Виды режимов энергетических систем

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Виды режимов энергетических систем Катеров Ф. В.1, Ремесник Д. В.2

1Катеров Филипп Викторович /Katerov Filipp Viktorovich - магистр, ассистент кафедры;

2Ремесник Денис Вячеславович /Remesnik Denis Vjacheslavovich - магистр, инженер ЗАО «ПИРС», кафедра электроснабжения промышленных предприятий, Омский государственный технический университет, г. Омск

Аннотация: в статье дается информация по основным режимам работы энергетических систем.

Ключевые слова: электроснабжение, электрические системы, аварийный режим, послеаварийный режим.

Состояние системы в любой момент времени или на некотором интервале времени называется режимом системы [1].

Режим определяется показателями, которые называются параметрами режима, к их числу относятся:

1) частота;

2) активная и реактивная мощность в элементах системы;

3) напряжение в различных точках сети у потребителей;

4) величины токов;

5) величины углов расхождения векторов ЭДС и напряжения.

Различают три основных вида режимов электроэнергетических систем:

1.Нормальный установившейся режим, применительно к которому проектируется электрическая сеть и определяются ее технико-экономические характеристики;

2. Послеаварийный установившийся режим, наступающий после аварийного отключения какого-либо элемента сети или ряда элементов (в этом режиме система и соответственно сеть могут обладать несколько ухудшенными технико-экономическими характеристиками);

3. Переходный режим, во время которого система переходит от одного состояния к другому.

При работе в нормальном установившемся режиме значения основных параметров (частоты и напряжения) равны номинальным или находятся в пределах допустимых отклонений от них, значения токов не превышают допустимых по условиям нагревания величин. Нагрузки изменяются медленно, что обеспечивает возможность плавного регулирования работы электростанций и сетей и удержание основных параметров в пределах допустимых норм. Отметим, что нормальным считается режим и при включении и отключении мощных линий или трансформаторов, а также для резкопеременных (ударных) нагрузок. В этих случаях после завершения переходного процесса, который продолжается доли секунды, вновь наступает установившийся нормальный режим, когда значения параметров в контрольных точках системы оказываются в допустимых пределах [2].

В переходном неустановившемся режиме система переходит из установившегося нормального состояния в другое установившееся с резко изменившимися параметрами. Этот режим считается аварийным и наступает при внезапных изменениях в схеме и резких изменениях генераторных и потребляемых мощностей. В частности, это имеет место при авариях на станциях, или сетях, например при коротких замыканиях и последующем отключении поврежденных элементов сети, резком падении давления пара или напоров воды и т.д. Во время

аварийного переходного режима, параметры режима системы, в некоторых ее контрольных точках, могут резко отклоняться от нормированных значений [3].

Послеаварийный установившийся режим наступает после локализации аварии в системе. Этот режим чаще всего отличается от нормального, так как в результате аварии один или несколько элементов системы (генератор, трансформатор, линия) будут выведены из работы.

Параметры послеаварийного (форсированного) режима могут в той или иной степени отличаться от допустимых значений. Если значения этих параметров во всех контрольных точках системы являются допустимыми, то исход аварии считается благополучным. В противном случае исход аварии неблагополучен и диспетчерская служба системы принимает немедленные меры к тому, чтобы привести параметры послеаварийного режима в соответствие с допустимыми.

Литература

1. Чернухин А. А., Флаксерман Ю. Н. Экономика энергетики СССР. Энергия, 1975.

2. Быстрицкий Г. Ф., Гасангаджиев Г. Г., Кожиченков В. С. Общая энергетика (производство тепловой и электрической энергии): учебник для вузов // М.: КноРус., 2013.

3. Самсонов В. С., Вяткин М. А. Экономика предприятий энергетического комплекса. М.: Высш. шк., 2003.

Особенности энергетических систем Катеров Ф. В. , Ремесник Д. В.2

1Катеров Филипп Викторович /Katerov Filipp Viktorovich - магистр, ассистент кафедры;

2Ремесник Денис Вячеславович /Remesnik Denis Vjacheslavovich - магистр, инженер ЗАО «ПИРС», кафедра электроснабжения промышленных предприятий, Омский государственный технический университет, г. Омск

Аннотация: в статье приводятся и анализируются особенности электроэнергетических систем, которые необходимо учитывать при проектировании и эксплуатации сетей электроснабжения.

Ключевые слова: электроснабжение, электрические системы, линии электропередач.

Сети современных энергосистем характеризуются весьма сложной структурой и конфигурацией. В этих условиях невозможно классифицировать их по какому-либо одному признаку, который мог бы считаться определяющим.

По размерам территории, охватываемой сетью, могут быть выделены так называемые местные (ином - 35 кВ), районные (110-220 кВ) и региональные сети (ином - 330 кВ). Линии электропередачи СВН, являющиеся основой последней категории сетей, служат как для связи отдельных районов и относительно небольших энергосистем в региональных ОЭС, так и для связи между собой крупных объединений.

По назначению различают системообразующие и распределительные сети. Первые осуществляют функции формирования районных энергосистем (РЭС) путем объединения их электростанций на параллельную работу, а также объединение РЭС и ОЭС между собой [1]. Кроме того, они осуществляют передачу электроэнергии к системным подстанциям, выполняющим роль источников питания распределительных сетей. Распределительной линией считается линия, питающая ряд