Характеристика нормального режима при реализации одного из сценариев интегрирования правобережной части энергосистемы Республики Молдова в ENTSO-E

ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОДНОГО ИЗ СЦЕНАРИЕВ ИНТЕГРИРОВАНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ

МОЛДОВА В ENTSO-E

Зайцев Д. А., Голуб И.В., Калинин Л.П., Тыршу М.С. Институт энергетики Академии наук Молдовы

Аннотация. Статья посвящена исследованию нормального режима Молдавской энергосистемы в контексте реализации сценария возможного присоединения к ENTSO-E без Украины и Приднестровского региона. В работе определены условия и мероприятия, позволяющие реализовать предлагаемую стратегию. На основе откорректированной базы данных и расчетной модели получен установившийся режим при совместной работе правобережной части энергосистемы Молдовы с ENTSO-E, который условно принят в качестве базового для последующих вариантных расчетов. Проведен анализ полученного режима с точки зрения потерь активной мощности как по энергосистеме в целом, так и по отдельным ее элементам с дифференциацией по классам напряжения. Выполнены расчеты и оценка коэффициентов запаса статической устойчивости по активной мощности и по напряжению, оценен импорт/экспорт электроэнергии, проанализирован ряд других показателей режима.

Ключевые слова: Энергосистема Молдовы, ENTSO-E, межсистемная связь,

объединенная энергосистема, нормальный режим, потери активной мощности.

CARACTERISTICA REGIMULUI NORMAL DE FUNCJIONARE LA REALIZARE A UNUI SCENARIU DE INTEGRARE A MALULUI DREPT AL SISTEMULUI ENERGETIC AL REPUBLICII

MOLDOVA IN CADRUL ENTSO-E Zaifev D., Golub I., Kalinin L., Tir^u M.

Institutul de Energetica al A§M Rezumat: Articolul este dedicat cercetarii regimului normal de functionare a sistemului electroenergetic al Moldovei in contextul realizarii scenariului aderarii posibile la ENTSO-E UE cu excluderea Ucrainei §i regiunii Transnistriei. in lucrare s-au determinat conditiile §i masurile ce prevad realizarea strategiei propuse. in baza de date corectate §i a modelului de calcul a fost obtinut regimul stabil de functionare comuna a sistemului energetic din dreapta Nistrului cu ENTSO-E, care este acceptat conventional dret baza pentru variantele de calcul ulterioare. A fost efectuata analiza regimului obtinut referitor la pierderile de putere activa cat pentru sistemul energetic in intregime, atat pentru elementele lui separate cu diferentiere dupa clasa de tensiune. S-au facut calculele §i estimarea coeficientilor de siguranta a stabilitatii statice pentru puterea activa §i tensiune, a fost estimat importul/exportul de energie electrica, s-a analizat un §ir de alti indicatori ai regimului.

Cuvinte- cheie: Sistemul energetic al Moldovei, ENTSO-E, interconexiune de sisteme, sistem energetic unificat, regim normal de functionare, pierderi de putere activa.

CHARACTERISTIC OF STEADY-STATE REGIME FOR ONE OF SCENARIOUS OF MOLDOVA RIGHT BANK POWER SYSTEM INTEGRATION TO ENTSO-E Zaitsev D., Golub I., Kalinin L., Tirshu M.

Institute of Power Engineering of the Academy of Sciences of Moldova Abstract. The article deals with the integration scenario of Moldavian power system to ENTSO-E. Various options of the development of power generation on the territory of the Republic of Moldova have been proposed and analyzed in order to correspond with Energy Strategy of the Republic of Moldova until 2030. Analysis of steady-state operation has been performed regarding active power losses for entire power system, and also for the each element with differentiation on voltage levels. The computation and estimation of static stability factor for active power and for voltage were performed. Import/export of energy was estimated, and other indices of regime of energy system were analyzed as well. Technically effective variants were selected as a result of comparative analysis.

Keywords: Power system of the Republic of Moldova, ENTSO-E, interconnection, power system, normal regime, active power losses.

Введение

Aнализу вопросов объединения и параллельной работы энергосистем в рамках ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators For Electricity) придается серьезное значение [1-4]. Одной из областей научных интересов авторов работы является разработка и анализ вариантов развития энергосистемы Республики Молдова в рамках интегрирования в ENTSO-E [5-7].

