МОБИЛЬНЫЙ СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР 110/10(6) кВ

Полезная модель относится к электротехнике, к преобразованию и распределению электрической энергии, а именно к силовым масляным трансформаторам.
Самым близким по конструкции к разработанной полезной модели является трансформатор производства ABB мобильного исполнения (Марка KTPU/T123 NC 25000)
Трансформатор производства ABB содержит бак трансформатора, заполненный трансформаторным маслом, расширительный бак, вводы высокого и низкого напряжения, а также ввода нейтрали. Бак трансформатора содержит обмотки высокого и низкого напряжения, РПН и магнитопровод.
Основными недостатками трансформатора производства ABB указанной марки является недостаточно оптимизированная система охлаждения, в результате чего воздух попадает в газовое реле.
Охладительная система выполнена таким образом, что забор масла осуществляется трубопроводом, который расположен до теплообменника, воздух может попадать в газ реле, т.к. в теплообменнике создается разряжение, т.е. низкое давление.
Задачей полезной модели является разработка мобильного силового трансформатора, имеющей минимальные габаритные размеры и минимальную массу.
Технический результат заключается в повышении безопасности и надежности при эксплуатации мобильного трансформатора.
Поставленная задача решается, а технический результат достигается тем, что в мобильном силовом трансформаторе, включающем расширительный бака установленный над баком трансформатора, заполненного трансформаторным маслом, вводы высокого напряжения выполнены горизонтальными, а система охлаждения, состоящая из насосов, трубопроводов и теплообменника выполнена таким образом, что трубопровод забора масла установлен в верхней части бака трансформатора, а выходная часть трубопровода подсоединена к теплообменнику после насосов.
Система охлаждения, обеспечивает такое движение масла, что воздух не попадает в газовое реле, что приводит к повышению безопасности и надежности конструкции.
Подсоединение выходной части трубопровода системы охлаждения после насосов создает в теплообменнике избыточное давление и делает невозможным попадание воздуха в масло.
Выполнение вводов высокого напряжения горизонтальными позволяет повысить удобство монтажа и сократить длину кабеля и обеспечить надежность мобильного силового трансформатора при перемещении.
Бак трансформатора содержит обмотки высокого и низкого напряжений. Крепление вводов обмотки высокого напряжения стеклотекстолитовыми хомутами делает невозможным перемещения вводов обмотки высокого напряжения во время движения и исключает возможность пробоя между фазами.
На фиг.1 приведено изображение общего вида мобильного силового трансформатора, где 1 - бак трансформатора с трансформаторным маслом, 2 - расширительный бак, 3 - ввод высокого напряжения, 4 - ввод низкого напряжения, 5  - ввод нейтрали, 6 - обмотки высокого и низкого напряжения бака трансформатора 1, 7 - устройство регулирования под нагрузкой, 8 - магнитопровод, 12 - теплообменник.
На фиг.2 представлен мобильный трансформатор в разрезе, где 1 - бак трансформатора с трансформаторным маслом, 2 - расширительный бак, 3 - ввод высокого напряжения, 4 - ввод низкого напряжения, 5 - ввод нейтрали, 6 - обмотки высокого и низкого напряжения бака 1, 7 - устройство регулирования под нагрузкой, 8 - магнитопровод, 9 - насосы, 10 - трубопроводы, 11 компенсаторы.
Мобильный силовой трансформатор входит в состав мобильной модульной трансформаторной комплектной подстанции, преобразуя одно переменное напряжение в другое переменное напряжение той же частоты.
Габаритные размеры разработанного трансформатора составляют: масса 40, 5 кг, длина 6907 мм, ширина - 2982 мм, высота 997 мм