Обзор существующих методов идентификации замыканий

линии. В этот момент ему отчетливо слышны максимумы и минимумы звучания в головных телефонах. Это явление вызвано периодичностью скрутки кабеля, который для разных марок силовых кабелей может находиться в диапазоне 0,5-1.5 метра. В месте повреждения сигнал будет слышен наиболее ярко, а сразу после уровень резко упадет. Существуют разные виды подключения системы генератор - линия [3]. В случае поиска маршрута прокладки кабеля и определения глубины его генератор подключается по схеме фаза -земля. В случае междуфазного ОМП генератор подключают к поврежденным жилам.

Литература

1. Айзенфелъд А. И. Методы определения мест короткого замыкания на воздушных линиях электропередачи при помощи фиксирующих приборов. М.: Энергия, 1974. 98 с.

2. Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи: Учебник. 10-е изд. М.: Гардарики, 2000. 638 с.

3. Катеров Ф. В., Ремесник Д. В. Особенности энергетических систем // Научный журнал, 2016. № 8 (9). С. 23-25.

4. Катеров Ф. В., Ремесник Д. В. Классификация электроэнергетических систем // International scientific review, 2016. № 13 (23). С. 21-22.

5. Катеров Ф. В., Ремесник Д. В. Виды замыканий в электрических сетях // International scientific review, 2016. № 13 (23). С. 22-23.

6. Катеров Ф. В., Ремесник Д. В. Дистанционное определение места повреждения линии методом стоячих волн // International scientific review, 2016. № 13 (23). С. 24-25.

Обзор существующих методов идентификации замыканий Катеров Ф. В.1, Ремесник Д. В.2

1Катеров Филипп Викторович /Katerov Filipp Viktorovich - магистр, ассистент;

2Ремесник Денис Вячеславович /Remesnik Denis Vjacheslavovich - магистр, кафедра электроснабжения промышленных предприятий, Омский государственный технический университет, инженер, ЗАО «ПИРС», г. Омск

Аннотация: в статье дан обзор существующих методов идентификации замыканий, приведены разные варианты классификации.

Ключевые слова: электроснабжение, определение места повреждения, метод стоячих волн, электроэнергетика.

Быстрый поиск места повреждения линии и его устранение - важная задача, выполняемая ремонтными бригадами. Организация ремонтных работ должна проводиться в наиболее короткие сроки. Но в случае протяженных линий электропередач данная задача многократно усложняется, так как трасса часто может быть проложена в труднодоступных областях, таких как болота, леса и т. д. Раньше, во времена отсутствия первых измерительных устройств поиск повреждений в электроэнергетических системах производился совершением обхода линии, зачастую использовались транспортные средства, вертолеты [1]. Но иногда повреждения бывают трудно определяемы даже в непосредственной близости от места аварии. Например, поврежденная гирлянда системы изоляции внешне не отличается от здоровой: не остается ни трещин, ни следов нагара, ни каких-либо других ярко выраженных симптомов аварии. Таким образом, проблема определения места повреждения (ОМП) линии стала достаточно актуальной задачей [2]. Сейчас, под задачей ОМП обычно подразумевается определение места замыкания в линии (ОМЗ). На данный момент широкое распространение установка приборов ОМП получила на

41

классе напряжений 110 кВ и выше. На классах напряжений 6-35 кВ установка производится, но не повсеместно. Связано это, прежде всего, с экономической составляющей данных мероприятий [3].

По месту расположения прибора отыскания все методы ОМП можно разделить на:

1. Топографические методы (индукционный метод, электромеханический метод, акустический метод, потенциальный метод).

2. Дистанционные методы (метод стоячих волн, импульсные методы, петлевые методы, по параметрам аварийного режима (односторонние или двухсторонние), емкостные методы.

Методов ОМП известно достаточно много, и классификация их может производиться по разным критериям. Первый вариант - по месту расположению прибора ОМП. В методах, отмеченных как дистанционные, прибор ОМП зачастую устанавливается на подстанциях, и в случае аварии вычисляется непосредственное расстояние. Топографические методы тем или иным образом подразумевают непосредственное участие ремонтной бригады в ОМП. Т. е. прибор находится в распоряжении работников, а ОМП выполняется путем прохождения вдоль ЛЭП [4].

При непосредственной близости к месту аварии прибор зафиксирует искажение измеряемых показателей, тем самым оповестив поисковую бригаду о наличии повреждения в линии.

Другой вариант классификации - по используемым частотам. Высокочастотные методы используют десятки килогерц, низкочастотные - оперируют величинами от нуля до нескольких килогерц.

Литература

1. Шклярский Я. Э. Проблемы высших гармоник в сетях промышленных предприятий // Электромеханика, 2013. № 1. С. 69-71.

2. Катеров Ф. В., Ремесник Д. В. Виды режимов энергетических систем // Научный журнал, 2016. № 8 (9). С. 22-23.

3. Катеров Ф. В., Ремесник Д. В. Особенности энергетических систем // Научный журнал, 2016. № 8 (9). С. 23-25.

4. Катеров Ф. В., Ремесник Д. В. Классификация электроэнергетических систем // International scientific review, 2016. № 13 (23). С. 21-22.

5. Катеров Ф. В., Ремесник Д. В. Виды замыканий в электрических сетях // International scientific review, 2016. № 13 (23). С. 22-23.

6. Катеров Ф. В., Ремесник Д. В. Дистанционное определение места повреждения линии методом стоячих волн // International scientific review, 2016. № 13 (23). С. 24-25.

Основы вейвлет-преобразования Катеров Ф. В.1, Ремесник Д. В.2

1 Катеров Филипп Викторович /Katerov Filipp Viktorovich - магистр, ассистент; 2Ремесник Денис Вячеславович /Remesnik Denis Vjacheslavovich - магистр, кафедра электроснабжения промышленных предприятий, Омский государственный технический университет, инженер, ЗАО «ПИРС», г. Омск

Аннотация: в статье приведена информация по основам вейвлет-преобразования. Приведенный материал позволяет получить базовое представление о вейвлет-функциях. Ключевые слова: вейвлет-функции, вейвлет Хаара, вейвлет-преобразование.

Вейвлет-преобразование - относительно новое понятие для нас, мы знаем о них не более десятка лет, но все же очень мало книг, статей и исследований посвящено им в

42