УСТРОЙСТВО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАЛИВА КВАРТИРЫ (УПЗК)

Полезная модель относится к области приборостроения и может быть использована для предотвращения протекания и залива жилых помещений, квартир водой из систем водоснабжения или системы централизованного отопления (в зависимости от подключения).
Известна система предотвращения заливов помещений (RU 218163 С1, 11.08.2000 г.). Система «направлена на решение задачи по созданию системы автоматического контроля за наличием воды в помещении в зоне его пола и управления клапанами, обеспечивающими перекрытие трубопроводов подачи воды в случае нарушения герметичности системы водоснабжения или агрегатов потребления.» Недостатком данного изобретения является:
1.Зависимость работоспособности системы от наличия напряжения в сети электроснабжения.
2.Использование в клапанах высокого напряжения (220 В), что в сочетании с предопределенным присутствием влаги делает данную систему электроопасной.
3. Наличие соединительных проводов между датчиками залива и блоком управления. Наличие на полу комнаты дополнительных проводов создает пользователю определенные неудобства. А также требует дополнительной защиты данных проводов от случайного порыва.
Известна многофункциональная контрольно - управляющая система (RU 2147145 С1. 31.12.1998 г.). Изобретение «относится к вычислительной технике и может быть использовано для осуществления контроля и управления инженерными системами, отоплением, освещением, контролем утечки газа, протечек воды, задымления, охраны, имитации присутствия хозяина» и т.д.. В части касающейся предлагаемой полезной модели, изобретение имеет те же недостатки что и вышерассмотренное изобретение и дополнительно требует наличие постоянно работающего компьютера.
Настоящая полезная модель направлена на решение, на базе современных технологий, технической задачи по защите квартиры как от протечек систем водоснабжения и бытовой техники в результате нарушения их герметичности, так и в случаях переполнения ванной, раковины и других емкостей для воды, оставленных без присмотра, автономность и независимость от сетей электроснабжения. В устройстве предотвращения залива квартиры используется низковольтная аппаратура, чем достигается ее полная электробезопасность.
П.1 Устройство предотвращения залива квартиры (УПЗК) состоит из датчиков наличия влаги, размещаемых в местах определенных пользователем, электронного управляющего блока (ЭУБ), кранов перекрытия холодной и горячей воды (в случае установки на систему водоотопления квартиры-перекрытия труб системы отопления).
П.2 УПЗК по п.1 отличается тем, что датчик наличия влаги является самостоятельным электронным устройством с автономным малоразмерным элементом питания. Электронная схема при нормальном (ждущем) режиме работы находится в режиме ожидания и активизируется при попадании влаги на ее электроды. В этом случае электронная схема выдает электромагнитный (радио) сигнал, который улавливается антенной электронного управляющего блока. Радиосигнал имеет свою кодировку и находится в частотном диапазоне разрешенном для использования бытовыми устройствами. Т.е. работает по
принципу аналогичному работе брелоков автомобильных охранных систем. Электронная система датчика имеет систему самотестирования, которая выдает, через определенный интервал времени, радиосигнал на ЭУБ. Датчик влагозащитного исполнения, имеет форму (как вариант) слегка вытянутой полусферы, с центром тяжести на плоской поверхности. На ней же размещаются сигнальные электроды датчика, которые дублируются в виде слегка выступающих поясков на боковой поверхности датчика, для сохранения работоспособности при нештатном, случайно созданном, положении «на боку». Также датчик может иметь форму коробочки с узкими, закругленными боковыми поверхностями, на обеих широких поверхностях которых установлены сигнальные электроды.
П.3 УПЗК по п.1 отличается тем, что электронный управляющий блок (ЭУБ) размещен в отдельном корпусе, имеет собственные низковольтные элементы электропитания. ЭУБ устанавливается в удобном для пользователя месте. Принцип работы блока следующий: при срабатывании датчика влаги радиосигнал поступает на антенну ЭУБ, раскодируется, в случае опознания сигнала как «свой», включается схема, подающая напряжение с элементов питания на конденсаторы большой емкости и после полной их зарядки происходит разряд на обмотку запорных кранов. Если кран не закрылся, повторяется цикл зарядки и разряда конденсатора на обмотку крана повторно. При штатном срабатывании крана происходит разрыв электроцепи запорного крана, что отслеживается электронной схемой блока, после чего напряжение на зарядку конденсатора прекращает подаваться и соединительные провода обесточиваются.
ЭУБ через определенные промежутки времени получает тестирующие сигналы от датчиков влаги. При ослаблении сигналов вследствие разрядки батарей последних или полном пропадании радиосигнала выдается тревожный сигнал на звуковую сигнализацию и контрольную панель ЭУБа. Панель может быть как светодиодной, так и жидкокристаллической. На эту же панель выводится сигнал о критическом напряжении элементов питания самого ЭУБа. ЭУБ имеет систему запоминания сигналов датчиков и при утрате штатных датчиков влаги или желании пользователя увеличить их количество, будет срабатывать от сигнала дополнительных датчиков.
Также на панели ЭУБа имеется тестерная кнопка запорных кранов, при нажатии которой тестируется проводка и срабатывание запорных кранов.
П.4 УПЗК по п.1 отличается тем, что исполнительные механизмы УПЗК - запорные электрокраны устанавливаются в отводящие трубопроводы водоразборных стояков по холодной и горячей воде после штатных запорных вентилей (отводы системы отопления).
Краны в нормальном положении открыты. Закрытие запорных кранов происходит от усилия пружины. Пружина в нормальном состоянии сжата. Сжатие и тем самым открытие запорного крана производится вручную.
Пружина в сжатом состоянии запирается механизмом, управляемым электромагнитом. При подаче напряжения с конденсатора ЭУБа на обмотку электромагнита сердечник втягивается, и механизм освобождает пружину.
Пружина срабатывает - кран запирается.
Запорные краны соединяются с ЭУБ при помощи электропроводки водозащитного исполнения. Нормальное состояние проводов - обесточенное. Закрытие водозапорных кранов возможно от тестерной кнопки находящейся на контрольной панели ЭУБ.