ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО НАСОСА В СИСТЕМАХ ПОДДЕРЖАНИЯ МИКРОКЛИМАТА ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ

Оригинальная статья / Original article УДК 628.8

DOI: https://doi.org/10.21285/2227-2917-2020-2-250-257

Использование теплового насоса в системах поддержания микроклимата высотных зданий

© С.С. Макаров

Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Россия

Резюме: Рассматривается актуальная в данное время проблема - состояние микроклимата в жилых помещениях высотных зданий. Использование естественной вытяжной вентиляционной системы без принудительного удаления воздуха приводит к ухудшению качества воздушной среды помещений: нарушению температурного и влажностного режима, увеличению CO2, концентрации пыли, развитию патогенных микроорганизмов. Необходимо произвести переход от естественной вентиляции к вентиляции с принудительным побуждением, используя воздушные рекуперативные теплообменники для повторного использования утилизируемого тепла. В условиях низких зимних температур существует проблема обмерзания пластинчатых рекуператоров, что приводит к снижению их энергоэффективности. Основное содержание исследования для действующей приточно-вытяжной установки с пластинчатым рекуператором составляет анализ методов по предотвращению обмерзания и сравнительный расчет энергетических затрат. Рассмотрены три варианта предотвращения обмерзания: использование электрического калорифера перед рекуператором для подогрева воздуха до -14 0С (условие обмерзания данного теплообменника); использование байпаса для размораживания теплообменника; использование теплового насоса для переноса тепловой энергии от утилизируемого воздуха к приточному воздуху. Разработанная экспериментальная модель с тепловым насосом использует в качестве теплоносителя фреон R410A. Полученные расчетные данные указывают, что при -36 0С итоговые затраты энергии составляют: при использовании электрического калорифера - 20,4 кВт, рекуператора с байпасом - 21,3 кВт, а теплового насоса - 13,5 кВт. Дополнительно выведены зависимости изменения относительной влажности воздуха от температуры. Обобщая полученные результаты, можно уверенно сказать, что вариант использования теплового насоса позволит рационально использовать тепловую и электрическую энергию, затрачиваемую на обогрев дома и поддержания микроклимата в помещениях.

Ключевые слова: рекуператор, тепловой насос, микроклимат, утилизация тепла

Информация о статье: Дата поступления 09 апреля 2020 г.; дата принятия к печати 12 мая 2020 г.; дата онлайн-размещения 30 июня 2020 г.

Для цитирования: Макаров С.С. Использование теплового насоса в системах поддержания микроклимата высотных зданий. Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. 2020;10(2):250-257. htlps://doi.org/10.21285/2227-2917-2020-2-250-257

Application of heat pumps in systems for maintaining the microclimate of high-rise buildings

Sviatoslav S. Makarov

Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia

Abstract: In the present study, the relevance of microclimate considerations in the residential premises of high-rise buildings is considered. The application of a natural exhaust ventilation system without forced air removal leads to a deterioration in the quality of the indoor air environment, including suboptimal temperature and humidity conditions, an increase in CO2 and dust concentration, as well as the development of pathogenic microorganisms. A transition from a natural ventilation system to one using air recuperative heat exchangers to reuse recyclable heat is proposed. In conditions of low winter temperatures, the problem of freezing in plate heat exchangers leads to a decrease in their energy efficiency. The main content of the study for the operating air supply and exhaust unit with a plate recuperator involves an analysis of methods for preventing freezing and a comparative calculation of energy costs. Three options for preventing freezing are considered: the use of an electric air heater prior to the recuperator for heating air to -14 °C (the freezing condition for this heat exchanger); the use of a bypass to defrost the heat exchanger;

Том 10 № 2 2020

Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость с. 250-257 Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real estate Vol. 10 No. 2 2020 _pp. 250-257

ISSN 2227-2917

250

250 ISSN 2500-154X

the use of a heat pump to transfer heat energy from the exhaust to the supply air. In the developed experimental model with a heat pump, Freon R410A is used as a heat carrier. The calculated data indicate the total energy consumption at -36 °C to comprise 20.4, 21.3 and 13.5 kW when using an electric air heater, a recuperator with a bypass and a heat pump, respectively. Additionally, the dependences of the change in relative humidity on temperature are derived. Summarising the obtained results, it is possible to use a heat pump for rationalising thermal and electric energy spent on building heating and maintaining the indoor microclimate.