При построении расчетной модели, предусматривающей интегрирование правобережной части энергосистемы Республики Молдова в ENTSO-E за основу был принят режим зимнего максимума, на 2015-2020 год, полученный в результате выполнения проекта развития системы электропередач в регионе черноморского бассейна (Black Sea Transmission Project). Модель, выполненная в формате PSS/E, была конвертирована и адаптирована для работы в среде RastrWin, применяемой в ИЭ AHМ для решения подобного рода задач.

В процессе работы были учтены положения Энергетической стратегии Республики Молдова до 2030 года [В].

Условия построения режима

Расчетная модель получена на основе перспективного режима зимнего максимума 2015-2020 годов, путем проведения следующих мероприятий:

• Отключение ВЛ330 кВ Бельцы - Днестровская ГЭС;

• Отключение двухцепной ВЛ330кВ отп. ХБК - МГРЭС;

• Сооружение отпайки 400 кВ от ВЛ МГРЭС - Вулканешты в районе Штефан -Водэ до ПС отп. ХБК 330 кВ с сооружением ПС400/330 кВ;

• Включение ВЛ400 кВ Бельцы - Сучава (без ее включения установившийся режим в рамках рассматриваемого сценария получить не удается);

• Отключение участков ВЛ110 кВ: Кузьминки - Вертюжаны, Каменка - Радулены-Флорешты (на участке Каменка - Радулены), Рыбница - ТКС - Шолданешты (на участке Быбница - ТКС), Рыбница - Резина, ДГЭС - Оргеев (на участке ДГЭС -Маркауцы), Дубоссары - В.Воды (на участке Дубоссары - Криуляны), Дубоссары

- КТЭЦ2 (на участке Дубоссары - Криуляны);

• Питание ПС Варница по ВЛ Варница-H.Aнены (с отключением участков Варница-Борисовка, Варница - КВладимировка, Варница-Береговая);

• Питание ПС Лесная по построенной ВЛ110 кВ H.Aнены-Шерпены - Лесная 17,47В км с проводом A^150 (с отключением участков Дубоссары - Лесная и Григориополь - Лесная с переводом их на ОСШ ПС Лесная);

• Отключение ВЛ Бендеры Южная - Урсоая (с сооружением перемычки длинной 31,535 км между ВЛ H.Aнены - Калфа и Каушаны - Урсоая);

• Отключение ВЛ МГРЭС - Чобручи (обе цепи), (с переносом нагрузки ПС Чобручи на ПС Рэскэеций ^й, подразумевая, что питание будет осуществляться по низкой стороне с колец 10 кВ);

• Отключение ВЛ МГРЭС-Пуркары и Шзавертайловка - Пуркары, (с запиткой ПС Пуркары с Олонешть, предварительно объединив секции шин на ПС Олонешты и на ПС Пуркары);

• Отключение ВЛ Рыбница - Цементный завод (с объединением обоих секций ПС Цемзавод и подачей питания с ПС ГКС);

• Отключение межсистемных ВЛ110 кВ между правобережной Молдовой и Украиной (Окница - Шахты, Немия - Атаки, Сороки - Пороги, Нелиповцы -Ларга, Днестровская ГЭС - БСЗ, Вулканешты - Болград - 1, Вулканешты -Болград 2).

Попытки построить расчетную модель без ввода ВЛ400 кВ Бельцы - Сучава были неудачными из-за недопустимого снижения уровня напряжения в узлах северной части республиканской энергосистемы и, как следствие, невозможности получения установившегося режима. Полученная таким образом расчетная модель и режим приняты в качестве исходных при реализации подключения Молдовы к ENTSO-E без Украины и Приднестровского региона. Параметры вводимых в расчетную модель ЛЭП приведены в Табл. 1.

