УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ВОДООГРАНИЧЕНИЕМ

Полезная модель относится к системе жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и может быть использована для управления ограничением подачи горячей или холодной воды, поступающей потребителю, в случае возникновения у собственника квартиры задолженности по оплате за потребляемые ресурсы.
Исполнители коммунальных услуг (ИКУ) в лице управляющих компаний (УК), товариществ собственников жилья (ТСЖ) предпринимают попытки использования различных способов борьбы с неплательщиками, но все они являются малоэффективными и не носят комплексного характера из-за отсутствия технических возможностей и отсутствия доступа к коммуникациям, расположенным на территории неплательщика.
Для поставщиков электроэнергии уже созданы такие технические устройства управления токоограничением (Патент №132635 на полезную модель «Устройство управления токоограничением», опубликовано 20.09.2013 в Бюллетене №26). Использование таких устройств ИКУ для воздействия на неплательщиков за другие коммунальные ресурсы (горячее и холодное водоснабжение) затруднено по ряду причин. Не во всех случаях за неплатежи по горячей и холодной воде есть основания для отключения электроэнергии. С другой стороны, в большинстве случаев оплату за электроэнергию потребитель осуществляет гарантирующему поставщику или энергосбытовой компании напрямую, а поэтому отсутствует основание для ограничения подачи электроэнергии, если потребитель не имеет задолженности перед поставщиком электроэнергии.
В соответствии с действующими Правилами предоставления коммунальных услуг (Постановление правительства РФ №354 от 06.05.2011 г.) допускается ограничение предоставляемой коммунальной услуги (электроэнергии, газа, горячей и холодной воды) после письменного оповещения собственника квартиры и по истечении установленного правилами срока при наличии у него задолженности в размере месячного показателя, а полное отключение коммунальной услуги (электроэнергии, газа, и горячей воды) может быть осуществлено только в случае, если долги имеются за период двух месяцев, причем полное ограничение распространяется только на электроэнергию, газ и горячую воду, т.е. нельзя полностью ограничивать подачу холодной воды.
Для решения технических задачи по введению ограничения на холодное (ХВС) и горячее (ГВС) водоснабжение пока нет соответствующих устройств, с помощью которых можно ограничивать подаваемые ресурсы (ХВС и ГВС) в квартиру потребителя-задолжника и осуществлять полное приостановление подачи горячей воды. Выполнение различного вида работ по отключению подачи горячей и холодной воды в многоквартирных домах (МКД) с вертикальной разводкой затруднено. После оплаты неплательщиком части долгов за ЖКУ встает еще одна задача - увеличить подачу в квартиру конкретного коммунального ресурса, а при полном погашении долгов доведение его до максимального уровня.
В настоящее время во многих случаях в новых МКД разводку системы водоснабжения осуществляют по горизонтальной схеме, когда приборы учета потребления ХВС и ГВС вынесены за пределы квартир и установлены на лестничной площадке в специальном шкафу. Такое исполнение удобно с точки зрения снятия показаний приборов учета потребляемых ресурсов, т.к. при расположении приборов учета в квартире это не всегда удается. Однако, и в таких случаях отсутствуют технические возможности для введения ограничения подачи ХВС и ГВС индивидуально для потребителей-задолжников.
В соответствии с Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации (ПП РФ №167 от 12.02.1999) г. к договору между потребителем и ИКУ должно быть прикладываться приложение, в котором описаны зоны разграничения ответственности в многоквартирном жилом доме (граница эксплуатационной ответственности потребителя и ИКУ). В этом документе указаны зоны, за работу которых ответственны потребитель и ИКУ, причем вторая сторона не имеет оснований для вмешательство в режимы работы устройств, за работу которых ответственна первая сторона. Таким образом, у ИКУ появляется реальная возможность разместить устройство управления водоограничением в зоне своей ответственности, но при этом должны быть обеспечены некоторые технические возможности для управления такими устройствами. Устройства управления водоограничением, во-первых, должны иметь возможность с их помощью осуществлять ступенчатое введения ограничения подачи воды (ХВС и ГВС), вплоть до полного ограничения (ГВС) и, во-вторых, у них должна быть защита от несанкционированных действий со стороны посторонних лиц при попытках снятия таких ограничений.
