Пластиковые трубы

электролитов или полиэлектролитов.

Интенсификация процесса флотации достигается также введением ПАВ в сгущаемую суспензию активного ила.

Исследования показали, что одним из эффективных методов предварительного уплотнения активного ила является также электрофлотация. Степень сгущения активного ила электрофлотацией составляет 3-5 при исходной концентрации 0,6-1,0% абсолютно сухих веществ, а энергозатраты составляют около 1-2 кВт. ч на 1 м3 исходной суспензии. Наибольшее влияние на процесс электрофлотации оказывает плотность тока.

Для повышения степени извлечения биомассы активного ила следует вводить в исходную суспензию минеральные коагулянты или синтетические флокулянты.

Высокоэффективным методом сгущения осадков сточных вод и избыточного активного ила является центрефугирование. Преимущества способа - простота, экономичность и низкая влажность сгущенного продукта; недостаток - большой унос твердой фазы с осветленной жидкостью (фугатом), что приводит к необходимости дополнительной стадии очистки фугата, например сепарированием.

Для обезвоживания осадков сточных вод и избыточного активного ила наиболее эффективны непрерывнодействующие, осадительные горизонтальные центрифуги со шнековой выгрузкой осадка Преимущество этих центрифуг - высокая производительность при низком удельном расходе энергии и массе. Недостатки - невысокая степень сгущения осадка, а также быстрый износ шнека и ротора.

Всесторонние исследования безреагентного центрифугирования осадков сточных вод и избыточного ила, показали возможность практического использования этого способа. Исследован новый способ обработки избыточного активного ила, включающий центрифугирование суспензии активного ила, отбираемой из вторичных отстойников. Для повышения эффективности центрифугирования применяют различные химические реагенты, в частности синтетические флокулянты. Обработка флокулянтами катионного типа позволяет повысить эффективность задержания сухого вещества до 95-99 %.

Использование центрифуг для механического обезвоживания осадков первичных отстойников представляет собой один из перспективных способов, особенно при применении флокулянтов. Высокая степень сгущения твердой фазы может быть достигнута на тарельчатых сепараторах. Известно, что эффективность сгущения суспензии активного ила с использованием сепараторов существенно зависит от предварительной термореагентной обработки. Эффективность режима термореагентной подготовки суспензии активного ила к сгущению проверена в промышленных условиях.

После уплотнения (сгущения) дальнейшее обезвоживание суспензии активного ила достигается выпариванием и сушкой или одной сушкой. Для сушки избыточного активного ила и осадков сточных вод можно рекомендовать распылительные сушилки, непрерывные сушилки струйного типа и сушилки с инертным псевдоожиженным носителем. Поскольку концентрированная иловая суспензия имеет высокую вязкость, перед сушкой ее целесообразно предварительно подогреть. Если же биомасса в дальнейшем будет использоваться в качестве кормовой добавки, то необходима тепловая обработка.

ЛИТЕРАТУРА

1. Приложение к СНиП 2.04.02 - 84

2. Журнал. «Водоснабжение. Санитарная техника», 2007-2009

Алексеева Г.П., Мозговая Е В.

ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ

Стальные трубы еще совсем недавно безраздельно царили в сфере инженерных систем для внутреннего холодного и горячего водоснабжения. Со временем становилось понятно, что пришло время других материалов: более долговечных и надежных, безопасных и многофункциональных. А все перечисленные потребности могли обеспечить полимеры, которые в последние десятилетия прошлого века прочно вошли в нашу жизнь и решили многие проблемы. Пластиковые трубы прежде