Keywords: recuperator, heat pump, microclimate, heat recovery

Информация о статье: Дата поступления 09 апреля 2020 г.; дата принятия к печати 12 мая 2020 г.; дата онлайн-размещения 30 июня 2020 г.

For citation: Makarov SS. Application of heat pumps in systems for maintaining the microclimate of high-rise buildings. Izvestiya vuzov. Investitsii. Stroitel'stvo. Nedvizhimost = Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real estate. 2020;10(2):250-257. (In Russ.) https://doi.org/10.21285/2227-2917-2020-2-250-257

Введение

Эксплуатация здания невозможна без правильно спроектированных и эксплуатируемых систем вентиляции. Требования, предъявляемые к микроклимату помещений (ГОСТ 30494-200111 и СП 60.13330-20162), предписывают поддержание температурного и влажностного режимов и концентрацию С02 в пределах нормы.

Помимо этого, в городских условиях, особенно при наличии вблизи промышленного предприятия, возникает большая концентрация пыли, оказывающая негативное влияние на организм человека (раздражающее воздействие на легочную ткань, увеличение чувствительности бронхов, развитие аллергии дыхательных путей и т.д.). Также не стоит забывать о микроорганизмах, источником которых является не только сам человек, но и домашние животные и комнатные растения [1-4].

Повышение стоимости энергии (электрической, тепловой) дало толчок к улучшению технологических и конструктивных систем зданий. Установка воздухонепроницаемых окон с повышенным сопротивлением теплопередаче уменьшает затраты энергии при эксплуатации за счет увеличения сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций. Остальные системы зданий (вентиляция, энергоснабжение, горячее водоснабжение), влияющие на их энергетические характеристики, остаются на прежнем уровне.

На данном этапе развитие строительных технологий по отношению к инженерным системам и ограждающим конструкциям здания является недостатком.

Подходы к проектированию отдельного элемента здания в отрыве от других не позволяет оптимизировать конструкцию здания как единую энергетическую систему. В первую очередь решаются проблемы здания, связанные с разработкой конструктивно-технологических и объемно-планировочных решений. Путем увеличения термического сопротивления ограждающих конструкций здания достигается снижение уровня эксплуатационных затрат тепловой энергии на отопление. И, не смотря на существенный прогресс в данной области, инженерное оборудование отстает в своем развитии [1-4]. Методы

Использование оконных конструкций с увеличенной герметичностью, при сохранении естественной вентиляции в здании, приводит к негативным последствиям в состоянии микроклимата помещений, что не соответствует нормам влажности и температуры внутреннего воздуха на протяжении отопительного сезона, из-за чего происходит ухудшение качества воздушной среды. В строящиеся по существующим нормативам здания на воздухообмен приходится до 60% тепло-потерь [5-13].

В применяемых проектных и технических решениях с использованием естественной вентиляции данная проблема не может быть решена. Необходим переход к приточ-но-вытяжной вентиляции с искусственным побуждением и применением рекуперации тепловой энергии.

Есть необходимость в решении следующих проблем:

- герметичные оконные конструкции и

1ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. Введ. 01.01.2013. М.: Стандартинформ, 2013. 11 с.

2СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Утв. 16.12.2016 № 968. М.: Стандартинформ, 2016. 95 с.

Том 10 № 2 2020 ISSN 2227-2917

с. 260-267 Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость (print) 261 Vol. 10 No. 2 2020 Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real estate ISSN 2600-164X 26 1 pp. 260-267_(online)_

хорошо утепленные стены почти полностью герметизируют помещения, не давая поддерживать в пределах нормы уровень воздухообмена. Постоянное открытие окон для проветривания девальвирует изначальный смысл производства окон с более высоким термическим сопротивлением.

