СРЕДСТВО ФИКСАЦИИ ОГНЕТУШАЩЕГО ШНУРА В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ШКАФУ

Полезная модель относится к приспособлениям фиксации устройства автономного пожаротушения в виде огнетушащего шнура в металлических и пластиковых электрических шкафах любого типа.
Из уровня техники известно размещение пирокорда в электрическом шкафу. Пирокорд - это автономная установка пожаротушения с термоактивирующимся микрокапсулированным огнетушащим веществом. Пирокорд - принципиально новое средство огнетушения, разработанное специально для защиты от возгораний в крупногабаритных пожароопасных объектах, таких как распределительные щиты, шкафы управления, сейфы и др.. (см. http://www.ssr-russia.ru/catalog/pirostikery/24694/) Пирокорд работает как интеллектуальная система пожаротушения. Воздействие температуры на его активные компоненты вызывает реакцию с выделением огнетушащего компонента, вплоть до полного подавления очага пожара.
Особенности: гибкая основа дает возможность установки в труднодоступных местах с различным радиусом изгиба; малый вес, обеспечивает легкую транспортировку продукта; прочностные качества позволяют использовать изделие в большом диапазоне температур.
Из уровня техники известно размещение пирокорда (огнетушащего шнура) в электрическом шкафу: https://www.youtube.com/watch?v=QnVdKhKcaUo (опубл.: 09.11.2015). Его суть состоит в том, что огнетушащий шнур закрепляют по внутренним стенкам электрического шкафа «змейкой» вокруг DIN-реек и установленных на них автоматических выключателях. В нем отражено средство фиксации огнетушащего шнура в электрическом шкафу, выполненное в виде удерживающего шнур приспособления, имеющего опору для фиксации к внутренним стенкам электрического шкафа. Решение выбрано за прототип.
Технической проблемой известного способа размещения является излишний расход огнетушащего шнура на установку в тех местах, где возгорание не приведет к инициированию тушения шнуром. Вызвано это тем, что при возгорании вследствие замыкания, пламя огня стремится распространиться вверх к кабельному вводу, который расположен в электрических шкафах вверху, поскольку туда идет тяга воздуха. DIN-рейки и установленные на них автоматические выключатели закрывают поток воздуха и распространение пламени идет по пути наибольшего потока воздуха, идущего вверх, т.е. за DIN-рейкой.
По причине чего инициирование пирокорда произойдет только в верхней части, где шнур закреплен к верхней стенке шкафа.
Для тушения пламени достаточным является воздействие от пирокорда, который закреплен по периметру внутренних стенок электрического шкафа. Размещение змейкой приводит к лишним тратам дорогого огнетушащего шнура и не рационально.
Кроме того, пользователь точно не знает место, в котором нужно крепить пирокорд внутри стенок шкафа. Поэтому, в прототипе пирокорд закреплен криво, где попало и в случае ремонта электрооборудования может быть легко поврежден. Причем, работа пирокорда при тушении основана на сгорании шнура по всей длине и если шнур оборван в каком-то месте, нужно менять весь шнур.
Таким образом, известное закрепление пирокорда чревато высокими рисками его повреждения.
Также, технической проблемой является сложность закрепления шнура внутри стенок шкафа. Требуется сначала установить внутри шкафа U-образные крепления, к которым зафиксировать шнур. Данные крепления трудно размещать выверено по линии и в итоге их крепят на глазок. В итоге, шнур внутри шкафа висит волнистой изогнутой линией, портит эстетику шкафа, создает препятствия пользованию автоматическими выключателями.
Задачей полезной модели является устранение недостатков прототипа.
Техническим результатом заявленного решения является упрощение закрепления шнура внутри стенок шкафа.
Указанный технический результат достигается за счет того, что заявлено средство фиксации огнетушащего шнура в электрическом шкафу, выполненное в виде удерживающего шнур приспособления, имеющего опору для фиксации к внутренним стенкам электрического шкафа, отличающееся тем, что удерживающее приспособление выполнено в виде гнущегося крепления, имеющего паз для удержания шнура, а основание крепления имеет клейкий слой.