Таблица 1. Параметры, вводимых в расчетную модель ЛЭП

Наименование L (км) Го (Ом/км) Хо (Ом/км) Ьо (мкСим/км) Я (Ом) X (Ом) В (мкСим) Марка провода

Н.Анены-отп. Каушаны 0,83 0,27 0,428 -2,64 0,224 0,4 -2,2 АС-120

отп. Каушаны -Калфа 13,02 0,27 0,428 -2,64 3,516 5,6 -34,5 АС-120

отп. Н.Анены -Каушаны 1,44 0,17 0,41 -2,75 0,24 0,6 -3,96 АС-185

Урсоая - отп. Н.Анены 9,03 0,21 0,42 -2,68 1,89 3,8 -24,2 АС-150

отп. Н.Анены -отп. Каушаны 31,53 0,17 0,41 -2,75 5,36 12,9 -86,7 АС-185

Шерпены -Лесная 17,478 0,21 0,42 -2,68 3,67 7,3 -46,8 АС-150

Кишинев - отп. Шт. - Водэ 1 67,35 0,056 0,366 -3,4 3,83 24,7 -228,6 АСО- 300

Кишинев -отп.Шт. - Водэ 2 65,93 0,035 0,371 -3,6 2,6 24,5 -237,9 АСО- 500

Бельцы 400 -Сучава 400 128 0,032 0,307 -3,2 4.1 39.4 -412.2 АС-300

ХБК 400 - Шт. -Водэ 400 37,3 0,031 0,305 -3,2 1,19 11,4 -120,1 АС-300

Созданная, таким образом, расчетная модель соответствует одному из возможных вариантов развития системообразующей сети, топология которого приведена на Рис. 1

Рис. 1 Схема системообразующей сети Молдавской энергосистемы Характеристика режима

Установившийся режим, при реализации описанной выше стратегии, получен на основе перспективного режима зимнего максимума 2015-2020 года, который был принят как исходный. При исследовании учитывались показатели режима смежных энергосистем Украины, Приднестровья и Румынии, а также остальной сети.

Основными анализируемыми характеристиками режима являлись:

потокораспределение в транспортной сети, уровень потерь активной мощности в элементах сети, мощность активной и реактивной генерации и нагрузки в узлах, уровень напряжения в узлах, показатели статической устойчивости и т.д.

Основные параметры, характеризующие потокораспределение, а также топология расчетного варианта, вынесены на графическую схему (рис. 2).

321)51

41)2.42

Рис.2. Основные параметры, характеризующие нормальный режим.

Основные характеристики режима по странам приведены в таблице 2.

_______________________________________Таблица 2. Основные параметры режима

Район Остальная сеть Молдова Румыния Украина Днестрэнерго ОЭС

N района 1 3 4 7 5

Рген(МВт) 78402 246,4 10266,8 32461,6 880,4 122257,2

Оген(МВар) 33169,3 181,2 2287,6 12801,8 198,7 48638,6

Рнаг(МВт) 77768,9 788,6 9416,5 30468,6 362,1 118804,7

Онаг(МВар) 32591,1 328,2 3449,2 10032,6 105,8 46507

АР(МВт) 2183,2 23,5 280,1 949,8 15,9 3452,5

АО(МВар) -1177,1 -262,1 -874,5 4470,2 -24,8 2131,7

Рпотр(МВт) 79952,1 812,1 9696,6 31418,4 378 122257,2

Рвн(МВт) -1550 -565,7 570,2 1043,2 502,4 0

ЛР(%) 2,73 2,89 2,89 3,02 4,21 2,82

Из анализа представленной информации видно, что потери активной мощности в энергосистеме Молдовы составляют 23,59 МВт или 2,89%, а в энергосистеме Румынии

- 280,1 МВт, т.е. практически не изменяется (280,8 МВт) по сравнению с режимом при синхронной работе Молдавской энергосистемы с Украиной [5]. Режим по напряжениям удовлетворителен.

Значения взаимного обмена активной мощностью для Молдовы, Приднестровья, Украины и Румынии в анализируемом варианте представлены в таблице 3.

