Выбор системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

ТХО ДЫК ХОАНГ, аспирант кафедры комплексной безопасности в строительстве Московского государственного строительного университета

УДК 614.841.33

ВЫБОР СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

Показано, что эвакуация людей при пожаре представляет собой организованный процесс движения из зоны опасности на безопасную территорию и что она нередко становится единственным способом спасения. Рассмотрены различные типы систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). Дан анализ различного оборудования для таких систем. Сделаны выводы об эффективности и целесообразности применения различных типов оборудования для СОУЭ. Ключевые слова: пожар; эвакуация людей; система управления.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) является одной из наиболее важных составляющих системы безопасности. Основное назначение СОУЭ — предупреждение находящихся в здании людей о пожаре или другой чрезвычайной ситуации, а также координация их действий при осуществлении эвакуации. СОУЭ представляет собой комплекс технических средств и организационных мероприятий, предназначенных для решения этих задач.

Система оповещения и условия ее применения должны удовлетворять требованиям основных нормативных документов. В соответствии с Федеральным законом РФ № 12Э-ФЗ [1] требование защиты жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц является основным из требований пожарной безопасности к зданиям, сооружениям и строениям. Положения этого закона обязательны при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, техническом перевооружении и эксплуатации всех объектов защиты. Они предусматривают наличие эффективных средств оповещения о возникновении пожара и управления действиями людей при их эвакуации.

Рекомендуемыми нормативно-техническими документами для проектирования систем СОУЭ являются СП 3.13130.2009 [2] и ГОСТ Р 53325-2009 [3]. Данные нормативные документы значительно повысили уровень требований в области пожарной безопасности. Однако в них не рассматривается вопрос сопряжения пожарных систем оповещения и управления эвакуацией с системой оповещения гражданской обороны (ГО). Вследствие этого на проектируемых объектах будет предусматриваться создание

© Хоанг Тхо Дык, Королъченко А. Я., 2013

двух независимых систем, частично дублирующих друг друга.

Выпускаемые в настоящее время СОУЭ имеют техническую возможность принимать сигналы и команды централизованной системы оповещения ГО и транслировать их по речевым оповещателям. Практика показывает, что при недостаточной эффективности этих систем пожар приводит к человеческим жертвам и крупным материальным потерям.

При проектировании и строительстве нового здания затраты на построение систем оповещения и управления эвакуацией составляют доли процента от общей стоимости строительства. Стоимость СОУЭ еще больше снижается, если ее удается совместить с системой громкой связи.

В СОУЭ применяется различное оборудование для обнаружения пожара и управления эвакуацией. В последние годы рекламируются беспроводные системы оповещения, использующие 1Р-протоколы передачи данных и адресные устройства оповещения. На рынке технических средств обеспечения пожарной безопасности представлены российские и зарубежные производители, цены на продукцию которых существенно различаются.

С выходом и утверждением двух методик расчета пожарных рисков в зданиях и сооружениях значение СОУЭ с использованием разных типов оборудования для обеспечения пожарной безопасности значительно возрастает.

Рассмотрим требования, предъявляемые нормативными документами (федеральными законами, нормативными актами, постановлениями и т. п.) к системам оповещения.

В федеральном законе [1] сформулированы общие требования к системам оповещения, основным из которых является разграничение функций при-емно-контрольных приборов и приборов управления. В паспорте на прибор должно быть указано, к какому типу относится тот или иной прибор. Законом [1] управление оповещением возлагается на прибор управления (ПУ) и устанавливается недопустимость выдавать управляющие сигналы с ППКП. В связи с этим положением проектным организациям придется перерабатывать типовые схемы для проектов систем оповещения, в которых предусмотрено управление от приемно-контрольных приборов.

