объем потребленной горячей воды соответствующей СНиП 2.04.01-85. Разница показаний счетного механизма 3 и счетного механизма 4 соответствует количеству потребленной холодной воды.
Во втором случае вращение крыльчатки 1 передается на счетные механизмы 3 и 4, обеспечивающие за счет понижающего редуктора 2 возможность фиксации объема потребленной воды. Сигнальные звездочки в счетных механизмах 3 и 4 служат для индикации работы счетчиков и оптоэлектронного съема сигналов при проверке. Преобразователи 5 и 6 с устройствами контроля телеметрического выхода предназначены для дистанционного съема показаний. Между понижающим редуктором 2 и счетным механизмом 3 размещен механизм рассоединения 7, в блоке которого задают конкретный параметр температуры холодной воды в интервале температур от +45°С до +60°С. При повышении температуры выше заданного значения механизм рассоединения осей 7 прерывает связь между осями понижающего редуктора 2 и счетного механизма 3. Счетный механизм 3 прекращает учет холодной воды. Между понижающим редуктором 2 и счетным механизмом 4 размещен механизм рассоединения 8, в блоке которого задают конкретный параметр температуры горячей воды в интервале температур от +45°С до +60°С. При понижении температуры ниже заданного значения механизм рассоединения осей 8 прерывает связь между осями понижающего редуктора 2 и счетного механизма 4. Счетный механизм 4 прекращает учет холодной воды. Механизмы рассоединения 7 и 8 могут быть выполнены, например, в виде муфт сцепления с применением биметаллических деталей или электромагнитного привода.
Таким образом один счетный механизм учитывает расход холодной воды, а второй счетный механизм учитывает расход горячей воды.
Стоимость услуг поставки горячей и холодной воды разная и отличается в несколько раз.
В результате пользователь имеет возможность производить оплату за пользование водой в соответствии с нормативными требованиями СНиП 2.04.01.-85.