В данном случае применение приточных вентиляционных клапанов не является выходом из положения. Задачу выбора эффективной схемы вентиляции необходимо решать по-другому.

Схема вентиляции здания в городе путем открытия окон для проветривания приводит к ухудшению качества воздуха в жилых помещениях (особенно в квартирах нижних этажей) и к увеличению уровня шума выше установленных пределов.

Требования к увеличению значений сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций привели к тому, что максимальным слагаемым тепловых потерь зданий во время отопительного периода является воздухообмен (более 50% от общего уровня). Экономия тепловой энергии на отопление зданий связана с возвратом теплоты, уходящей с воздухом из помещений [1, 5-11].

Решение проблемы притока воздуха с применением различных технических средств, например, локальными системами рекуперации тепла с сохранением системы естественной вентиляции не приводит к улучшению комфорта. Задача поддержания нормативного значения воздухообмена должным образом не решается из-за зависимости уровня воздухообмена от множества разновекторных причин (уровень ветровой нагрузки, открытие окон, степень уплотнения окон, состояние вытяжных шахт, высота расположения квартиры, температура наружного воздуха) [1, 6-14].

При сохранении схемы естественного воздухообмена не решается задача рационального использования энергии, в том числе поступающей в помещение солнечной энергии как доли в общей системе энергоснабжения здания. Уход от допустимых параметров микроклимата при длительном и систематическом воздействии на человека может вызывать общее и локальное ощущение дискомфорта, понижение работоспособности и ухудшение самочувствия при усилении механизмов терморегуляции, хотя при этом сильно не ухудшается состояние здоровья [6-17].

В настоящий момент отсутствует систематизация опыта использования систем принудительной вентиляции с рекуперацией тепловой энергии удаляемого из помещений многоэтажных жилых зданий воздуха, а также особенности использования рекуперативных теплообменников в жилых зданиях.

ISSN 2227-2917

252

252 ISSN 2500-154X _

Переход к системам с механической вентиляцией помещений с использованием пластинчатых теплообменников имеет один характерный недостаток: обмерзание теплообменника со стороны вытяжного воздуха при увеличении влагосодержания в воздухе. Это происходит из-за увеличения относительной влажности воздуха до состояния насыщения при понижении температуры ниже точки росы, когда начинается кристаллизация влаги. Параллельно при образовании конденсата наблюдаются два эффекта: повышение теплообмена за счет теплоты фазового перехода; снижение коэффициента теплопередачи за счет формируемого на пластинах слоя жидкости и уменьшения сечения воздушных каналов, что приводит к увеличению потерь статического давления.

Температура кристаллизации, при которой происходит замораживание водяных паров, содержащихся в вытяжном воздухе, зависит от ряда факторов: теплофизические параметры вытяжного воздуха, соотношение воздушных потоков на приточной и вытяжной частях рекуператора, конструктивных особенностей теплообменника, эффективности теплообмена.

В настоящее время существуют несколько подходов к решению задачи по предотвращению обмерзания рекуператоров: размораживание всего теплообменника, частичное размораживание, установка дополнительного калорифера со стороны приточного воздуха и установка байпаса.

Все перечисленные способы имеют как индивидуальные, так и общие недостатки, приводящие как к снижению энергоэффективности, так и увеличивающие инвестиционные и эксплуатационные затраты [16-20]. Использование теплового насоса позволяет использовать низкопотенциальную энергию уходящего воздуха, передавая ее приточному воздуху (рис. 1) [15-20].

Результаты и их обсуждение

Для рассмотрения оптимального варианта использования приточной установки с пластинчатым рекуператором были смоделированы и рассчитаны три варианта: приточ-но-вытяжная установка с байпасом, предна-грев с использованием дополнительного калорифера, преднагрев с использованием теплового насоса.

