АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ, УЧЕТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РАСХОДА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГРУППЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Автоматизированная система
измерения, учета и регулирования расхода теплоносителя для теплоснабжения группы потребителей.
Полезная модель относится к области теплоснабжения промышленных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства и может быть использована для измерения, учета и регулирования расхода теплоносителя.
Существующие системы измерения, учета и регулирования расхода теплоносителя устанавливаются на каждом из тепловых узлов потребителей и содержат, как правило, датчики расхода, температуры и давления на подающем и обратном трубопроводах, регуляторы расхода и давления. Датчики и регуляторы связаны с теплоэнергопроцессором системы,
обеспечивающим решение задач коммерческого учета расхода теплоносителя, контроля состояния оборудования, положения исполнительных механизмов расхода и давления, регулирования расхода теплоносителя с помощью исполнительных механизмов регуляторов расхода и давления.
Известен способ построения системы учета и регулирования тепла, подаваемого потребителям, принятый за прототип (В.П. Туркин «Водяные системы отопления с автоматическим управлением для жилых и общественных зданий, стр. 80, М. Стройиздат, 1976), где узлы измерения, учета и регулирования расхода теплоносителя установлены на каждом из объектов потребления. В состав подобных узлов входят датчики расхода,
MKI/I-F24D 19/10
ч, температуры, давления, регуляторы расхода и давления, циркуляционные
насосы, теплоэнергопроцессоры, связанные с датчиками и регуляторами. Информация со всех узлов поступает в единый диспетчерский пункт, что обеспечивает диспетчеризацию микрорайона (района), где расположены объекты теплопотребления.
Установка узлов учета, контроля и регулирования, образующие в комплексе систему измерения, учета и регулирования, приводит к значительной избыточности средств измерений, регулирования и гидротехнического оборудования, что ведет к значительным затратам на оборудование и приборы, а также вызывает сложности при эксплуатации всей системы.
Задачей полезной модели является устранение избыточности приборных средств и оборудования при реализации автоматизированной с . измэр-Эпия, учета и регулирования тепломэситэля при теплоснабжении группы потребителей.
Технический результат достигается тем, что автоматизированная система измерения, учета и регулирования расхода теплоносителя содержит источник тепла (теплогенератор или тепловую подстанцию теплоэнергоцентрали), подающий и обратный трубопроводы замкнутой тепловой сети с подсоединенными к ним отводными подающими и обратными трубопроводами теплоснабжения каждого из группы потребителей (объекты 1-нМ), узел измерения, коммерческого учета и регулирования расхода теплоносителя с датчиками расхода теплоносителя, температуры, давления, установленными на подающем и обратном трубопроводах,
ддао/й/о
2 и регуляторами. Узел измерения, учета и регулирования установлен на
первом по подсоединению к подающему и обратному трубопроводам объекту теплопотребления. За отводным подающим трубопроводом, на подающем трубопроводе установлен преобразователь расхода, а на последующих объектах за отводными подающими трубопроводами датчики расхода (за исключением последнего по подсоединению к подающему трубопроводу). На отводных обратных трубопроводах устанавливаются регуляторы расхода и датчики температуры. Все датчики и регуляторы соединены с теплоэнергопроцессором.
Узел измерения, учета и регулирования теплоносителя, установленный на первом по подсоединению к подающему и обратному трубопроводам объекте теплоносителя, является единым коммерческим узлом расчета между поставщиком теплоносителя и группой потребителей, а наличие датчиков за каждым отводной подающем трубопроводом каждого теплопотребителя позволяет определить расход тепла каждым конкретным потребителем.
На чертеже представлена функциональная схема автоматизированной системы измерения, учета и регулирования расхода теплоносителя при теплоснабжении группы потребителей.
Автоматизированная система содержит узел измерения, учета и регулирования У, установленный на первом по подсоединению к подающему и обратному трубопроводам объекте и содержащий датчики расхода Q-i, Q2, QS. регуляторы расхода РР-| и РР2, датчики температуры Т-, Т2, датчики давления Р, соединенные с теплоэнергопроцессором ТЭП. Объекты теплопотребления  последовательно соединены через от aiogy
3 водные подающие и подводные обратные трубопроводы к подающему и
обратному трубопрор.пам теплоносителе
Рассматриваемая автоматизированная система для измерения, учета и регулирования расхода теплоносителя работает следующим образом.
Узел измерения, учета и регулирования расхода обеспечивает коммерческий учет потребляемого тепла всей группы объектов теплопотребления Q   и теплопотребление каждого из объектов  Qm-2. где  - номер объекта,
и QN QN 2Циркуляционный насос НЦ обеспечивает через обратный клапан смешение сетевой воды с недоохлажденной водой. Коэффициент смеше.л определяется регулировкой давления «на себя  р- гул тооом давления РР-|. Расход тепла в каждом из объектов регулируется регулятором РР2 РРм+1 п° количеству тепла потребленного каждым из объектов теплопотребления.
Использованная схема устраняет избыточность средств измерений и регулирования и обработки сигналов датчиков. Структура системы позволяет минимизировать затраты на контрольно-измерительную, регулирующую и исполнительную аппаратуру при обеспечении требований к коммерческому учету и регулированию теплоносителя.
1еею fr ( с$Ч
4