Оповещение людей о пожаре осуществляется следующим образом:

• передачей звуковых и (или) световых сигналов в помещении, где люди могут подвергаться воздействию опасных факторов пожара, а также в помещениях, где могут остаться люди при блокировании эвакуационных путей пожаром;

• трансляцией речевой информации о необходимости эвакуации и о действиях, направленных на обеспечение безопасности. Управление эвакуацией осуществляется посредством:

• передачи по СОУЭ специально разработанных текстов, направленных на предотвращение паники и других явлений, усложняющих процесс эвакуации (скопление людей в проходах и т. п.);

• трансляции текстов, содержащих информацию о направлении движения;

• включения световых указателей направления эвакуации "Выход", систем "бегущая волна" и других световых средств индикации направления движения;

• дистанционного открывания дверей эвакуационных выходов (например, оборудованных электромагнитными замками).

СОУЭ может проектироваться совмещенной с радиотрансляционной сетью здания. В этом случае элементы радиотрансляционной сети и помещение радиоузла должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к соответствующим элементам и диспетчерскому пульту СОУЭ.

Классификация СОУЭ

В СП 3.13130.2009 [2] СОУЭ классифицируются по ряду признаков:

• виду выполняемых функций (оповещение о пожаре, оповещение о пожаре и управление эвакуацией);

• способу оповещения (звуковой, речевой, световой, комбинированный);

• уровню автоматизации (автоматические, автоматизированные, неавтоматизированные);

• избирательности и многовариантности текстов

оповещения и схем организации эвакуации;

• уровню взаимодействия с другими системами

противопожарной защиты.

Проектируемые СОУЭ для общественных зданий

подразделяются на пять типов.

СОУЭ 1-го типа

Системы данного типа обеспечивают оповещение людей о пожаре только в одном помещении (в котором возник пожар) и (или) при необходимости в смежных помещениях. Способом оповещения является звуковой сигнал (звонок или тонированный). Возможно дополнение его световым мигающим сигналом. Включение средства оповещения производится автоматически при срабатывании пожарных оповещателей.

Системы 1-го типа рекомендуются для оповещения людей, хорошо знакомых с путями эвакуации, и в зданиях, из которых эвакуируется незначительное количество людей с образованием людских потоков небольшой плотности (1 чел./м2 и менее).

СОУЭ 2-го типа

Системы данного типа обеспечивают оповещение звуковым сигналом (звонок, тонированный), включением световых табло "Выход", а при необходимости — включением указателей направления движения к эвакуационным выходам.

Системы подобного типа включаются вручную лицом из числа дежурного персонала при получении информации о срабатывании пожарного изве-щателя. Возможно включение СОУЭ от ручных пожарных извещателей.

Сигналы поступают во все помещения здания, в которых находятся люди, одновременно или в два этапа: сначала оповещается персонал здания, а затем одновременно весь основной контингент находящихся в нем людей.

Световые указатели размещаются в коридорах зданий, если эвакуационные выходы или табло "Выход" видны не из всех точек коридора (коридор имеет повороты или большую протяженность).

Данный тип СОУЭ рекомендуется для многоэтажных зданий при условии, что при эвакуации на один выход с каждого этажа приходится не более 50 чел.

Структура СОУЭ 2-го типа позволяет осуществлять передачу сигналов раздельно и поочередно по нескольким зонам оповещения в здании. Зоной оповещений может быть этаж (противопожарный отсек или группа этажей), другие части здания, выделенные в зависимости от объемно-планировочных или конструктивных решений.

Способы оповещения, а также транслируемые тексты могут быть различными. При необходимости

для обеспечения минимального времени оповещения в отдельных зонах, где может временно находиться персонал здания, но не более 10 чел. одновременно, предусматривается автоматическое включение средств оповещения при срабатывании пожарных извещателей.

Управление оповещением осуществляется из общего (для всех зон) диспетчерского пульта, в котором находятся устройства для управления СОУЭ и приемные устройства автоматической пожарной сигнализации.

Средства оповещения включаются диспетчером после получения сообщения о пожаре (по каналам автоматической пожарной сигнализации, по телефону или другим способом) и проверки сигнала, а также подтверждения необходимости эвакуации людей. Для обеспечения возможности проверки сообщения о пожаре должны быть предусмотрены средства связи диспетчерского пульта с зонами оповещения.

Автоматическое оповещение используется в зонах, аналогичных зонам применения СОУЭ 1-го типа.