1. Произведен расчет для действующей приточно-вытяжной установки производства VTS (1500 м3/ч) с пластинчатым рекуператором (VTS VS21PCR) с комплектующими воздушными фильтрами класса очистки G4, приточным вентилятором мощностью 0,23 кВт, вытяжным вентилятором 0,24 кВт и создаваемым напором в вентиляционной сети -100 Па. КПД установки равно 57%, при нагреТом 10 № 2 2020

с. 250-257 Уо1. 10 N0. 2 2020 рр. 250-257

Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real estate

ве наружного воздуха с -14 иС (-14 иС - расчетная температура обмерзания данного теплообменника) до +4 0С (ф = 13%) и охлаждая уходящий воздух до +2 С (ф = 100%). При -36 0С (наружная температура) температура приточного воздуха после рекуператора понижается до -3,3 0С (ф = 4%), а температура

уходящего воздуха понижается до -6,9 иС (ф = 100%), происходит выполнение условия для обмерзания рекуператора. На данной установке во избежание обмерзания применяется байпасный канал с изменяемой шириной.

Рис. 1. Приточно-вытяжная установка с тепловым насосом Fig. 1. Air handling unit with heat pump

Результатом является понижение приточного воздуха после рекуператора до -19,80С, вытяжной воздух после рекуператора - +3,8 0С.

Для догрева воздуха до +20 0С необходимо затратить 20,91 кВт, итоговые затраты энергии составляют 21,38 кВт.

2. Используя преднагрев приточного воздуха (дополнительный калорифер до рекуператора) при заданных ранее условиях (-36 С), необходимо затратить 11,56 кВт мощности.

Наружный воздух нагревается до +4 0С (ф = 3%), а уходящий - охлаждается до +2 0С (ф = 100%); КПД рекуператора - 56%. Для догрева воздуха до +20 0С необходимо затратить 8,4 кВт. Итоговые затраты энергии составляют 20,44 кВт.

3. При использовании теплового насоса наружный воздух догревается до температуры -14 0С (условие обмерзания данного теплообменника) до теплообменника, после имеет температуру -4,7 0С (ф=3%), а удаляемый воздух остывает до -5,5 0С (ф=100%). Необходимые затраты на догрев приточного

Том 10 № 2 2020

с. 250-257 Уо1. 10 N0. 2 2020 рр. 250-257

воздуха составляют 12,97 кВт.

Дополнительные затраты, что идут на компрессор теплового насоса, при использовании фреона R410А (^=6 0С) составляют 0,126 кВт. Общие (суммарные) затраты энергии (учитывается обязательно вентиляторная группа) составляют 13,58 кВт [18-22].

Результат расчетов моделирования работы установки представлен на рис. 2.

Для получения практических данных была сконструирована и изготовлена установка по моделированию процесса работы теплового насоса.

Полученные данные при разных температурах наружного воздуха представлены в таблице, где ф1 - температура и относительная влажность приточного воздуха до конденсатора; t2, ф2 - температура и относительная влажность приточного воздуха после конденсатора; tз, ф3 - температура и относительная влажность утилизируемого воздуха до испарителя; и, ф4 - температура и относительная влажность утилизируемого воздуха после испарителя.

ISSN 2227-2917

Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость (print) 263 Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real estate ISSN 2600-164X 263 _(online)_

-36 -33 -30 -27 -24 -21 -18 -15 -12 -9 -б -3

Температура, SC

Рис. 2. Зависимости затрачиваемой мощности на нагрев приточного воздуха

от наружной температуры воздуха

Экспериментальные данные температуры и влажности воздуха Experimental temperature and humidity data_

ti, UC ф1, % t2, 0С ф2, % t3, 0С фз, % t4, 0С ф4, %

-24 76 -18 73 21 3 18 3

-10 60 -5 49 23 5 20 6

-4 80 1 59 23 10 20 11

Выводы

Из полученных данных видно снижение затрачиваемой электрической мощности при использовании варианта с тепловым насосом. Тем самым можно утверждать, что использование теплового насоса в системах принудительной вентиляции зданий позволяет решить проблему с расширением темпе-

ратурного диапазона рекуператора, что позволит рационально использовать преобразование энергии. Закладывание в проект нового подхода к системам вентиляции позволит контролировать в пределах нормы требования, предъявляемые к микроклимату помещений.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Данилевский Л.Н. Системы принудительной вентиляции с рекуперацией тепловой энергии удаляемого воздуха для жилых зданий. Теория и практика. Минск, 2014. 128 с.

