СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПЕНОСМЕСИТЕЛЯ
STAND FOR TESTING FOAM MIXER

Изобретение относится к противопожарной технике, а именно к конструкциям, обеспечивающим подачу огнетушащего вещества в зону горения по рукавной линии.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту является стенд (Рекомендации по проектированию автоматической системы подслойного пожаротушения в железобетонных резервуарах и стальных вертикальных резервуарах со стационарной и плавающей крышей на объектах АК «Транснефть», М., 1996 г., стр.20, рис.7; стр.23, рис.10), содержащий мерную емкость, на которой установлена прозрачная мерная трубка и штуцер для подключения к пеносмесителю (прототип).
Недостатком известного устройства является то, что он не обладает достаточной устойчивостью, необходимой в системах пожаротушения.
Технический результат - повышение эффективности пожаротушения.
Это достигается тем, что в стенде для проверки пеносмесителя, содержащем мерную емкость, на которой установлена прозрачная мерная трубка и штуцер для подключения к пеносмесителю, на трубке размещены датчики верхнего и нижнего уровней, которые подключены к электрическому секундомеру, а пеносмеситель подсоединен через штуцер для приставной емкости и шланг к мерной емкости, а для заливки емкости водой из водопровода предусмотрена заливная труба, а на случай перелива воды из емкости - переливной трубопровод с прозрачной трубкой.
На чертеже представлена схема стенда для проверки пеносмесителя, на котором проверяют подсасывающую способность пеносмесителей.
Стенд для проверки пеносмесителя состоит из мерной емкости 1, на которой установлена прозрачная мерная трубка 2. На трубке размещены датчики верхнего и нижнего уровней 3, которые подключены к электрическому секундомеру 4. Пеносмеситель 7 подсоединен через штуцер 6 для приставной емкости и шланг 5 к мерной емкости 1. Для заливки емкости водой из водопровода предусмотрена заливная труба 8, а на случай перелива воды из емкости - переливной трубопровод 9 с прозрачной трубкой.
Стенд для проверки пеносмесителя работает следующим образом.
После работы пеносмесителя необходимо промыть систему водой от приставной емкости или цистерны пожарного автомобиля. Промывку пеносмесителя осуществляют при открытом положении крана и установке стрелки дозатора на максимальное деление. Промывка должна продолжаться не менее 5 мин. При этом не должно быть подтекания воды.
На стенде можно измерить время опорожнения мерной емкости. При известной вместимости (20…25 л) определяют подачу эжектируемой жидкости и сравнивают полученные значения с нормативными величинами. Испытания разрешается производить на воде. Нормативные значения по времени опорожнения мерной емкости с водой вместимостью 25 л и подача эжектируемой жидкости для различных пеносмесителей оттарированы.
2
Разница давлений жидкости в напорной и всасывающей полости при испытаниях должна быть 0,5 МПа (5 кГс/см), а подача насоса должна примерно соответствовать подаче раствора через пенные стволы по положению стрелки на шкале пеносмесителя.
Возможно выполнять проверку подачи эжектируемой жидкости пеносмесителя без специальной установки. При этом достаточно иметь мерную емкость, шланг, пенный ствол и секундомер. Методика испытаний остается той же.
При проведении технического осмотра проверяют внешним осмотром состояние пеносмесителя и пенных коммуникаций. Рукоятка крана и маховичок дозатора должны поворачиваться без заеданий. Подтекание пенообразователя из емкости и через соединения крана на трубопроводе от емкости к пеносмесителю не допускается.