СОУЭ 3-го типа

Системы этого типа проектируются применительно:

• к зданиям, где находятся группы людей, существенно различающиеся по степени осведомленности о путях эвакуации (например, персонал и посетители) и по способности самостоятельно эвакуироваться (медперсонал и больные, дошкольники и воспитатели, другие группы);

• к многоэтажным зданиям, где при эвакуации на один выход на лестничную клетку приходится более 50 чел.;

• к крупногабаритным зданиям, для которых одновременная эвакуация людей из всех помещений нецелесообразна (пожар в одной зоне оповещения не представляет угрозы для людей в других зонах) или недопустима (при образовании на путях эвакуации людских потоков плотностью 6 чел./м2 и более). Последовательность оповещения людей в различных зонах должна определяться исходя из условий обеспечения безопасности и с учетом следующих требований:

• помещения здания, в которых находится персонал, ответственный за эвакуацию, выделяются в самостоятельную зону оповещения; персонал (весь или частично) оповещается в первую очередь;

• в зданиях высотой 9 этажей, при эвакуации из которых на лестницах могут образоваться людские потоки (плотностью 6 чел./м2 и более), оповещаются люди на этаже, на котором возник пожар, на следующем вышележащем этаже и на двух последних этажах здания, после этого —

в остальных помещениях выше этажа пожара, затем — в помещениях ниже этажа пожара. Интервал задержки оповещения должен составлять 30-40 с, но не более половины времени эвакуации с этажа, на котором возник пожар (чтобы люди смогли покинуть коридор этого этажа до образования плотных людских потоков на лестницах).

СОУЭ 4-го типа

Система 4-го типа предусматривает автоматизированное речевое и (или) звуковое оповещение людей в здании и активное управление их движением с помощью световых указателей. Световые указатели направления движения включаются раздельно для каждой зоны, благодаря чему можно управлять движением людей как минимум в двух направлениях на каждом участке горизонтальных эвакуационных путей.

СОУЭ 4-го типа рекомендуется использовать в следующих случаях:

• при нахождении в здании 1000 чел. и более;

• при значительной протяженности (90 м и более) горизонтальных эвакуационных путей;

• при сложной планировке помещений здания, что затрудняет ориентировку людей в случае эвакуации при возникновении пожара.

Схема включения световых указателей позволяет управлять эвакуацией в случае блокирования опасными факторами пожара одной из лестниц в здании.

СОУЭ 5-го типа

Системы 5-го типа имеют те же характеристики, что и системы 4-го типа, за исключением следующих:

• функциональная структура и комплекс технических средств СОУЭ обеспечивают возможность реализации множества вариантов организации эвакуации из каждой зоны оповещения. Идентификация варианта производится автоматически в зависимости от места возникновения пожара;

• световые средства управления эвакуацией включаются автоматически в соответствии с выбранным вариантом организации эвакуации;

• реализация каждого варианта эвакуации предусматривает координированное управление из одного диспетчерского пульта всеми системами здания, связанными с безопасностью людей, в том числе лифтами и эскалаторами; устройствами противодымной защиты, вентиляции и кондиционирования; выходами с дверями, оборудованными дистанционным управлением; установками промышленного телевидения.

Системы данного типарекомендуются для зданий повышенной этажности (более 16 этажей), а также многофункциональных зданий меньшей этажности,

Характеристики различных типов систем оповещения

Характеристика систем оповещения о пожаре Наличие указанных характеристик у различных типов систем оповещения

СО-1 СО-2 СО-3 СО-4 СО-5

1. Способы оповещения:

• звуковой (звонок, тонированный сигнал и др.) + + * * *

• речевой (запись и передача спецтекстов) - - + - +

• световой:

- световой мигающий сигнал * * - - -

- световые указатели "Выход" * + + + +

- световые указатели направления движения - * * + +

- световые указатели направления движения с включением раздельно для каждой зоны - * * * +

2. Связь зоны оповещения с диспетчерской - - * + +

3. Очередность оповещения:

• всех одновременно * + - - -

• только в одном помещении (части здания) * * * - -

• сначала обслуживающего персонала, а затем всех остальных (при необходимости по специально разработанной очередности) - * + + +

4. Полная автоматизация управления систем оповещения и возможность реализации множества принципов организации эвакуации из каждой зоны оповещения - - - - +

Примечание. + — требуется; * — рекомендуется;-- не требуется.