2. Требования инженеров к стандартам вентиляционных систем [Электронный ресурс]. ABOK.

URL: https://www.abok.ru/for_spec/articles.php? nid=70 (12.05.2020).

3. Катола В.М., Комогорцева В.Е. Пыль: Источники образования, ее общая характеристика (Краткий обзор) // Бюллетень физиологии и патологии дыхания. 2018. № 67. С. 111-116.

https://doi.org/10.12737/article_5a9f2eaf492cf9.

67393066

4. Загороднюк Л.Х., Лысикова Н.В. Вредное воздействие микроорганизмов на здоровье человека в жилых помещениях, способы их уничтожения биоцидными растворами // Инновационные подходы в решении современных проблем рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды: сб. докл. Междунар. науч.-техн. конф. (г. Алушта, 03-07 июня 2019 г.). Белгород: Изд-во Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова, 2019. С. 43-49.

5. Киборт И.Д. Повышение эффективности котельной при помощи теплового насоса //

ISSN 2227-2917

(print) ISSN 2500-154X _(online)_

Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real estate

Том 10 № 2 2020

с. 250-257 Vol. 10 No. 2 2020 pp. 250-257

Севергеоэкотех-2013: материалы XIV Между-нар. молодежной науч. конф. (г. Ухта, 20-22 марта 2013 г.). Ухта: Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2013. С. 354-356.

6. Alo M. Problems with Using the Exhaust Air Heat Pump for Renovation of Ventilation Systems in old Apartment Buildings // Danish Journal of Engineering and Applied Sciences. 2015. 44-55.

7. Köiv T.-A., Rant A. Heating of buildings (Estonian). Second ed. Tallinn: TUT. 2013.

8. Köiv T.-A, Voll H, Mikola A., Kuusk K., Maivel M. Indoor Climate and Energy Consumption in Residential Buildings in Estonian Climatic Condition // WSEAS Transactions on Environment and Development. 2010. № 6. P. 235-244.

9. Harsem T.T., Grindheim J., Borresen B.A. Efficient Interaction Between Energy Demand Surplus Heat, Cooling and Thermal Storage // Procedia Engineering. 2016. № 146. P. 210217.

10. Rijal H.B., Tuohy P., Humphreys M.A., Nicol J.F., Samuel A., Clarke J. Using results from field surveys to predict the effect of open windows on thermal comfort and energy use in buildings // Energy and Buildings. 2007. Vol. 39. № 7. P.823-836.

11. Yue Qi, Junjie Liu, Xilei Dai, Lei Zhao, Dayi Lai and Shen Wei, Investigation of Ventilation Behaviors in Mechanically Ventilated Residential Buildings in China. E3S Web conference. 2019. 111. 06048.

12. Eberhard P. Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung für Passivhäuser Schaltungsvarianten. Gerätebewertung. 5. (Passivhaustagung 16-18 Februar 2001). 1/ Auflage Reutlingen. 2001. P. 103-112.

13. Данилевский Л.Н. Принципы проектирования и инженерное оборудование энергоэффективных жилых зданий. Минск, 2011. 375 с.

14. Besant R.W., P.E., Allan B. Johnson. Reducing energy costs using run-around systems // ASHRAE Journal. 1995. Vol. 37. № 2. P. 41-46.

15. Галюжин С.Д, Лобикова Н.В., Лобикова

О.М., Галюжин А.С. Целесообразность использования современных энергосберегающих систем вентиляции при строительстве и реконструкции зданий // Вестник науки и образования Северо-Запада России. 2018. Т.4. № 4.

16. Дискин М.Е. Эффективность рекуперации теплоты в системах вентиляции при температурах наружного воздуха ниже температуры опасности обмерзания [Электронный ресурс] // АВОК. 2006. № 4. URL. https://www.abok.ru/for_spec/articles.php? nid=3253 (12.05.2020).

17. Бачурин Д., Семушев В., Шилкин Н. Применение теплонасосных установок для отопления и горячего водоснабжения жилых домов. Опыт Австрии // АВОК: Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строительная теплофизика.

