СПОСОБ КОНТРОЛЯ ОТКАЗА ВКЛЮЧЕНИЯ СЕКЦИОНИРУЮЩЕГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ НОРМАЛЬНОЙ СХЕМЫ КОЛЬЦЕВОЙ СЕТИ
CONTROL METHOD OF FAILURE OF ACTIVATION OF SECTIONALISING SWITCH AT RECOVERY OF NORMAL CIRCUIT OF RING NETWORK

Изобретение относится к автоматике электрических сетей и предназначено для контроля отказа включения секционирующего выключателя (СВ) при восстановлении нормальной схемы кольцевой сети.
Известен способ контроля отказа включения пункта автоматического включения резерва (АВР) в кольцевой сети, заключающийся в том, что на шинах трансформатора основного источника питания фиксируют появление броска тока, вызванного коротким замыканием (КЗ) в линии, питающейся от этого трансформатора. При появлении броска тока короткого замыкания начинают отсчет времени, равного выдержке времени включения пункта АВР. По окончании отсчета этого времени контролируют появление броска тока (ток может увеличиться до значения более нормального рабочего, не менее тока К3 - бросок рабочего тока или до величины тока короткого замыкания - бросок тока короткого замыкания) на шинах трансформатора резервного источника питания. Если по окончании отсчета времени нет броска тока на шинах трансформатора резервного источника питания, то это свидетельствует о том, что произошел отказ включения пункта АВР [патент РФ №2215356, кл. H02J 13/00, опубл. 27.10.2003 г., бюл. №13].
Недостатком известного способа является невозможность осуществления с его помощью контроля отказа включения секционирующего выключателя при восстановлении нормальной схемы кольцевой сети.
Задачей предлагаемого изобретения является расширение функциональных возможностей способа путем контроля отказа включения секционирующего выключателя при восстановлении нормальной схемы кольцевой сети.
Согласно предлагаемому способу измеряют значение напряжения на секционирующем пункте и, если оно восстанавливается до значения, при котором делительная автоматика сработает и должна включить выключатель этого пункта, а в линии основного источника питания через время выдержки включения СВ и время выдержки отключения выключателя пункта АВР не произойдет увеличение рабочего тока на значение, определяемое нагрузкой резервируемого участка, то в линию посылают зондирующий импульс, измеряют время, за которое он дойдет до точки отражения, вычисляют расстояние до этой точки и сравнивают его с расстоянием до места установки СВ и, если они равны, то делают вывод об отказе включения СВ.
Суть предлагаемого изобретения поясняется чертежами, где:
на фиг.1 - представлена структурная схема, содержащая элементы для реализации способа;
на фиг.2 - диаграммы сигналов на выходах элементов, показанных на фиг.1.
Схема (см. фиг.1) содержит: трансформаторы силовые 1 и 2, вводные выключатели шин 3 и 4, селекционный выключатель шин 5, головные выключатели 6 и 7, секционирующие выключатели 8 и 9, выключатель 10 сетевого пункта АВР, датчик напряжения (ДН) 11, элементы: ПАМЯТЬ 12, ЗАДЕРЖКА 13, ОДНОВИБРАТОР 14, датчик возрастания рабочего тока (ДВРТ) 15, элементы: НЕ 16 и И 17, блок обработки информации (БОИ) 18, генератор зондирующих импульсов (ГЗИ) 19, приемник зондирующих импульсов (ПЗИ) 20, регистрирующее устройство (РУ) 21.
Диаграммы сигналов на выходах элементов, показанных на фигуре 1 имеют вид (см. фиг.2): 22 - на выходе элемента 11, 23 - на выходе элемента 12, 24 - на выходе элемента 13, 25 - на выходе элемента 14, 26 - на выходе элемента 15, 27 - на выходе элемента 16, 28 - на выходе элемента 17, 29 - на выходе элемента 18, 30 - на выходе элемента 19, 31 - на выходе элемента 20, 32 - в РУ 21.
На фиг.2 кроме диаграмм выходных сигналов элементов схемы также показаны: t1 - момент восстановления напряжения на секционирующем пункте, t2 - момент времени отключения выключателя 10.
Способ осуществляется следующим образом.
1
1
В нормальном режиме работы сети выключатели 3, 4, 6, 7, 8 и 9 включены, а выключатели 5 и 10 отключены. Увеличение нагрузки в линии основного источника питания может привести к тому, что напряжение на секционирующем пункте снизится до значения, при котором делительная автоматика отключит СВ 8. Исчезновение напряжения на сетевом пункте АВР приведет к тому, что выключатель 10 включится и схема перейдет в режим питания резервируемого участка линии основного источника питания. При восстановлении напряжения на секционирующем пункте до значения срабатывания реле минимального напряжения делительная автоматика сработает и подаст команду на включение СВ 8, однако он не включится по причине неисправности, например, обрыва цепи соленоида. Восстановление напряжения на секционирующем пункте приведет к тому, что на выходе ДН 11 появится сигнал (фиг.2, диагр. 22, момент времени t). Этот сигнал поступит на вход элемента ПАМЯТЬ 12, запомнится им (фиг.2, диагр. 23) и поступит на вход элемента ЗАДЕРЖКА 13. С выхода этого элемента сигнал появится через время выдержки включения СВ 8 и время выдержки отключения выключателя 10 (фиг.2, диагр. 24) и поступит на вход элемента ОДНОВИБРАТОР 14. Он произведет одно колебание (фиг.2, диагр. 25), этим сигналом «сбросит» память с элемента 12 (фиг.2, диагр.23) и поступит на второй вход элемента И 17. За время (t - t2) рабочий ток в линии основного источника питания должен возрасти на значение, определяемое нагрузкой резервируемого участка, но это не произойдет по причине отказа включения выключателя 8, поэтому на входе ДВРТ 15 сигнал не появится (фиг.2, диагр. 26), а с выхода элемента НЕ 16 сигнал не исчезнет (фиг.2, диагр. 27) и будет присутствовать на первом входе элемента И 17. Он сработает (фиг.2, диагр. 28), его сигнал поступит на первый вход БОИ 18. При этом с его первого выхода (фиг.2, диагр. 29) на вход ГЗИ 19 поступит сигнал. Этот сигнал обеспечит посылку зондирующего импульса (фиг.2, диагр. 30) в линию основного источника питания. Сигнал, дойдя до точки отражения, вернется обратно и поступит в ПЗИ 20, а с его выхода (фиг.2, диагр. 31) в БОИ 18. Этот элемент определит время прохождения зондирующего импульса до точки отражения, вычислит расстояние до этой точки и сравнит его с расстоянием до выключателя 8. И, если они будут равны, то на втором выходе БОИ 18 появится сигнал (фиг.2, диагр.29), который поступит в РУ 21, и там появится информация о том, что СВ 8 не включился.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет получать информацию об отказе включения секционирующего выключателя (СВ) при восстановлении нормальной схемы кольцевой сети.