Существует устройство управления водоограничением в виде шарового крана (Строительные нормы и правила. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85), с помощью которого могут быть осуществлены процедуры отключения или подключения подачи холодной или горячей воды. Это устройство управления водоограничением имеет ряд недостатков. С его помощью невозможно осуществить частичное ограничение подачи ресурса, т.к. в случае неполного закрытия шарового крана возникает опасность его засорения частицами, которые практически всегда имеются в жидкости системы водоснабжения. Кроме того, нет возможности фиксированного ограничения подачи холодной воды. Отсутствует также система защиты от несанкционированных действий со стороны посторонних лиц, что не позволяет полноценно использовать эти краны для управления водоограничением.
Наиболее близким к предлагаемому устройству управления водоограничением является устройство управления водоограничением (продукция китайской компании «Crownvalve», http://www.crownvalve.com), выполненное в виде шарового крана с системой защиты от несанкционированных действий в виде замка с ключом или магнитной муфты с ключом, а также совмещенным с шаровым краном фильтром грубой очистки, который установлен после самого крана. Все изделия данной группы устройств управления водоограничением имеют ряд существенных недостатков. Размещение фильтра грубой очистки после шарового крана не позволяет защитить сам шаровой кран от засорения в случае неполного закрытия. Фильтр грубой очистки в этих кранах сложит для очистки жидкости от различных частиц, которые могут потом; попасть в счетчик расхода жидкости, но не может защитить сам шаровой кран от засорения этими частицами. Кроме того, на верхней части крана отсутствует разметка, которая показывает угол поворота отверстия шарика крана относительно корпуса, что важно иметь для использования неполного закрытия крана в случае использования ограничения подачи жидкости. Предлагаемые устройства управления водоограничением не в состоянии обеспечить ограничение подачи жидкости на фиксированную величину при использовании их в системах холодного водоснабжения.
1/2
1/4
Техническим результатом предлагаемой полезной модели является то, что в предлагаемом устройстве управления водоограничением, состоящем из устройства перекрытия подачи жидкости в виде шарового крана, фильтра грубой очистки, размещенного после него, и устройства защиты от несанкционированного доступа, фильтр размещается перед шаровым краном, а на шаровом кране сверху имеется указатель угла, на который повернуто отверстие шарика кране. Кроме того, в шарике может быть еще одно сквозное отверстие меньшего диаметра, выполненное перпендикулярно основному, причем диаметр этого отверстия рассчитывается в зависимости от необходимого расхода жидкости по формуле: D=k-(A)/(p), где: D - диаметр второго отверстия (мм); k=0,2; A - необходимый расход жидкости (л/час); p - давление жидкости (ат) в системе водоснабжения. Все это позволяет использовать устройство управления водоограничением для введения различных степеней ограничения подачи горячей воды (от максимальной подачи до полного прекращения в зависимости от угла расположения шарика относительно корпуса), а для холодной воды установить фиксированный минимальный расход жидкости (при повернутом вокруг оси шарике крана на угол 90° относительно корпуса крана).
Предлагаемое устройство управления водоограничением дает возможность осуществлять воздействие на неплательщиков за ГВС и ХВС ступенчато, причем для горячей воды может быть использовано частичное, а затем полное ограничение подачи воды, а для холодной воды в случае ограничения устанавливается минимальный расход воды, который обеспечит подачу воды в квартиру потребителя-наплательщика, но степень комфортности при этом будет невелика (слабый поток воды).
