ПОЖАРНЫЙ ТУРЕЛЬНЫЙ БЛОК

ПОЖАРНЫЙ ТУРЕЛЬНЫЙ БЛОК
Полезная модель относится к противопожарной технике, в частности, к стационарным системам пожаротушения, и может быть использовано для тушения объектов пожара, находящихся под электрическим напряжением, а именно, кабелей в тоннелях.
Известна стационарная система пожаротушения по авторскому свидетельству СССР №1437040, кл. А 62 С 3/00, 1988 г., которое через клапаны группового действия присоединена к пожарохозяйственному водопроводу и состоит из распределительного и поворотного трубопроводов, соединённых между собой гибкой трубчатой вставкой. При открывании клапана группового действия вода из водопровода поступает в систему. Под действием внутреннего давления воды гибкая вставка, пытаясь выпрямиться, создаёт усилие для поворота оси пружины относительно оси штанги. При этом создаётся момент силы пружины, под действием которого происходит разворот поворотного трубопровода.
Педостатком этой системы является то, что она имеет определённый стационарный сектор распьшения жидкости, направленный в одну точку объекта пожара.
Известен пожарный ствол по авторскому свидетельству СССР №635997, кл. F 62 С 31/00, 1978 Г., принятый заявителем за прототип. Он содержит корпус с муфтовой ГОЛОВКОЙ, распылитель и механизм поворота ствола, эксцентриковый диск. Корпус выполнен в виде тройника, центральный отвод которого снабжён турбиной, а боковые отводы подпружиненными клапанами, при этом эксцентриковый диск соединён с турбиной, взаимодействуя с клапанами.
А 62 С 31/24
Технической задачей полезной модели является создание простой, надёжной и безопасной стационарной системы для тушения объектов пожара, находящихся под электрическим напряжением, преимущественно в тоннелях с электропроводкой, метрополитенах и т. п..
Поставленная задача решается тем, что в предлагаемом решении на коллекторе установлен ряд патрубков с распылителями, каждый распылитель вьшолнен с возможностью поворота вокруг своей оси и установлен на штанге, которая установлена на стойке, жёстко закреплённой на коллекторе, причём штанга установлена с возможностью поворота вокруг стойки, а механизм поворота патрубков вьшолнен с возможностью осуществления возвратно-поступательного движения вокруг оси стойки, а каждый патрубок выполнен в виде, например, эластичного гибкого рукава.
Кроме того, каждый распылитель установлен с возможностью поворота вокруг своей оси на угол не более 180°.
Кроме того, привод поворота каждого распылителя вьшолнен посредством штанги и эластичного гибкого рукава, который жёстко закреплён на коллекторе.
Кроме того, в каждом распылителе выполнены, по крайней мере, три сопла, которые снабжены завихрителями и расположены в одной плоскости.
Кроме того, механизм поворота патрубков вьшолнен в виде, например, пневмоцилиндра и гибкой связи, посредством которой соединён ряд патрубков, и снабжён возвратной пружиной.
На фиг. 1 изображён общий вид пожарного турельного блока в крайнем правом положении;
на фиг. 2 - турельный блок в крайнем левом положении;
на фиг. 3 - турельный блок в среднем (промежуточном положении);
Пожарный турельный блок включает коллектор 1, ряд поворотных патрубков 2, соединённых с коллектором 1, распылители 3, установленные на патрубках 2. Каждый распылитель 3 выполнен с возможностью свободного вращения вокруг своей оси в подшипнике скольжения 4 и установлен на штанге 5, которая установлена на стойке 6, жёстко закреплённой на коллекторе 1. Штанга 5 установлена с возможностью поворота вокруг стойки 6, а механизм поворота патрубков 2 выполнен с возможностью осуществления возвратно-поступательного движения вокруг оси стойки и включает, например, пневмоцилиндр 7 и гибкую связь 8, посредством которой поворотные патрубки 2 соединены между собой и с пневмоцилиндром 7. Гибкая связь 8 заканчивается возвратной пружиной 9, один конец которой жёстко закреплён. Каждый поворотный патрубок 2 вьшолнен в виде, например, эластичного гибкого рукава, а каждый распылитель 3 установлен с возможностью свободного вращения вокруг своей оси на угол не более 180°. Причём привод поворота каждого распылителя 3 включает щтангу 5 и поворотный патрубок 2, который жёстко закреплён на коллекторе 1. В каждом распылителе 3 вьшолнены три сопла 10, расположенные в одной плоскости, причем крайние из них выполнены под углом 15° к оси распылителя 3. Внутри каждого сопла 10 установлены завихрители 11.
Пожарный турельный блок работает следующим образом.
В исходном положении поворотные патрубки 2 занимают, например, крайнее правое положение. При этом возвратная пружина 9 находится в свободном состоянии, а сопла 10 каждого распылителя 3 расположены в горизонтальной плоскости. При тушении объекта пожара подают огнетушащую жидкость в коллектор 1, из которого она поступает в каждый поворотный патрубок 2 и через сопла 10 распьшителя 3 выходит наружу. При этом завихрители 11, находящиеся в соплах 10 превращают компактный поток жидкости в мелкодисперсное состояние. Для захвата горящего
объекта полностью включают механизм поворота ряда патрубков 2. Движение начинается, например, влево: пневмоцилиндр 7 тянет гибкую связь 8, которая заставляет поворачиваться патрубки 2 и растягивает возвратную пружину 9. При этом каждый патрубок 2 поворачиваясь скручивается и, поскольку каждый распылитель 3 установлен на штанге 5 в подшипнике скольжения 4 с возможностью свободного враш;ения вокруг своей оси, поворачивает распылитель 3 на 180° от вертикальной плоскости до горизонтальной, за счёт чего изменяется и геометрия распылённой массы жидкости. Т. е., распьшитель 3 придя в крайнее левое положение, располагает сопла 10 в горизонтальной плоскости, тем самым увеличивая дальность и сектор тушения пожара. Чтобы повернуть ряд поворотных патрубков 2 в крайнее правое положение, отключают пневмонилиндр 7 и возвратная пружина 9 за счёт своего усилия перемеш;ает патрубки 2 в это положение, где сопла 10 занимают также горизонтальное положение. Включением пневмоцилиндра 7 процесс тушения продолжается. В зависимости от конфигурации тоннеля ряд поворотных патрубков может быть выполнен с шагом от 8 до 20 метров.
Благодаря использованию предлагаемого технического решения создана простая, надёжная и безопасная стационарная автоматическая система для тушения объектов пожара, находящихся под электрическим напряжением, например, в тоннелях с электропроводкой, а также исключающая нахождение человека в зоне пожара.