Предпочтительно, крепление выполнено в виде пластикового профиля П-образного или U-образного сечения.
Предпочтительно, крепление выполнено съемным, с установленной защитной пленкой поверх клейкого слоя.
Допустимо, что крепление имеет магнитную основу.
Краткое описание чертежей
На Фиг. 1 показан пример размещения огнетушащего шнура в пластиковом электрическом шкафу.
На Фиг. 2 показан пример размещения огнетушащего шнура в металлическом электрическом шкафу.
На Фиг. 3 показан пример выполнения П-образного крепления для фиксации огнетушащего шнура в электрическом шкафу и принцип его использования (а - крепление в транспортировочном состоянии, б - изгиб части крепления, в - отрыв защитной пленки и оголение клейкого слоя перед установкой крепления на внутренней стенке шкафа). На Фиг. 4 показан пример выполнения U-образного крепления для фиксации огнетушащего шнура в электрическом шкафу и принцип его использования (а - крепление с установленным шнуром вид с торца, б - крепление без шнура вид с торца).
На чертежах: 1 - пластиковый электрический шкаф, 2 - крышка, 3 - кабельный ввод, 4 - DIN-рейка, 5 - шина, 6 - автоматический выключатель, 7 - крепление огнетушащего шнура, 8 - огнетушащий шнур, 9 - металлический электрический шкаф, 10 - дверца, 11 - защитная пленка, 12 - клейкий слой, 13 - паз, 14 - основание крепления.
Осуществление полезной модели
Размещения огнетушащего шнура в электрическом шкафу реализуется следующим образом. Огнетушащий шнур 8 закрепляют по внутренним стенкам пластикового 1 (см. Фиг. 1) или металлического 9 (см. Фиг. 2) электрического шкафа вокруг DIN-реек 4 и установленных на них автоматических выключателях 6.
Новым является то, что используют крепление 7 (см. Фиг. 3), которым крепят шнур 8. Само крепление 7 размещают по периметру внутренних стенок шкафа 1 или 9 так, чтобы часть шнура 8 размещалась снизу нижнего ряда DIN-рейки 4 и установленных на ней автоматических выключателей 6, часть шнура 8 размещалась под кабельным вводом 3 сверху верхнего ряда DIN-рейки 4 и установленных на ней автоматических выключателях 6, располагаясь на уровне между DIN-рейкой 4 и контактами верхних клемм автоматических выключателей 6, а по бокам шнур 8 размещался вблизи боковых стенок шкафа.
Крепление 7 может быть выполнено в виде гнущегося средства (см. Фиг. 3(Б)), имеющего паз 13 для удержания шнура 8, а основание крепления 14 имеет клейкий слой 12.
Например, крепление может быть реализовано в виде пластикового профиля П-образного (см. Фиг. 3) или U-образного сечения (см. Фиг. 4).
Если крепление может быть выполнено съемным, тогда его выполняют с установленной защитной пленкой 12 поверх клейкого слоя 11. Допустимо, что крепление имеет магнитную основу, если его используют для металлических шкафов 9 или для пластиковых шкафов 1, к которым на внутренние боковые стенки предварительно в нужных местах крепят металлические пластины, а уже на них магнитной основой располагают крепления 7.
Крепление может быть выполнено и несъемным, например, при его изготовлении на производстве, когда его выполняют цельным как элементы внутренних стенок шкафа. Таким образом, средство фиксации огнетушащего шнура 8 в электрическом шкафу 1 или 9 реализовано в виде удерживающего шнур 8 приспособления, имеющего опору для фиксации к внутренним стенкам электрического шкафа. Удерживающее приспособление может быть выполнено в виде гнущегося крепления 7, имеющего паз 13 для удержания шнура 8, а основание крепления 14 имеет клейкий слой 12.
Принцип работы устройства состоит в следующем.
В пластиковый 1 или металлический 9 электрический шкаф помещают средство фиксации огнетушащего шнура, выполненное в виде крепления 7.
