ТРАНСФОРМАТОР ТОКА

Техническое решение относится к электротехнике, в частности к измерительным трансформаторам тока, предназначенным для установки в комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки, а также сборные камеры одностороннего обслуживания. Трансформатор тока обеспечивает передачу сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в электрических установках переменного тока.
Известен «Трансформатор тока» (патент РФ на ПМ №33460, МПК H01F 38/28, опубликовано 20.10.2003 г.), содержащий расположенные в литом корпусе магнитопроводы, на которых размещены вторичные обмотки, и первичная обмотка с выводами, расположенными на верхней поверхности корпуса.
Наиболее близким аналогом к предлагаемой полезной модели является «Трансформатор тока» (патент РФ на ПМ №48670, МПК H01F 38/28, опубликовано 27.10.2005 г.), содержащий литой корпус из полиуретановой смолы, расположенные в нем первичную и вторичные обмотки, последние снабжены магнитопроводами, при этом контактные площадки первичной обмотки прямоугольной формы расположены вместе с выводами первичной обмотки на верхнем торце корпуса, а выводы вторичных обмоток, размещенные в нижней части корпуса, снабжены защитной крышкой.
К недостаткам известного трансформатора тока относится узкий диапазон измерений с соответствующим коэффициентом трансформации.
Технический результат заявляемой полезной модели заключается в увеличении числа коэффициентов трансформации при одновременном расширении диапазона измерений.
Технический результат достигается тем, что трансформатор тока, содержащий литой корпус, расположенные в нем первичную обмотку с выводами на верхнем торце корпуса и три вторичные обмотки, с выводами в нижней части боковых торцов корпуса, снабженные прозрачной защитной крышкой, причем вторичные обмотки предназначены соответственно для подключений релейной защиты, измерительных приборов и приборов учета электроэнергии, введены до трех отпаек вторичной обмотки предназначенной для подключения приборов учета электроэнергии, выводы которых расположены на одной из боковых сторон корпуса, а первичная обмотка выполнена с переключением по первичному току. На нижней поверхности корпуса расположены выступающие опоры с крепежными пазами, на которых расположены защитные крышки вторичных обмоток.
Сущность полезной модели поясняется примером конструктивного выполнения трансформатора тока на Фиг.1 и электрической схемой трансформатора тока на Фиг.2.
Трансформатор тока, содержит расположенные в литом корпусе 1 магнитопроводы, на которых размещены 4 обмотки: одна - первичная 2 и три вторичных 3, 4, 5. Корпус трансформатора выполнен на основе эпоксидной смолы или на основе аналогичного двухкомпонентного компаунда, а первичная и вторичные обмотки выполнены из медных проводников.
Первичная обмотка выполняется «рассеченной», что дает возможность регулировать коэффициент трансформации по первичному току. Первичная обмотка снабжена контактными площадками 6 расположенными вместе с выводами первичных обмоток на верхнем торце корпуса 1. Выводы вторичных обмоток выполнены как контактные площадки и расположены в нижней части боковых торцов корпуса 1.
Вторичные обмотки: 5 - с классом точности 10Р (предназначена для подключения релейной защиты); 3 - с классом точности 0,5% (предназначенная для подключения измерительных приборов); 4 - с классом точности 0,1% (для подключения приборов учета электроэнергии). Выводы вторичных обмоток снабжены прозрачной защитной крышкой 7 с винтом для опломбирования и герметическими вводами, что обеспечивает безопасность обслуживающего персонала, а также позволяет пломбировать клеммы для предотвращения несанкционированного доступа, что особо важно при коммерческом учете электроэнергии
Вторичная обмотка 4 с классом точности 0,1% имеет дополнительные отпайки 8 (до трех) выполненные на необходимом количестве витков, что позволяет регулировать коэффициент трансформации в одном трансформаторе (т.е. широкий требуемый диапазон измерений). Данная конструкция вторичной обмотки позволяет вести учет электроэнергии при малых токах нагрузки.
Магнитопроводы с первичной обмоткой 2 и с вторичными обмотками размещаются в литьевой форме и заливаются эпоксидной смолой для повышения изоляции корпуса трансформатора тока и защиты обмоток от механических и климатических воздействий.
Трансформатор тока имеет на нижней поверхности корпуса 1 выступающие опоры 9 с крепежными пазами для крепления трансформатора на месте установки, на которых расположены защитные крышки вторичных обмоток.
Наличие трех вторичных обмоток позволяет:
- осуществить подключение приборов учета к обмотке с высокой точностью измерения, что позволяет в свою очередь снизить метрологические потери (недоучет);
- обмотку с классом точности 0,5% использовать только для подключения метрологических приборов,
- вторичную обмотку с классом точности 10Р для подключения РЗА.
Таким образом, наличие трех вторичных обмоток у трансформатора тока позволяет выполнить не только требование различных служб участвующих в эксплуатации трансформатора тока, но и упростить их взаимодействие при обслуживании подключенных вторичных цепей, так как отсутствует совместное подключения (вторичные обмотки к которым осуществлено подключение приборов учета, требует пломбирования места подключения).
Изменение коэффициента трансформации в заявляемом трансформаторе осуществляется двумя способами:
- изменение коэффициента трансформации с помощью первичной обмотки. При этом изменение коэффициента трансформации (соответственно токов первичной обмотки) происходит на всех трех вторичных обмотках;
- на вторичной обмотке с классом точности 0,1% конструкцией трансформатора тока предусмотрена возможность дополнительного изменения коэффициента трансформации.
При увеличении токов первичной сети отпадает необходимость в замене существующего трансформатора тока на трансформатор с большим первичным током, достаточно провести переключение коэффициента трансформации на первичной обмотке существующего трансформатора тока.
Заявляемый трансформатор тока может быть неоднократно воспроизведен на современном оборудовании и планируется применить для установки в комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки, а также сборные камеры одностороннего обслуживания, что позволяет сделать вывод о соответствии его критерию «промышленная применимость» для полезной модели.