1/2
1/4
Технический результат предлагаемой полезной модели достигается тем, что в известное устройство управления водоограничением, состоящее из устройства перекрытия подачи жидкости в виде шарового крана, фильтра грубой очистки, размещенного после него, и устройства защиты от несанкционированного доступа, изготовлено таким образом, что фильтр размещается перед шаровым краном, а на шаровом кране сверху имеется указатель угла, на который повернуто отверстие шарика в кране. В нем может быть еще одно сквозное отверстие меньшего диаметра, выполненное перпендикулярно основному, причем диаметр этого отверстия рассчитывается в зависимости от необходимого расхода жидкости по формуле: D=k-(A)/(p), где: D - диаметр второго отверстия (мм); k=0,2; A -необходимый расход жидкости (л/час); p - давление жидкости (ат) в системе водоснабжения.
В результате данного технического решения удается осуществлять ступенчатое ограничение подачи жидкости. Защиту от засорения шарового крана при неполном его закрытии и при наличии в нем еще одного сквозного отверстия малого диаметра обеспечивает фильтр грубой очистки, размещенный перед краном. С помощью разметки на корпусе крана может быть выбрана любая из степеней ограничения подачи горячей воды (со ступенями от максимального расхода до нулевого). Для холодной воды в шарике крана перпендикулярно основному отверстию выполнено дополнительное сквозное отверстие малого фиксированного диаметра, который рассчитывают исходя из имеющихся параметров водоснабжения (давление в системе и необходимый расход подачи воды) для ограничения подаваемого потребителю расхода жидкости. В этом случае стоящий перед краном фильтр грубой очистки также защищает шаровой кран от засорения. Имеющиеся на кране системы защиты от несанкционированных действий (ключ к замку шарового крана и устройство пломбирования крышки замка) обеспечивают определенную степень защиты от воздействия на устройство недобросовестного плательщика. Таким образом, предлагаемое устройство управления водоограничением за счет использования предлагаемых технических решений помогает устранить все перечисленные выше недостатки упомянутых выше аналога и прототипа.
Блок-схемы предлагаемого устройства управления водоограничением (далее УВО) в исходном состоянии (фиг. 1а) на основе шарового крана для ГВС (фиг. 1б) и ХВС (фиг. 1в) приведены на фиг. 1.
УВО (фиг. 1) состоит из фильтра 2, шарового крана 4 с отверстием 5 в шарике и ключом доступа 3 в виде ключа к замку. Стрелкой 1 показано направление движения воды. Шкала, на которой обозначен угол поворота отверстия шарика относительно корпуса крана, на фиг. 1 не показана.
Для ГВС (фиг. 16) кроме всех обозначений, аналогичных фиг. 1а, поз. 6 обозначено положение шарика, повернутого на определенный угол относительно корпуса шарика (фиг. 1б). В таком положении диаметр проходного отверстия шарового крана уменьшается на величину, обозначенную поз. 6 на фиг. 1б.
1/2
1/4
Для ХВС (фиг. 1в) используются те же обозначения, что и на фиг. 1а и 1б., но поз. 6 на фиг. 1в обозначено дополнительное проходное отверстие 6, которое выполнено в шарике перпендикулярно основному отверстию. Диаметр этого отверстия вычисляется по предлагаемой формуле: D=k-(A)/(p), где: D - диаметр второго отверстия (мм); k=0,2; А - необходимый расход жидкости (л/час); p - давление жидкости (ат) в системе водоснабжения.
В предлагаемой формуле используются некоторые параметры, характеризующие систему водоснабжения (расход жидкости A и давление жидкости в системе водоснабжения p). Вывод формулы был произведен исходя из принципа неразрывности и несжимаемости жидкости в трубе, на пути которой имеются два отверстия одинакового диаметра, значительно меньшего диаметра основного канала шарового крана.
Для различных значений диаметра этого отверстия нами определен расход жидкости, который при этом будет достигаться в случае протекания жидкости через отверстие, перпендикулярного основному отверстию в шарике. Эти данные представлены в таблице (в расчетах использовали значение давления p=4 ат).
Таблица.