Если крепление 7 несъемное, его выполняют на производстве при изготовлении шкафа 1 или 9. Если шкаф пластиковый 1, то крепление формуют при отливке стенок шкафа. Если шкаф металлический 9, то несъемные крепления могут быть приварены или сформированы в виде выступов на внутренних стенках шкафа, например, боковых.
Если крепление 7 съемное, то в процессе фиксации на стенки шкафа, например, на боковые, с нижней части основания 14 крепления 7 снимают защитную пленку 11 и оголяют клейкий слой 12, которым фиксируют крепление к боковым стенкам.
Этапы установки съемного крепления 7 могут заключаться, например, в следующем. Берут кусок профиля съемного крепления 7 нужной длины.
Первоначально от половины участка одной из боковых сторон шкафа 1 или 9 с внутренней части приклеивают основание 14 крепления 7, после чего в нужном месте крепление изгибают и ведут до другого края боковой стенки, где снова изгибают и приклеивают его уже к другой боковой стороне. Далее в нужном месте крепление снова изгибают и ведут до другого края боковой стенки, изгибают и приклеивают остаток к боковой стенке, замыкая круг. Остаточный кусок профиля крепления 7 обрезают, если он есть. Крепление 7 съемным образом или жесткой фиксацией размещают по периметру внутренних стенок шкафа так, чтобы часть шнура размещалась снизу нижнего ряда DIN-рейки 4 и установленных на ней автоматических выключателей 6, часть шнура 8 размещалась под кабельным вводом 3 сверху верхнего ряда DIN-рейки 4 и установленных на ней автоматических выключателях 6, располагаясь на уровне между DIN-рейкой 4 и контактами верхних клемм автоматических выключателей 6, а по бокам шнур 8 размещался бы вблизи боковых стенок шкафа, прилегая к ним вплотную или на небольшом расстоянии.
Там, где часть шнура 8 размещают под кабельным вводом 3 сверху верхнего ряда DIN-рейки 4 и установленных на ней автоматических выключателях 6, шнур 8 можно проводить под шинами 5, если там таковые установлены.
После установки крепления 7 в него фиксируют огнетушащий шнур 8, например, как показано на Фиг. 1, Фиг. 2 или Фиг. 4(а).
Например, огнетушащий шнур 8 укладывают в паз 13 крепления 7 пока не замкнется круг, после чего обрезают.
После укладки огнетушащего шнура 8 шкаф 1 или 9 готов к эксплуатации в режиме автоматического пожаротушения.
В случае возникновения очага возгорания, инициируется срабатывание шнура 8. Огонь стремится под действием тяги уйти вверх на кабельный ввод 3.
Поскольку шнур 8 расположен сверху верхнего ряда DIN-рейки 4 и установленных на ней автоматических выключателях 6 под отверстием кабельного ввода 3, пламя огня вскрывает микрокапсулы внешнего слоя, касается внешнего слоя сердечника, разрушаясь в месте огневого контакта, защитный слой оболочки разогревается, шнур воспламеняется. При горении шнура происходит разогрев защитного слоя оболочки и микрокапсул сердечника огнетушащего шнура по всей его длине.
Воспламенение шнура обеспечивается быстро по всей длине и тушение огня осуществляется хладоном и продуктами сгорания шнура вдоль всей длины шнура. Поскольку шнур зафиксирован по всему периметру внутренней поверхности шкафа, тушение происходит равномерно всего объема.
Благодаря тому, что размещение и фиксация огнетушащего шнура внутри шкафа происходит вдоль его стенок, а не змейкой, как в прототипе, обеспечивается снижение расхода огнетушащего шнура, а также снижается риск случайного повреждения огнетушащего шнура при пользовании электрическим шкафом, поскольку шнур не мешает доступу к электрооборудованию выключателей шкафа и защищен креплением 7 и его стенками, в пазу 13. При этом шнур 8 не создает препятствия пользованию автоматическими выключателями.
Благодаря тому, что фиксация крепления 7 осуществляется быстро и несложным образом, а шнур 8 быстро и несложно фиксируется в креплении 7, обеспечивается упрощение закрепления шнура 8 внутри стенок шкафа.