УСТРОЙСТВО ЭТАЖНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ БЛОЧНОЕ

Полезная модель относится к силовые и осветительным устройствам с автоматическими выключателями и может быть использовано в жилых и общественных зданиях для приема, распределения и учета электроэнергии, а также для размещения слаботочной аппаратуры связи, сигнализации и т.д.
Известно устройство этажное распределительное, характеризующееся тем, что оно содержит монтируемый в стенной нише объемный несущий каркас, имеющий изолированный отсек силовых магистралей, а также вводно-учетный, абонентский и слаботочный отсеки, при этом отсек силовых магистралей снабжен оборудованием для крепления силовых кабелей двух стояков и запорной дверкой, вводно-учетный отсек - регулируемой по высоте и глубине монтажной рамой с приборами учета электроэнергии, защитным кожухом с установленными в нем вводными выключателями с защитными крышками, и заграждением в виде фальшпанели и запорной дверки с окнами, абонентский отсек - регулируемой по глубине монтажной рамой с установленными в ней на ДIN-рейке модульными дифференциальными автоматическими выключателями, закрытыми с фронтальной стороны фальшпанелыо и запорной дверкой, а слаботочный отсек отделен сплошной металлической перегородкой и снабжен регулируемой по высоте монтажной рамой и запорной дверкой /Полезная модель по заявке №2004126331, кл. Н 02 B 1/03, от 03.09.2004/.
Наиболее близким техническим решением является устройство этажное распределительное модульное, содержащее два короба, противопожарные перегородки, крепежные элементы, ящики с размещенным в них электрооборудованием, закрываемые дверцами с устройством для запирания, в одном из двух коробов проложены сети 380/220 В, а во втором - слаботочные сети, при этом к коробам, связанным каркасом, крепится не менее двух модулей: один из которых модуль учетно-распределительный, а второй - модуль устройства средств связи и сигнализации, причем в учетно-распределительном модуле размещены: аппарат, позволяющий отключать ящик от стояка питающей линии квартир, счетчик электрической энергии, устройство защитного отключения с защитой от сверхтоков и автоматические выключатели защиты групповых линий квартиры, а в модуле средств связи и сигнализации размещены устройства телевизионной, телефонной и радиотрансляционной сетей, а также оборудования диспетчеризации и автоматизированной системы учете энергопотребления /RU ПМ №24046, кл. Н 02 B 1/03 от 20.07.2002/.
Недостатком таких технических решений является сложность монтажа и излишняя материалоемкость.
Предложенное техническое решение лишено вышеперечисленных недостатков.
Задачей предложенного технического решения является снижение трудоемкости монтажных работ и, как следствие, стоимости монтажных работ у потребителя, а также снижение материалоемкости.
Техническая задача, предложенной полезной модели обеспечивается тем, что устройство этажное распределительное блочное, содержит закрепляемую на стеке объемную конструкцию в виде, предпочтительно, не более двух отсеков силовых магистралей, и слаботочного отсека, жесткого соединенного при помощи монтажных профилей с отсеками силовых магистралей, по обеим сторонам которых смонтированы вводно-учетные блок-боксы, каждый из которых снабжен регулируемой по высоте и глубине монтажной рамой для крепления приборов учета электроэнергии, ДIN-рейкой с установленными на ней вводными и распределительными аппаратами с защитными крышками, и заграждением а виде фальшпанели с окнами и запорной дверки с окном из прозрачного ударопрочного материала, при этом отсеки силовых магистралей снабжены оборудованием для крепления силовых кабелей двух стояков и запорными дверками, а слаботочный отсек снабжен каналами-перегородками и размещенным на нем слаботочным блок-боксом, имеющим монтажную раму для установки слаботочной аппаратуры, и запорные дверки.
