СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ТРЕХФАЗНЫМ МОСТОВЫМ ВЫСОКОВОЛЬТНЫМ ВЫПРЯМИТЕЛЕМ
CONTROL METHOD FOR A THREE-PHASE BRIDGE HIGH-VOLTAGE RECTIFIER

Предложение относится к электротехнике и может использоваться при питании обмоток возбуждения генераторов, управляемых реакторов, электромагнитов.
Широко известен способ (полезная модель РФ 9100) управления трехфазным мостовым высоковольтным выпрямителем, содержащим в каждом плече два и более включенных последовательно тиристоров, состоящий в изменении фазы управляющих импульсов, контроле за исправностью каждого тиристора и сигнализации при превышении числа пробитых тиристоров. Однако такой способ не обеспечивает высокую надежность. Прототипом изобретения является способ (изобретение РФ 2417498) управления трехфазным мостовым высоковольтным выпрямителем, содержащим в каждом плече два и более включенных последовательно тиристоросостоящий в изменении фазы управляющих импульсов, контроле за исправностью каждого тиристора и при превышении числом поврежденных тиристоров заданной величины в одном из плеч моста - в отключении выпрямителя. Недостаток способа состоит в малой надежности. Техническим результатом предложения является повышение надежности. Этот результат обеспечивается за счет того, что устанавливают второе, меньшее допустимое число поврежденных, при достижении которого в одном из плеч снимают импульсы управления с этого плеча. Дополнительно достижение результата достигается за счет того, что при выявлении во втором плече, но этой же группы (анодной, катодной) второго числа поврежденных тиристоров, отключают выпрямитель. А также - путем того, что одновременно с этим снимают импульсы управления с противоположного плеча этой же фазы. В дополнение к последнему при выявлении во втором плече, но другой группы (анодной, катодной) второго числа поврежденных тиристоров, снимают импульсы с этого плеча и возобновляют подачу импульсов на ранее отключенное плечо. На фиг.1-4 представлены схемы моста соответствующие пунктам формулы 1-4, где тиристоры, проводящие ток и соответственно, получающие управляющие импульсы затемнены, а вертикальными стрелками показано, что в плече находятся пробитые тиристоры с числом между первой и второй уставками* (*x - снятие импульсов). Там же показано состояние выключателя Q сети. При пробое отдельных тиристоров снижается вентильная прочность плеча. Вентильную прочность плеча, равную сумме допустимых значений всех его тиристоров, выбирают большей максимально воздействующему на него напряжению. В пассивном (не проводящем ток, т.е. готовом к работе) состоянии на плечо максимально воздействует амплитуда линейное напряжение. Немного превышающую величину Mt принимаем за вторую уставку вентильной прочности и соответствующую ей допустимое число пробитых тиристоров. При работе-протекании через плечо импульсов тока, в моменты окончании тока (его срезе) возникают импульсы перенапряжений. В результате этого суммарное максимально воздействие в 1,5-1,7 раза больше амплитуды линейного. Немного превышающую величину мы принимаем за первую уставку вентильной прочности и соответствующую ей допустимое число пробитых тиристоров. Незатемненные тиристоры -не получают управляющие импульсы и не проводят ток, поэтому воздействующие на них напряжения ниже и они стойки к этим воздействиям так как их вентильная прочность находится между указанными выше первой и второй уставками. Для реализации такого управления используется схема фиг.5, где: 1-6 - плечи тиристоров, 7 - датчик тока, 8 - нагрузка, 9-14 - блоки связи, 15 - блоки формирования импульсов и контроля на потенциалах тиристоров, 18 - регулятор тока, 19 - блок уставки тока, 20 - система управления. Способы реализуются при следующей работе схемы. Уставка тока, задаваемая блоком 19, сравниваетя с реальным значением тока, измеряемым датчком 7, поддерживается, благодаря чему обеспечивается его стабилизация. Система управления 20 обеспечивает выработку импульсов управления с нужной фазой, контроль за числом пробитых тиристоров в плечах выпрямителя. Блоки 9-14 связи передают импульсы световым, кабельным и т.п. способом на блоки 15 и принимают от них сигналы о пробоях отдельных тиристоров.
Таким образом реализуются неполнофазные режимы работы выпрямителя в нештатных режимах. Выпрямитель нагружен на индуктивную нагрузку 8, В номинальном режиме их напряжение в 5-30 раз ниже потолочного, используемого для форсировок. Перевод в неполнофазный режим снижает потолочное напряжение (на 16 или 33% при соответственно одном и двух отключенных плечах) и кратность форсировки, что немного ухудшает динамические свойства. Но это лучше известного способа, где теряются статические свойства устройства. К тому же существуют периоды работы, когда необходимость в форсировках мала (ночью, выходные) ввиду спокойного режима сети. Регулятор 18 тока - интегрального типа в таких условиях обеспечивает необходимую стабилизации тока. Таким образом повышается надежность (живучесть) установки.