ЗАГЛУШКА ПАРОГЕНЕРАТОРА

Полезная модель относится к ядерной энергетике и может быть использована для ремонта парогенераторов (ПГ) атомных электростанций с водо-водяными энергетическими реакторами, например, ВВЭР-440, ВВЭР-1000.
Известна заглушка для глушения отверстия теплообменной трубы в коллекторе первого контура парогенератора, содержащая последовательно расположенные цилиндрический участок, конический участок и донышко /Siemens. Plugging steam generator tubes. Проспект фирмы Сименс-КВУ, 2008, с.3-4/. Данная конструкция выбрана за прототип. Цилиндрическая часть прототипа выполнена с наружным диаметром меньшим наружного диаметра теплообменной трубы. Такая конструкция позволяет не удалять при ремонте парогенератора материал теплообменной трубы при механической обработке места под установку заглушки, а заглушку приваривают к теплообменной трубе и наплавке коллектора первого контура.
К недостаткам прототипа можно отнести низкую эксплуатационную надежность заглушки в составе парогенератора. Указанный недостаток обусловлен низким качеством сварного шва приварки заглушки в ПГ, что связано с попаданием в сварочную ванну загрязнений из корня первичного сварного шва приварки теплообменной трубы к наплавке коллектора. В результате неполного удаления первичного сварного шва приварки теплообменной трубы при обработке места под установку заглушки и сварку в металле сварного шва приварки заглушки образуются поры, что может привести к неплановому останову энергоблока АЭС и недовыработке электроэнергии.
Авторы решали задачу по созданию заглушки парогенератора, лишенной указанного недостатка. Техническим результатом заявляемой полезной модели является повышение эксплуатационной надежности заглушки в составе парогенератора, за счет повышения качества выполнения сварного шва приварки заглушки при глушении дефектной теплообменной трубы парогенератора.
Для решения поставленной задачи и достижения заявленного технического результата предлагается заглушка парогенератора, содержащая последовательно расположенные цилиндрический участок, конический участок и донышко. Отличительной особенностью предлагаемой заглушки является то, что цилиндрический участок выполнен с наружным диаметром большим наружного диаметра теплообменной
трубы парогенератора и длиной цилиндрической части менее толщины наплавки на коллекторе.
Дополнительно предлагается заглушку оснастить бортиком, расположенным на торце цилиндрического участка.
Выполнение цилиндрического участка с наружным диаметром большим наружного диаметра теплообменной трубы парогенератора и длиной цилиндрической части менее толщины наплавки на коллекторе позволяет обеспечить полное удаление металла первичного шва приварки трубы к наплавке коллектора, при механической обработке места под установку заглушки. При этом глубина механической обработки не выходит за пределы наплавки коллектора, а заглушку приваривают непосредственно к наплавке коллектора, что позволяет надежно выполнить сварной шов заглушки, с обеспечением требуемой глубины проплавления. Защитный слой в виде частично сохраненной теплообменной трубки в зоне наплавки перлитного коллектора парогенератора позволяет исключить процессы коррозии металла или, по крайней мере, их снизить.
Наличие бортика позволяет строго фиксировать установку заглушки, а также выполнить роль присадочного материала при заварке заглушки дистанционным способом.
Таким образом достигается заявленный технический результат.
Сущность полезной модели поясняется прилагаемыми чертежами. На фиг.1 представлена заглушка, на фиг.2 - обработанное отверстие под установку заглушки на коллектор, на фиг.3 представлен узел с установленной заглушкой, где 1 - цилиндрический участок, 2 - конический участок, 3 - донышко, 4 - бортик, 5 - наплавка коллектора, 6 - сварной шов. Причем D>d, a H>h.
Предлагаемое изделие легко изготавливается из нержавеющей стали на универсальном или специальном металлорежущем оборудовании. Наиболее целесообразно предложенное решение использовать в парогенераторах горизонтального и вертикального типов для ядерных энергетических установок с коллекторами из перлитной стали с наплавкой из нержавеющей стали.
Применение заявляемого изделия позволит снизить вероятность течи сварного соединения заглушки парогенератора, работающего под давлением.