_____________________Таблица 3. Значения взаимного обмена активной мощностью

№ района Название Ре

1 Остальная сеть 78402,0

4 Румыния 4,5

7 Украина 1545,5

3 Молдова 0,0

3 Молдова 246,4

7 Украина 0,0

1 Остальная сеть 0,0

5 Днестрэнерго 0,0

4 Румыния 565,7

4 Румыния 10266,8

1 Остальная сеть -4,5

3 Молдова -565,7

7 Украина 32461,6

1 Остальная сеть -1545,5

3 Молдова 0,0

5 Днестрэнерго 502,4

5 Днестрэнерго 880,4

7 Украина -502,4

3 Молдова 0,0

Анализируя данные, представленные в таблице 3, можно оценить энергообмен между странами при проведении вариантных расчетов в дальнейшем. Так видно, что поскольку правобережная часть Молдавской энергосистемы работает параллельно с ENTSO-E, энергообмен с Украиной и Приднестровьем равен нулю, а с Румынской энергосистемой равняется 565,7 МВт, что соответствует суммарному перетоку по связям 400кВ Бельцы-Сучава и Вулканешты-Исакча. Таким образом, энергоснабжение Молдовы практически осуществляется по двум ВЛ400 кВ.

Показатели, характеризующие запас статической устойчивости энергосистемы по активной мощности и по напряжению рассчитывались по известной методике, [9] и представлены для рассматриваемого нормального, установившегося режима в таблице 4 и 5 соответственно, где:

Р (МВт ) - переток в сечении в рассматриваемом режиме, Р > 0 ;

РПР (МВт) - предельный по апериодической статической устойчивости переток активной мощности в рассматриваемом сечении;

К (о.е.) - принимается равным 1,5 при ручном регулировании и 0,75 при

автоматическом регулировании (ограничении) перетока мощности в сечении;

РН1, Рн 2 (МВт) - суммарные мощности нагрузки с каждой из сторон

рассматриваемого сечения;

ЛРНК (МВт) - амплитуда нерегулярных колебаний активной мощности в этом

сечении (принимается, что под действием нерегулярных колебаний переток изменяется в диапазоне Р ± ЛРНК);

КР (о.е.) - Коэффициент запаса статической (апериодической) устойчивости по активной мощности;

№ узла - номер узла в расчетной модели, в котором контролировался уровень напряжения;

инорм (кВ) - напряжение в контролируемом узле в нормальном режиме;

иКР1 (кВ) - критическое напряжение в том же узле, соответствующее границе

статической устойчивости по активной мощности;

икр2 (кВ) - критическое напряжение в том же узле, соответствующее границе

статической устойчивости электродвигателей;

Ки 1 (о.е.) - коэффициент запаса по напряжению, рассчитанный для икр1;

Ки2 (о.е.) - коэффициент запаса по напряжению, рассчитанный для икр2.

Таблица 4. Показатели запаса статической устойчивости по активной мощности

Р

565,0 970,0 0,75 788,6 118016,0 20,99 0,396

Таблица 5. Показатели запаса статической устойчивости по напряжению

№ узла иНОРМ

32029 100,45 75,36 77,00 0,250 0,233

Анализируя коэффициенты запаса по активной мощности (0,396) и по напряжению (0,233) можно констатировать, что они находятся в допустимых пределах (норматив 0,2 и 0,15 соответственно).

Характеристика сечения в расчетной модели представлена в таблице 6 для нормального и предельного режимов.

__________________________Таблица 6. Характеристика сечения в расчетной модели

Название узлов в сечении ^ач ^он Рсеч

Р1

0 0 565,0 970

ХБУ БА11-5БАЬТ81 601 32051 166,3 334

ХУК ІБ-5УиЬКА1 602 36046 398,7 636

Информация, позволяющая сделать анализ активных потерь во всех элементах схемы, по каждому классу напряжения для рассматриваемого варианта представлена в таблице 7.

Таблица 7. Потери мощности в элементах сети по классам напряжения

Uhom АР

Молдова 23,37 21,38 26,75 1,87 1,99

6 кВ 0,07 0,07

10 кВ 0,42 0,42

35 кВ 0,37 0,37

110 кВ 13,71 13,67 0,04 0,41

330 кВ 1,93 1,34 0,59 1,05

400 кВ 4,88 4,49 0,38 0,53

Как видно из таблицы 7, основные нагрузочные активные потери сконцентрированы в сетях 110 кВ и 400 кВ.

Описанная в данной работе расчетная модель может быть принята за базовую при дальнейшем анализе вариантов развития республиканской энергосистемы в рамках рассматриваемой стратегии.