Диаметр D, мм
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
Расход жидкости A, л/час
40
50
60
71
83
111
Предлагаемое устройство управления водоограничением было реализовано с использованием следующих комплектующих. В качестве фильтра грубой очистки использовался стандартный фильтр с диаметром проходного отверстия 1/2Dn, в качестве шарового крана использовали шаровой кран с ключом доступа в виде ключа с замком производства компании «Crownvalve» (Китай), на который дополнительно наносили шкалу с указанием углов, на который повернут шарик шарового крана относительно корпуса крана. Такая конструкция была использована для ГВС. Для ХВС в шаровом кране кроме основного отверстия делали перпендикулярно ему выполняли еще одно отверстие малого диаметра, который выбирали в соответствии с предлагаемой формулой или исходя из табличных данных.
Общий вид предлагаемого устройства управления водоограничением приведен на фиг. 2а для ГВС. На фиг. 2б устройство управления водоограничением для ХВС изображено вместе с другими устройствами системы водоснабжения многоквартирного жилого дома (запорный кран и счетчик расхода холодной воды). На фиг. 2а слева направо располагаются: фильтр грубой очистки и шаровой кран с ключом доступа в виде ключа с замком и нанесенной на корпус крана шкалой поворот отверстия шарика относительно корпуса крана.
На фиг. 2б не видно второго дополнительного отверстия малого диаметра внутри шарового крана и отсутствует шкала, показывающая на какой угол повернуто отверстие шарика относительно корпуса крана т.к. для ХВС используется фиксированный минимальный расход после введения ограничения. Такой минимальный расход обеспечивается малым проходным отверстием после поворота отверстия шарика относительно корпуса крана на угол 90°.
Работа с устройством управления водоограничением осуществляется следующим образом (приведем случай, когда устройство УВО находится за пределами квартиры на лестничной площадке).
После установления факта наличия у потребителя задолженности свыше 1 расчетного месячного показателя, в рамках действующих Правил предоставления коммунальных услуг (ПП РФ №354 от 06.06.2011 г.) осуществляется его информирование и предупреждение о предстоящем ограничении подачи ресурса (ХВС или ГВС). Если потребитель не гасит задолженность в указанные в предупреждении сроки, то для него вводится определенная ступень ограничения подачи ресурса. Для ГВС эта ступень определяется положением шарика относительно корпуса крана, соответствующего углу, нанесенному на корпус крана, а для ХВС это введение установленного минимального расхода подачи холодной воды в результате поворота крана на угол 90° от положения «открыто». Для доступа к устройству ограничения исполнитель коммунальной услуги (ИКУ или представитель поставщика) с помощью ключа осуществляет все необходимые процедуры по установке шарика крана в нужное положение. После извлечения ключа из замка это состояние фиксируется. Для большей степени защиты сверху на замок шарового крана может быть установлена крышка с отверстием для пломбирования (на фиг. 1 и 2 не показана).
Данное устройство управления водоограничением может быть использовано в системе ЖКХ Российской Федерации и других государств СНГ в качестве технического средства для реализации способа воздействия на неплательщиков за ЖКУ, позволяющего осуществить возврат долгов за услуги ЖКХ. А это, в свою очередь, позволит вернуть в бюджет огромные финансовые средства и направить их на модернизацию существующей системы ЖКХ.
Предлагаемые меры воздействия на потребителей-должников за ЖКУ, осуществляемые использованием предлагаемых устройств управления водоограничением являются более мягкими по сравнению с традиционным полным прекращением подачи воды, гуманным (т.к. не прекращается полная подача коммунального ресурса, но снижается степень комфортности) и имеет правовую защиту.
Для систем водоснабжения с размещенными приборами учета потребления коммунальных ресурсов в квартире потребителя использование устройства управления водоограничением, установленным в квартире потребителя, осуществляется несколько иначе и может совпадать по времени с периодическими посещениями квартиры КОСУ для сверки показаний приборов учета. В это время при определении наличия задолженности представитель РЖУ сможет, предупредив потребителя, установить необходимое ограничение, используя устройство управления водоограничением, размещенное в зоне его ответственности и в соответствии с разграничением зон ответственности между потребителем и исполнителем коммунальных услуг.