БЛОК ВВОДА

Полезная модель относится к области электроэнергетики и может быть использована в качестве блока ввода низковольтного комплектного устройства систем собственных нужд электростанций и подстанций.
Известен блок ввода простейшего низковольтного комплектного устройства, содержащий панель прямоугольной формы с закрепленными на ней зажимами для подключения трехфазной сети 1. К данному блоку ввода обычно подключается один трехфазный асинхронный двигатель, он прост по конструкции, поэтому нашел широкое применение в различных областях техники, однако основным его недостатком является невозможность использования в многодвигательном электроприводе, то есть в более сложных низковольтных комплектных устройствах (НКУ).
Наиболее близким по технической сущности к заявляемой полезной модели является блок ввода НКУ, содержащий входную панель с зажимами для подключения сети и выходную панель с зажимами для подключения потребителей, при этом между указанными панелями размещена совокупность электрических аппаратов и измерительных приборов 2. Данный блок ввода удобен при малом числе потребителей, однако при росте числа подключенных электродвигателей размеры входной и выходной панелей необходимо изменять. Кроме того, в данном блоке ввода не
предусмотрены цепи сигнализации, что также ограничивает область
использования блока ввода.
Техническим результатом полезной модели является расширение функциональных возможностей блока ввода.
Поставленный технический результат достигается тем, что в блоке ввода, содержащем панель прямоугольной формы с закрепленными на ней клеммами для подключения к фазам сети, к которым подсоединена коммутационная аппаратура, в состав коммутационной аппаратуры входят
2002120409
lililliplliiiiilijlii
МПКН02Н7/06 БЛОК ВВОДА
III
рубильник и переключатель, клеммы для подключения фаз сети выполнены в виде силового многозажимного клеммника, к которому через переключатель и рубильник подключены выходные цепи, через которые переключатель и рубильник соединены с клеммником для цепей сигнализации и выходным силовым клеммником соответственно, при этом силовой многозажимный клеммник, переключатель и рубильник установлены на лицевой стороне панели прямоугольной формы вдоль её продольной осевой линии, а клеммы для подключения к фазам сети размещены на обратной стороне панели.
Кроме того, выходные цепи проложены жгутами по поверхности лицевой стороны панели прямоугольной формы.
Кроме того, расстояние А, измеренное вдоль продольной осевой линии между одним из краев панели  прямоугольной формы и силовым многозажимном клеммником, между указанным клеммником и переключателем, между переключателем и рубильником определяется в соответствии с математическим выражением 0,01 L  Д  0,1 L, где L длина панели прямоугольной формы.
Кроме того, панель прямоугольной формы имеет четыре места крепления, расположенные в её углах и крепится в вертикальном положении, причем расстояние между местами крепления, расположенными с одной стороны продольной осевой линии равно приблизительно 1/7 длины панели прямоугольной формы вдоль указанной осевой линии.
На чертеже показана лицевая сторона панели блока ввода с закрепленными на ней силовым многозажимным клеммником, переключателем и рубильником.
Блок ввода содержит панель 1, имеющую длину L; силовой
многозажимный клеммник 2, переключатель 3 и рубильник 4 установлены на
осевой линии лицевой стороне панели 1, что обеспечивает удобство монтажа. При этом переключатель 3 и рубильник 4 подсоединены к указанному клеммнику 2 параллельно, а их выходные цепи проложены жгутами по поверхности лицевой стороны панрли 1,и об единены в общий жгут 5.
III
II I
Выходные цепи переключателя 3 и рубильника 4 отходят к собственным клеммникам: клеммнику для цепей сигнализации и силовому клеммнику, соответственно, (не показаны на чертеже), обеспечивающим связь с последующими блоками НКУ. Подключение к фазам сети (не показано на чертеже) силового многозажимного клеммника 2, переключателя 3 и рубильника 4 выполнено для удобства электромонтажа на обратной стороне панели 1. В диапазоне средних мощностей потребителей 14...28 кВт расстояния от левого края панели 1 до силового многозажимного клеммника 2, от указанного клеммника до переключателя 3 и от переключателя 3 до рубильника 4 равны между собой и составляют около 0.01 длины L панели 1. Панель 1 крепится в вертикальном положении с помощью четырех мест крепления, причем расстояние между местами крепления панели 1 в указанном положении составляет около 1/7 длины панели. Указанные расстояния зависят от мощности двигателя, предопределяющей габаритные размеры приборов и расстояний между ними.
Блок ввода работает следующим образом. В статическом состоянии при отсутствии напряжения сети силовой многозажимный клеммник 2, переключатель 3 и рубильник 4 обесточены, поэтому в проводах жгута 5 сигналов в силовых цепях и цепях сигнализации нет независимо от положения переключателя 3 и рубильника 4. При наличии напряжения сети силовой многозажимный клеммник 2 будет под напряжением, которое от него поступает на ввод переключателя 3 и рубильника 4, при этом
независимо от положения переключателя 3 в цепях сигнализации, идущих к
последующим блокам, появятся сигналы, а при включенном рубильнике 4 напряжение сети будет подано к последующим блокам и потребителю с помощью жгута 5.
Таким образом, размещение на панели блока ввода силового многозажимного клеммника, переключателя i и рубильника позволяет обеспечивать электроэнергией последующие блоки, собственного потребителя и получать информацию о состоянии сети с помощью цепей
I I I
сигнализации. Кроме того, силовой многозажимный клеммник позволяет подключить блок ввода НКУ к двум входам сети, чем и достигается требуемый технический результат, i i i
Источники информации, принятые во внимание:
1 Родштейн Л.Л., Электрические аппараты. Л., Энергоиздат, 1981, С.263, рис.21-1.
2 Элементы конструирования низковольтных электротехнических установок, Ч.1, под ред. В.В. Москалрнко, у., , 1994, рис. 1.9. Авторы:
II
II .. Ясвен П.И. ,- Щукин М.Н. I РтСГТ т/-т- т т  Корчагина Е.Н.