2013. № 8. С. 30-41.

18. Аверьянов В.К., Киборт И.Д., Уляшева В.М. Анализ результатов моделирования одно и двух-контурного воздушного теплового насоса // Вестник гражданских инженеров.

2014. № 3 (44). С. 164-167.

19. Порецкий В. В., Березович И. С., Стома-хина Г. И. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (жилые здания и коттеджи). М.: Пантори, 2003. 275 с.

20. Пат. № 131458, РФ, МПК F24F 3/147. Установка для системы вентиляции и кондиционирования воздуха (варианты) / Е.Э. Байма-чев, С.С. Макаров, О.В. Шарова, А.В. Выго-нец; ФГБОУ ВПО ИрГТУ. N 2013109036/12; Заяв. 28.02.2013; Опубл. 20.08.2013, Бюл. N 23.

21. Баймачев Е.Э., Макаров С.С. Моделирование термодинамического цикла теплового насоса для расширения температурного диапазона воздушного рекуператора // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2014. № 6 (89). С. 101-106.

22. Степанов В.С. Методы оценки термодинамической эффективности систем поддержания микроклимата // Известия вузов. Строительство. 2009. № 10. С. 46-54.

REFERENCES

1. Danilevskiy LN. Compulsory ventilation systems with recovery of thermal energy of exhaust air for residential buildings. Theory and practice. Minsk; 2014. 128 p. (In Russ.).

2. Requirements of engineers to the standards of ventilation systems. ABOK. Available from: https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=7 0 [Accessed 12th May 2020]. (In Russ.).

3. Katola VM, Komogorceva VE. Dust: sources of formation, its general characteristics and dust diseases (brief review). Bulletin physiology and

pathology of respiration. 2018;67:111-116. https://doi.org/10.12737/article_5a9f2eaf492cf9. 67393066 (In Russ.).

4. Zagorodniuk LK, Lysikova NV. The harmful effects of microorganisms on human health in residential premises, methods of their destruction by biocidal solutions. Innovatsionnye podkhody v reshenii sovremennykh problem rat-sional'nogo ispol'zovaniya prirodnykh resursov i okhrany okruzhayushchei sredy: sb. dokl. Mezhdunar. nauchno-tekhnicheskoi konferencii

Том 10 № 2 2020 ISSN 2227-2917

с. 260-267 Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость (print) 966 Vol. 10 No. 2 2020 Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real estate ISSN 2600-164X 266 pp. 260-267_(online)_

= Innovative approaches to solving modern problems of rational use of natural resources and environmental protection: collection of reports of the International scientific and technical conference. 03-07 June 2019, Alushta. Belgorod: Belgorod State Technological University V.G. Shukhov; 2019. p. 43-49. (In Russ.).

5. Kibort ID. Boiler room efficiency increase with a heat pump. Severgeoekotekh-2013: materialy ХIV Mezhdunar. molodezhnoi nauch. konf. = Severgeoecotech-2013: proceedings of the XIV international youth scientific conference. Ukhta, 20-22 March 2013. Ukhta: Ukhta State Technical University; 2013. p. 354-356. (In Russ.).

6. Alo M. Problems with Using the Exhaust Air Heat Pump for Renovation of Ventilation Systems in old Apartment Buildings. Danish Journal of Engineering and Applied Sciences. 2015:4455.

7. Köiv T-A, Rant A. Heating of buildings (Estonian). Second ed. Tallinn: TUT; 2013.

8. Köiv T-A, Voll H, Mikola A, Kuusk K, Maivel M. Indoor Climate and Energy Consumption in Residential Buildings in Estonian Climatic Condition. WSEAS Transactions on Environment and Development. 2010;6:235-244.

9. Harsem TT, Grindheim J, Borresen BA. Efficient Interaction Between Energy Demand Surplus Heat, Cooling and Thermal Storage. Procedia Engineering. 2016;146:210-217.

10. Rijal HB, Tuohy P, Humphreys MA, Nicol JF, Samuel A, Clarke J. Using results from field surveys to predict the effect of open windows on thermal comfort and energy use in buildings. Energy and Buildings. 2007;39(7):823-836.