всего привлекают своим длительным сроком эксплуатации (до 50 лет), низкой теплопроводностью, небольшим весом. Работы по монтажу пластиковых труб выполнять гораздо проще. На прокладку пластиковых трубопроводов уходит значительно меньше времени, чем на устройство стальных. Полимеры, ко всему прочему, не вступают в электромеханические реакции, а значит, и не подвергаются коррозии. Пластиковые трубопроводы - прекрасное решение в борьбе за экологию и чистоту питьевой воды. На гладких внутренних поверхностях труб из ПВХ, ПЭ, ПП, металлопластика не образуются скопления веществ, поэтому засоры в них исключены. Пластиковые трубопроводы при необходимости легко скрыть и сделать их присутствие внутри помещения незаметным. Конечно, как и любой материал, полимеры имеют свои недостатки. Ни для кого не секрет, что пластиковые трубы нужно беречь от прямого воздействия солнечных лучей и что термопласты с течением времени под действием нагрузок теряют свои прочность. Каждый вид пластиковых труб нуждается в определенной только для него технологии монтажа. Не все виды пластика возможно использовать для транспортировки горячей воды. Строительный рынок предлагает трубы из поливинил хлорид а, полипропилена, полиэтилена, сшитого полиэтилена и металлополимерные трубы. Способ соединения труб ПВХ - «холодная сварка» или в раструб на резиновую манжету. Жесткость этих труб требует применения фитингов. Системы из ПВХ прокладываются назем но и подземно. Стоимость трубопроводов из ПВХ ниже стоимости систем из других пластиков. Среди зарубежных, и отечественных производителей пластиковых труб, которые уже заслужили доверие потребителя, сегодня называют такие компании, как HENCO (Финляндия), HACA-Polymet (Швейцария), LG Metapol Pipe (Южная Корея), UPONOR Rohr-sisteme GmbH (Германия), ТОО «Металлополимер», «ГентаКаучукПласт», «Альтаис», «МПТ-Пластик Р», FIP (Италия), ЗАО «Трехгорный пластик», HP-TREND (Чехия), Wavin (Дания), Durapipe UiC(Англия), Rehau (Германия), Uponor (Финляндия).

Пластиковые трубы и фитинги давно перестали быть новинкой на российских строительных площадках. Достоинства и недостатки существующих видов полимеров изучены очень хорошо, постоянно появляются пластики новых марок. Для каждой инженерной системы теперь можно подобрать эффективные, надежные и долговечные пластиковые трубы и запорную арматуру. И хотя работа коммуникаций сильно зависит не только от качества труб и их соединений, но и от качества проведения монтажных работ, и от соблюдения правил эксплуатации систем, грамотный подход к выбору полимера все же имеет основополагающее значение. Раньше всех стали использоваться трубы из поливинилхлорида. Его физико-химические свойства прекрасно изучены и не вызывают сомнений при использовании в водоснабжении, водоочистке и водоподготовке. ПВХ трубы давно и эффективно работают в системах бассейнов, фонтанов, аквапарков, их используют в химическом и пищевом производстве, в сельскохозяйственных отраслях. Многие отечественные и зарубежные компании сегодня специализируются на производстве труб, фитингов и запорной арматуры из ПВХ. Среди самых известных - ЗАО «Агригазполимер» (Россия), FIP (Италия) и G1RPI (Франция), DYKA (Голландия). У этих производителей можно найти как стандартные фитинги: муфты, угольники, гройники, так и плавные отводы, всевозможные резьбовые соединения, разборные муфты с наружной резьбой. Теперь не составляет труда произвести сложный монтаж, подсоединить любое оборудование, быстро соединить разные системы. Большое распространение в свое время получили металлопластиковые трубы, но теперь им на смену приходят трубопроводы из молекулярко сшитого полиэтилена (ПЕКС). Материал для труб РЕ-Х получают сшивая полиэтилен высокой плотности с линейной структурой и повышенной прочностью. ПЕКС - модифицированный полиэтилен с трехмерными молекулярными связями. Такой материал можно использовать для производства труб систем центрального и индивидуального отопления; труб для "теплого пола", для санитарного, питьевого и горячего водоснабжения. Существует несколько типов сшитых полиэтиленов, но все виды ПЕКС объединяет повышенная устойчивость к температуре и давлению; способность к восстановлению формы после чрезмерного изгиба или замораживания системы. А при возникновении избыточного давления разрыв может произойти в любом месте, кроме соединения трубы и фитинга. Соединение никак на это не отреагирует. На трубах ПЕКС не образуются трещины, материал остается эластичным на протяжении длительного времени. Материал для труб РЕ-Х получают путем сшивки полиэтилена (РЕ). Исходным сырьем является высокомолекулярный полиэтилен высокой плотности с линейной структурой и повышенной прочностью. Для строительства сетей холодного водоснабжения в северных регионах прекрасно подойдут гибкие теплоизолированные пластиковые трубы с электрообогревом. Такие трубы выпускаются и

российскими предприятиями. Собранные из них системы отличаются сохранением преимуществ полиэтиленовых труб и использованием новейших технологий с применением саморегулирующихся кабелей и высокоэффективной автоматики. Такие системы существенно снижают энергозатраты на защиту трубопровода от промерзания. Использование полиэтиленовых труб с электрообогревом позволяет отказаться от протяженных тепловых сетей.