Выводы

1. Анализ установившегося режима показал, что при реализации рассматриваемого сценария присоединения к ENTSO-E обеспечивается более низкий уровень потерь активной мощности в энергосистеме Молдовы, чем в других стратегиях присоединения.

2. Режим обеспечивает приемлемый уровень напряжения во всех узлах сети.

3. С целью повышения энергобезопасности Молдовы и надежности электроснабжения потребителей, а также оптимизации потерь электроэнергии, по мнению авторов, необходимо в соответствие с положениями Энергетической Стратегии Молдовы до 2030 года рассмотреть сооружение ВЛ400 кВ Страшены - Унгены - Яссы, а также развитие собственных генерирующих источников.

Литература

[1] Hager U., Rehtanz, C., Voropai, N., ICOEUR project results on improving observability and flexibility of large scale transmission systems Power and Energy Society General Meeting, 2012 IEEE Page(s): 1 - 8.

[2] Tor O.B., Gencoglu C., Yilmaz O., Cebeci E., Guven A.N., Damping measures against prospective oscillations between Turkish grid and ENTSO-E System. Power System Technology (POWERCON), 2010 International Conference on 2010, Page(s): 1 - 7.

[3] Arestova A., Hager, U., Grobovoy, A., Rehtanz C., SuperSmart grid for improving system stability at the example of a possible interconnection of ENTSO-E and IPS/UPS. PowerTech, 2011 IEEE Trondheim 2011, Page(s): 1 - 8.

[4] Gencoglu C., Tor, O.B., Guven N., Damping measures against low frequency inter area

oscillations and solutions for Turkey ENTSO-E CESA interconnection. Electrical, Electronics and Computer Engineering (ELECO), 2010 National Conference on 2010, Page(s): 153 - 157.

[5] Л.Калинин, Д.Зайцев, М.Тыршу, И.Голуб, Варианты развития транспортной сети Молдовы при параллельной работе с энергосистемой Украины, Problemele energeticii regionale. nr.1(18)/2012. http://ieasm.webart.md/data/m71 2 186.doc

[6] Zaitev D., Golub I., Tirsu M., Calinin L.Comparative analysis of the options for the development of power system networks in the frame of scenarios which including joint of Moldova (only right bank) to ENTSO-E., INTERNATIONAL CONFERENCE “SIELMEN- 2013, Chisinau, Republic of Moldova

[7] Л.Калинин, Д.Зайцев, М.Тыршу, И.Голуб, Влияние межсистемных связей 110кВ на уровень потерь активной мощности в энергосистеме Молдовы, Problemele energeticii regionale. nr.2(19)/2012. http://ieasm.webart.md/data/m71 2 202.doc

[8] Энергетическая Стратегия Республики Молдова до 2030 года. (MO№27-30, st.№146, 08.022013).

[9] www.so-ups.ru/fileadmin/files/laws/regulations/Metod uk ust.pdf

Сведения об авторах:

Зайцев Дмитрий Александрович 10.04.1963. Окончил Кишиневский Политехнический Институт (Молдова) в 1985 году, Защитил диссертацию на степень кандидата технических наук в 2000 году в Институте Энергетики АН РМ. Научные интересы лежат в области исследования режимов энергосистем, содержащих гибкие межсистемные связи.

Голуб Ирина Владимировна окончила Кишиневский политехнический институт в 1989 году. Область научных интересов связана с исследованиями режимов энергосистем, управляемых линий электропередачи переменного тока повышенной пропускной способности.

Калинин Лев Павлович 31.07.1934. Окончил Одесский Политехнический Институт (Украина) в 1963 году. В 1982 году защитил диссертацию на степень кандидата технических наук в НЭТИ г. Новосибирск (Россия). Область научных интересов связана с применением FACTS контроллеров в энергосистемах.

Тыршу Михаил Степанович 27.02.1972. Окончил Технический университет Молдовы в 1994 году. По специальности «Автоматизация и управление техническими системами». В 2003 году защитил диссертацию на степень кандидата технических наук. Основные исследования проводит в области управления транспортными сетями, диагностики высоковольтного оборудования, силовой электроники и др.