BENCH TO TEST FIRE PUMPS
СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ПОЖАРНЫХ НАСОСОВ

Изобретение относится к противопожарной технике, а именно к конструкциям, обеспечивающим подачу огнетушащего вещества в зону горения по рукавной линии.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту является стенд (Рекомендации по проектированию автоматической системы подслойного пожаротушения в железобетонных резервуарах и стальных вертикальных резервуарах со стационарной и плавающей крышей на объектах АК «Транснефть», М., 1996 г., стр.20, рис.7; стр.23, рис.10), содержащий водоем, на который при помощи всасывающего рукава установлен пожарный насос (прототип).
Недостатком известного устройства является то, что он не обладает достаточной устойчивостью, необходимой в системах пожаротушения.
Технический результат - повышение эффективности пожаротушения.
Это достигается тем, что в стенде для испытания пожарных насосов, содержащем водоем, на который при помощи всасывающего рукава установлен пожарный насос, дополнительно содержится вакуумметр и манометр с демпферами, а к патрубкам на напорном коллекторе насоса при помощи напорных рукавов подсоединяют трубопровод с расходомерным устройством, которое представляет собой шайбу с конусным отверстием, установленную между двумя фланцами через прокладки, при этом перепад напора слева и справа от шайбы контролируется дифманометром мембранного типа, электрический сигнал от которого поступает к измерительному потенциометру, который оттарирован по перепаду напора на величину подачи насоса Q, л/с, при этом регулировку насоса для снятия полной напорной характеристики Q-H производят задвижками грубой и тонкой регулировки подачи.
На чертеже представлена схема стенда для испытания пожарных насосов.
Стенд для испытания пожарных насосов состоит из водоема 6, на который при помощи всасывающего рукава 7 установлен пожарный насос 8. Вакуумметр и манометр на пожарном насосе 8 убирают, а в отверстие подсоединяют демпферы для манометра 4 и вакуумметра 5. Этим обеспечивается точность измерений и устраняется вибрация стрелок на приборах. К патрубкам на напорном коллекторе насоса при помощи напорных рукавов 3 подсоединяют трубопровод 2 с расходомерным устройством 1. Расходомерное устройство представляет собой шайбу с конусным отверстием, установленную между двумя фланцами через прокладки. Перепад напора слева и справа от шайбы контролируется дифманометром мембранного типа 10. Электрический сигнал от дифманометра поступает к измерительному прибору 9 (потенциометру), который оттарирован по перепаду напора на величину подачи насоса Q, л/с. Регулировку насоса для снятия полной напорной характеристики Q-H производят задвижками грубой 11 и тонкой регулировки подачи 12.
Стенд для испытания пожарных насосов работает следующим образом.
Стенд для испытания пожарных насосов устанавливают на станции технической диагностики на посту диагностирования специальных агрегатов пожарного автомобиля.
Частоту вращения вала насоса контролируют по тахометру на насосе или при помощи приставного тахометра. Вакуумметр и манометр на пожарном насосе 8 убирают, а в отверстие подсоединяют демпферы для манометра 4 и вакуумметра 5. Этим обеспечивается точность измерений и устраняется вибрация стрелок на приборах. К патрубкам на напорном коллекторе насоса при помощи напорных рукавов 3 подсоединяют трубопровод 2 с расходомерным устройством 1. Электрический сигнал от дифманометра поступает к измерительному прибору 9 (потенциометру), который оттарирован по перепаду напора на величину подачи насоса Q, л/с.
Регулировку насоса для снятия полной напорной характеристики Q-H производят задвижками грубой 11 и тонкой регулировки подачи 12. При диагностировании насоса ПН-40УА на данном стенде напор его должен быть не ниже 85 м при подаче 40 л/с и частоте вращения вала 2700 об/мин (номинальное значение напора насоса 100 м). Для данной установки напор насоса определяется как сумма показаний манометра и вакуумметра, выраженных в метрах.