11. Yue Qi, Junjie Liu, Xilei Dai, Lei Zhao, Dayi Lai, Shen Wei. Investigation of Ventilation Behaviors in Mechanically Ventilated Residential Buildings in China. E3S Web conference. 2019;111:06048.

12. Eberhard P. Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung für Passivhäuser Schaltungsvarianten. Geräte-bewertung. 5. Passivhaustagung 16-18 Februar 2001. 1/ Auflage Reutlingen. 2001; 103-112.

13. Danilevskiy LN. Design principles and engineering equipment for energy-efficient residential buildings. Minsk; 2011. 375 p. (In Russ.).

14. Besant RW, Johnson AB. Reducing energy costs using run-around systems. ASHRAE Journal. 1995;37(2):41-46.

15. Galyuzhin SD, Lobikava NV, Lobikava VM, Galyuzhin AS. Applicability of using modern energy saving ventilation systems for construction and reconstruction of buildings. Vestnik nauki i obrazovaniya Severo-Zapada Rossii = Journal of Science and Education of North-West Russia. 2018;4(4). (In Russ.).

16. Diskin ME. The efficiency of heat recovery in ventilation systems at outdoor temperatures below the frost hazard temperature. АВОК. 2006;4. Available

from: https://www.abok.ru/for_spec/articles.php? nid=3253 [Accessed 12th May 2020]. (In Russ.).

17. Bachurin D, Semushev V, Shilkin N. Use of Heat Pump Installations for Heating and Hot Water Supply for Residential Buildings. Austrian Experience. AVOK: Ventilyatsiya, otoplenie, konditsionirovanie vozdukha, teplosnabzhenie i stroitel'naya teplofizika. 2013;8:30-41. (In Russ.).

18. Aver'yanov VK, Ulyasheva VM, Kibort ID. One and two-circuit air-source heat pumps modeling results analysis. Vestnik grazhdanskikh inzhenerov = Bulletin of Civil Engineers. 2014;3:164-167. (In Russ.).

19. Poretskii VV, Berezovich I.S., Stomakhina G.I. Heating, ventilation and air conditioning (residential buildings and cottages). Moscow: Pantori; 2003. 275 p. (In Russ.).

20. Bajmachev EE, Makarov SS, Sharova OV, Vygonec AV. Patent 131458, RF, Installation for ventilation and air conditioning (options). (In Russ.).

21. Baimachev EE., Makarov SS. Thermal pump thermodynamic cycle modeling to extend temperature range of air recuperator operation. Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta = Proceedings of Irkutsk State Technical University. 2014;6:101-106.

22. Stepanov VS. Research of energy efficiency split systems of air conditioning. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Stroitel"stvo = News of higher educational institutions. Construction. 2009;10:46-54.

Критерии авторства

Макаров С.С. полностью подготовил статью и несет ответственность за плагиат.

Конфликт интересов

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Contribution

Makarov S.S. has prepared the article for publication and is responsible for plagiarism.

Conflict of interests

The author declares that there is no conflict of interests regarding the publication of this article.

ISSN 2227-2917 Том 10 № 2 2020 nee (print) Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость с. 260-267

266 ISSN 2600-164X Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real estate Vol. 10 No. 2 2020 _(online)_pp. 260-267

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

Сведения об авторе

Макаров Святослав Станиславович,

инженер отдела «Инженерные системы», Иркутский национальный исследовательский технический университет, 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, Россия,

Ие-таИ: slavaclimat@istu.edu

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2145-9502

The final manuscript has been read and approved by the author.

Information about the author

Sviatoslav S. Makarov,

Engineer of the Department

of Engineering Systems,

Irkutsk National Research Technical University,

83 Lermontov St., Irkutsk 664074, Russia,

He-mail: slavaclimat@istu.edu

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2145-9502

Том 10 № 2 2020 ISSN 2227-2917

с. 250-257 Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость (print) 257 Vol. 10 No. 2 2020 Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real estate ISSN 2500-154X 25 ' pp. 250-257_(online)_