в которых могут находиться одновременно 2000 чел. и более.

Техническое исполнение элементов СОУЭ определяется конкретными функциональными, геометрическими и другими параметрами здания (см. таблицу).

В состав оборудования систем оповещения СО-1 и СО-2 входят: световые, звуковые, светозвуковые оповещатели, таблички — указатели маршрута эвакуации. Для СО-3, СО-4, СО-5 применяются комплекты оборудования, обеспечивающие дополнительно подачу речевого сигнала в автоматическом и ручном режимах управления. При этом подача сигнала тревоги должна осуществляться в разной последовательности и в раздельные зоны.

В СОУЭ 1-го и 2-го типов оповещение осуществляется с помощью световых и звуковых оповеща-телей. На рынке уже появляются приборы, предназначенные именно для 1-го и 2-го типов оповещения (Тромбон-ПУ-2), обеспечивающие контроль исправности линий связи с оповещателями, а также питание оповещателей от аккумуляторной батареи при отключении основного питания.

СОУЭ 3-5-го типов представляют собой автономные централизованные комплексы и строятся по модульному принципу. В зависимости от архитектурных особенностей здания и его назначения системы оповещения включают в себя устройства передачи экстренных сообщений или дополняются мо-

дулями для трансляции по зонам фоновой музыки и объявлений обычного назначения. Кроме того, системы оповещения о пожаре различаются по количеству зон оповещения, способности программирования логики событий, возможностям управления СОУЭ.

Можно выделить несколько блоков, общих для всех систем оповещения о пожаре:

• блок управления и коммуникации;

• усилительное оборудование (предварительные усилители и усилители мощности);

• выносные микрофонные консоли для организации удаленного рабочего места;

• источники сигнала (микрофон, установленный на пульте диспетчера или на блоке тревожных сообщений, цифровой магнитофон с записанными тревожными сообщениями, генератор тонального сигнала, радиоприемник, СЭ-проигрыва-тель, внешняя трансляционная сеть);

• громкоговорители (оповещатели рупорные, настенные, потолочные);

• эвакуационные знаки пожарной безопасности, световые оповещатели.

Выбор типа оповещателей определяется проектной организацией в зависимости от физического состояния находящихся в здании людей. При выборе следует исходить из того, что оповещатели должны исключать возможность негативного воздействия на здоровье людей и приборы жизнеобеспечения.

Системы оповещения о пожаре должны включаться автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения; при этом по зонам передается записанное электронное сообщение. В случае необходимости диспетчер может сам передавать экстренные сообщения с микрофонной консоли или с блока управления СОУЭ. В системах 3-5-го типов автоматическое управление, а также ручное дистанционное и местное включение допускается использовать только в отдельных зонах оповещения.

Системы оповещения по конструктивному исполнению могут быть разделены на те, у которых сигнал коммутируется по зонам оповещения до его усиления, и на те, у которых это происходит после усиления. В случае коммутации сигнала до его усиления системы оповещения о пожаре должны содержать по одному усилителю на каждую зону (Блюз, Стриж-2). Во втором случае несколько источников сигнала подключаются ко входу усилителя, а затем усиленный звуковой сигнал распределяется по зонам оповещения (Тромбон).

В настоящее время применяются в основном аналоговые проводные системы оповещения. Вместе с тем созданы СОУЭ, в которых обработка и передача аудиоинформации осуществляются в цифровом виде (Киберсистема, Стриж-2), а также беспроводные СОУЭ (Орфей-Р). Это позволяет существенно увеличить количество транслируемых сигналов и передавать по одним линиям несколько сообщений, а также объединять несколько автономных систем оповещения и управлять ими. В беспроводной системе значительно упрощается монтаж, а главное — обеспечивается дополнительная живучесть СОУЭ. Для трансляции экстренных сообщений по зонам больших помещений рекомендуются громкоговорители различных конструкций. Количество звуковых и речевых пожарных извещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать одинаковый уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей.