Пластиковые трубы пришли в нашу жизнь, чтобы навсегда избавить от проблем, вызванных плачевным состоянием остальных трубопроводных систем. Благодаря пластикам, не будет больше ржавчины и частиц отложений в воде из крана, металлического привкуса в напитках и жидких продуктах на выходе из промышленной трубосистемы, аварийных отключений водоснабжения и отопления при внезапном резком похолодании. Альтернатива чугуну, меди и оцинкованной стали найдена: пластиковые трубы уверенно входят в повседневную жизнь. С тех пор, как в 1996 году на государственном уровне были приняты основные нормы и правила по проектированию и монтажу трубопроводов из полимеров, пластиковые трубы заняли прочные позиции в российском строительстве. Сейчас для монтажа различных трубопроводных систем активно используют полиэтиленовые трубы (ПЭ), поливинилхлоридные (ПВХ), полипропиленовые (ПП), трубы из сшитого полиэтилена и металлопластика. Часто для маркировки пластиковых труб используют латинские обозначения: полиэтилен - РЕ, ЬОРЕ, МБРЕ, НОРЕ;сшитый полиэтилен - РЕХ; полипропилен - РР, РР-Н, (РР-1); РР-В, (РР-2); РР-Я, РРЯС, (РР-3);поливинилхлорид - РУС, РУС-11, С-РУС; металлопластмассовая труба - РЕ-АЕ-РЕ.

Полимерные трубы выглядят довольно эстетично и не требуют покраски. Они долговечны и устойчивы против коррозии. Пластики имеют низкую теплопроводность и малый вес. Пластиковые трубы не нарушают экологию внешнего пространства и не влияют на состав перемещаемых внутренних потоков. Системы трубопроводов из пластиковых труб монтируются быстро и просто без использования сложной сварочной аппаратуры.

Таким образом, сегодня становится абсолютно ясно, что специалисты, заинтересованные в проектировании долговечных и надежных инженерных систем, а также заказчики, желающие иметь повышенный комфорт внутри здания и обеспечить безопасность жизнедеятельности, предпочтут применить именно пластиковые системы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Приложение к СНиП 2.04.02 - 84

2. Журнал. «Водоснабжение. Санитарная техника», 2007-2009

Кучерова Л.В., Мозговая Е.В.

СТАБИЛИЗАЦИЯ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД В МЕТАНТЕНКАХ

Метантенки предназначены для стабилизация осадка, отделяемые в процессах очистки сточных вод. Стабилизация осадков обеспечивает их устойчивость против загнивания и удовлетворительные санитарные условия при их утилизации и складировании. Стабилизация может осуществляться как в анаэробных условиях путем сбраживания осадков в метамтенках, так и в аэробных условиях путем аэрирования осадков в стабилизаторах. Метантенки широко применяются в практике. В зависимости от температуры, при которой происходит стабилизация, различают два вида процесса: мезофильное сбраживание (при нагревании осадка до 30. .35°С) и термофильное (при нагревании до 50...55 С). При мезофильном процессе для подогрева используют газ, полученный во время сбраживания, но при этом погибает только 50...80 % яиц гельминтов. При термофильном процессе для подогрева требуется топливо, и при этом происходит полная дегельминтизация осадка. В то же время осадок, сброженный в термофильных условиях, труднее обезвоживается, чем осадок, полученный при мезофильном процессе. Исходя из этого, температуру получают с учетом дальнейшей обработки осадка. На современных очистных станциях сбраживанию подвергается смесь сырого осадка и активного ила. Так как процесс сбраживания происходит в герметически закрытом резервуаре: метантенка, то общий объем смеси практически не изменяется. Несколько уменьшается