Сущность предложенного технического решения поясняется чертежами, где на фиг.1 - изображен общий вид этажного распределительного блочного устройства; на фиг.2 - изображен общий вид в водно-учетного блок-бокса; на фиг.3 - изображен вводно-учетный блок-бокс с фальшпанелью и аппаратурой; на фиг.4 - изображен вводно-учетный блок-бокс с монтажной рамой и вводной и распределительной аппаратурой; на фиг.5 - то же, вид сзади; на фиг.6 - изображен общий вид жесткого крепления отсека силовых магистралей со слаботочным отсеком при помощи монтажных
профилей; на фиг.7 - изображен общий вид слаботочного блок-бокса; на фиг.8 - изображен слаботочный блок-бокс с монтажной рамой.
Устройство этажное распределительное блочное содержит в виде закрепляемую на стене объемную конструкцию в виде, предпочтительно, двух отсеков силовых магистралей 1 и слаботочного отсека 2, жестко соединенного при помощи монтажных профилей 3 с отсеками силовых магистралей 1. По обеим сторонам отсеков 1 смонтированы вводно-учетные блок-боксы 4. Каждый блок-бокс 4 снабжен регулируемой по высоте и глубине монтажной рамой 5 для крепления приборов учета электроэнергии, ДIN-рейкой 6 с установленными на ней вводными аппаратами 7 и распределительными аппаратами 8 с защитными крышками 9. Вводно-учетный блок-бокс 4 снабжен заграждением в виде фальшпанели 10 с окном для управления распределительными аппаратами 11 и запорной дверки 12 с окном 13 контроля приборов учета электроэнергии, причем фальшпанель 10 дополнительно имеет окно, расположенное на уровне окна 11. Отсеки силовых магистралей 1 снабжены оборудованием 14 для крепления силовых кабелей двух стояков и запорными дверками 15. Слаботочный отсек 2 снабжен каналами-перегородками 16 и размещенным на нем слаботочным блок-боксом 17, имеющим монтажную раму 18 для установки слаботочной аппаратуры. Слаботочный блок-бокс 17снабжен запорными дверками 19.
Устройство этажное распределительное блочное предназначено для приема, распределения и учета электроэнергии.
Отсек силовых магистралей предназначен для прокладки питающих проводников (стояков), для организации подключения к ней, а также для размещения цепей рабочего и аварийного освещения. Подключение разных проводников осуществляется с помощью сжимов.
Во вводно-учетном блок-боксе расположена монтажная рама для крепления приборов учета электроэнергии. Рама может устанавливаться в различные положения по глубине и высоте отсека для наилучшего считывания показаний приборов учета электроэнергии. В нижней части блок-бокса на ДIN-рейке установлены вводные и распределительные аппараты. Блок-бокс закрывается пломбируемой фальшпнелью, которая имеет окна для считывания показаний приборов учета электроэнергии и оперативного управления аппаратами. В дверке блок-бокса предусмотрено окно из прозрачного ударопрочного материала для считывания показаний приборов учета электроэнергии.
Слаботочный отсек снабжен каналами-перегородками и размещенным на нем слаботочным блок-боксом, имеющим монтажную раму с универсальными монтажными профилями для установки слаботочной аппаратуры, и запорные дверки.
Устройство этажное распределительное блочное предназначено для приема, распределения и учета электроэнергии напряжением 380/220 В в сетях трехфазного и однофазного переменного тока частотой 50Гц, для защиты распределительных цепей при перегрузках и коротких замыканиях, утечках на землю, а также для размещения слаботочной аппаратуры связи, сигнализации и т.д. Устройство расчитано на прокладку в нем до 10 питающих проводников
2
в двух отсеках сечением до 95 мм и предназначено для использования в жилых и общественных зданиях.
В результате использования монтажных профилей при сборке предложенного устройства, отпала необходимость использования общего объемного каркаса для всех отсеков, что существенно положительно отразилось на снижение трудоемкости монтажа и, как следствие, снижение стоимости монтажных работ, а также снижение материалоемкости.