Звуковое давление — основная количественная характеристика звука (Па). Наименьшее звуковое давление, которое воспринимает человеческое ухо (порог слышимости), составляет 210-5 Па, наибольшее (болевой порог) — 20 Па. В связи с большой разницей между этими значениями используется логарифмическая шкала, равная отношению звукового давления вблизи источника к порогу слышимости. Таким образом, уровень звукового давления (дБ) определяется по формуле: Ьр = 201§(Р1/Р0), где Р1 — звуковое давление вблизи источника, Па; Р0 — пороговая величина звукового давления, Па.

Уровень звукового давления, развиваемый пожар, +0,05

ными извещателями на расстоянии 1 ' м, должен находиться в пределах от 85 до 120 дБ, речевыми пожарными извещателями — от 70 до 110 дБ.

Одним из основных требований, предъявляемых к СОУЭ 4-5-го типов, является разделение здания на зоны пожарного оповещения для предварительного оповещения персонала и последовательной организации эвакуации людей из зон помещения. Оповещатели не должны иметь регуляторов громкости и должны подключаться к сети электропитания или к линиям оповещения. Световые оповеща-тели должны обеспечивать контрастное восприятие информации при освещенности в диапазоне от 1 до 500 лк.

В дополнение к традиционным указателям эвакуационного выхода на рынке систем оповещения появились звуковые оповещатели нового класса "Exit Point", которые обеспечивают эвакуацию при задымлении, когда визуальные средства становятся неэффективными. Время эвакуации при использовании этих оповещателей сокращается на 25 %. В отличие от обычных звуковых оповещателей "Exit Point" использует широкополосный шумовой сигнал во всем звуковом диапазоне. В этих условиях человек легко определяет точное направление на этот источник даже в условиях замкнутых помещений с отражением от окружающих предметов.

Живучесть СОУЭ при пожаре

В заключение отметим, что системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должны функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации из здания при возникновении пожара.

По надежности электроснабжения СОУЭ относятся к первой категории. При этом в системе оповещения должно осуществляться автоматическое переключение (при необходимости) источника питания на резервный, который обеспечивает не менее 24 ч функционирования системы. Максимальная температура, при которой СОУЭ и речевые оповеща-тели сохраняют работоспособность, должна быть не ниже 550 °С.

Кабели и провода, применяемые в СОУЭ, а также способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность соединительных линий в условиях возникшего пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей из зоны опасных факторов пожара.

Требования к кабельной продукции содержатся в ГОСТ Р 53315-2009 [3]. В этот стандарт включен показатель "огнестойкость кабеля", количественной мерой которого является предел огнестойкости, ха-

рактеризующий время, в течение которого кабель (под воздействием регламентированного теплового источника) выполняет свои функции передачи электрической энергии, сигналов. Огнестойкость кабельных линий определяется не только конструктивным исполнением кабеля, но и способом его прокладки на объекте. В связи с этим особую важность

приобретает вопрос о проверке сохранения работоспособности кабеля в условиях пожара, а также конструктивных элементов прокладки (лотков, креплений, соединительных коробок и т. д.). Таким образом, испытаниям необходимо подвергать не один кабель, а сразу всю кабельную систему, аналогично тому, как это делается за рубежом [4].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности : Федер. закон от 22.07.2008 г. № 123-Ф3; принят Гос. Думой 04.07.2008 г.; одобр. Сов. Федерации 11.07.2008 г. // Собр. законодательства РФ. — 2008. — № 30 (ч. I), ст. 3579.

2. СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности : приказ МЧС России от 25.03.3009 г. № 173; введ. 01.05.2009 г. — М. : ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2009.

3. ГОСТ Р 53315-2009. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. — Введ. 01.01.2010 г. — М. : Стандартинформ, 2009.

4. DIN 4102-12. Огнестойкость строительных материалов и конструкций. Ч. 12. Надежность электрических кабелей. Требования и испытания. URL : www.vniiki.ru/document/3971680.aspx (дата обращения: 15.11.2012 г.).

Материал поступил в редакцию 20 ноября 2012 г.

— English

SELECTION SYSTEM OF WARNING

AND EVACUATION CONTROL DURING A FIRE

HOANG Tho Duc, Postgraduate Student of Department of Complex Safety in Construction, Moscow State University of Civil Engineering

KOROLCHENKO Aleksandr Yakovlevich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of Department of Complex Safety in Construction, Moscow State University of Civil Engineering

ABSTRACT

The current paper demonstrates that the evacuation in case of the fire is an organized process of moving from the danger zone to a safe area and that it is often the only way of rescue. The warning system and evacuation management (WSEM) is a set of organizational measures and technical equipment designed to promptly inform people about the fire and necessary escape routes. As practice shows, the lack of effectiveness of these systems leads to human casualties and massive financial losses. The present research considers different types ofWSEM and provides comparison between the domestic and foreign equipment, comparison of systems by their installation time, comparison between wired and wireless systems. The features of the wireless alarm systems as well as application of digital technologies are considered in the paper. The main advantage of the wireless WSEM is reduction in effort and hence the lesser cost of system-building as compared with the wired systems. Thereby, the wireless technology may eventually take a significant share in a warning system market. The same goes for digital WSEM using LAN/WAN data transmission channels. However, the application of these systems is limited by the fact that they are not covered by the existing regulations. The paper analyzes various equipment for such systems, the effectiveness of their investing, and persistence of the WSEM against the fire. At the end, conclusions about effectiveness and appropriateness of the various types of equipment for the WSEM are made.

Keywords: fire; evacuation; control system.

REFERENCES

1. Tekhnicheskiy reglament o trebovaniyakh pozharnoy bezopasnosti: Feder. zakon ot 22.07.2008 № 123-FZ [Technical Regulations on Fire Safety: Law of Russian Federation on 22.07.2008 No. 123-FZ]. Sobraniye zakonodatelstva RF [Collection of Laws of the Russian Federation], 2008, No. 30 (Part I), Art. 3579.

2. SP 3.13130.2009. Sistemyprotivopozharnoy zashchity. Sistema opoveshcheniya i upravleniya evaku-atsiyey lyudey pri pozhare. Trebovaniya pozharnoy bezopasnosti [Sets of rules No. 3.13130.2009. Systems of fire protection. System of annunciation and management of human evacuation at fire. Requirements of fire safety]. Moscow, Emercom of Russia, 2009.

3. GOST R 53315-2009. Kabelnyye izdeliya. Trebovaniya pozharnoy bezopasnosti [State Standard 53315-2009. Cable products. Requirements of fire safety]. Moscow, Standartinform Publ., 2009.

4. DIN4102-12. Ognestoykost stroitelnykh materialov ikonstruktsiy. Ch. 12. Nadezhnost elektricheskikh kabeley. Trebovaniya i ispytaniya [DIN 4102-12. Fire resistance of building materials and structures. Part 12. Reliability of electric cables. Requirements and tests]. Available at: http://www.vniiki.ru/do-cument/3971680.aspx (accessed 15 November 2012).

Издательство «П0ЖНАУКА»

Л. П. Пилюгин ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ВНУТРЕННИХ АВАРИЙНЫХ ВЗРЫВОВ

Настоящая книга посвящена проблеме прогнозирования последствий внутренних взрывов газо-, паро- и пылевоздушных горючих смесей (ГС), образующихся при аварийных ситуациях на взрывоопасных производствах. В книге материал излагается применительно к дефлаграционным взрывам, которые обычно имеют место при горении ГС на этих производствах.

В качестве основных показателей при прогнозировании последствий аварийных взрывов ГС рассматриваются ожидаемый характер и объем разрушений строительных конструкций в здании (сооружении), в котором происходит аварийный взрыв.

Книга продолжает исследования автора в области проектирования зданий взрывоопасных производств и оценки надежности строительных конструкций (на основе метода преобразования рядов распределения случайных величин).

С использованием методов теории вероятностей разработаны методики: определения характеристик взрывной нагрузки как случайной величины; оценки вероятностей разрушения конструкций, характера и объема разрушений в здании при внутреннем аварийном взрыве. Приведенные методики сопровождаются примерами расчетов для зданий различных объемно-планировочных решений.

тел./факс: (495) 228-09-03; e-mail: mail@firepress.ru

Предлагает вашему вниманию