ТЕПЛОВОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕД И ПОМЕЩЕНИЙ

Полезная модель относится к технике пожарной сигнализации, в частности к тепловым пожарным извещателям, и может быть использована для обнаружения пожара по повышению температуры окружающей среды в месте установки извещателя, в том числе в помещениях и производствах со взрывоопасной средой и на морских судах.
Известен термоизвещатель ТРВ-2 (Н.Ф.Бубырь, Р.П.Воробьев и другие, «Эксплуатация установок пожарной автоматики». М., Стройиздат, 1986 г., стр.240), выполненный во взрывозащищенном исполнении с взрывонепроницаемой оболочкой. Термоизвещатель содержит латунную трубку и закрепленный в ее нижней части инваровый стержень, связанные с электрическими контактами и имеющие различные коэффициенты теплового линейного расширения. При повышении температуры воздуха до определенной величины латунная трубка, удлиняясь, тянет за собой инваровый стержень, размыкая электрические пружинные контакты. Температура срабатывания термоизвещателя настраивается путем регулировки усилия сжатия пружинных электрических контактов посредством настроечных винтов.
Недостатком известного термоизвещателя является нестабильность и неточность срабатывания извещателя. Это объясняется следующим. Наружный чехол, являющийся чувствительным элементом, выполнен в виде трубки, которая подвержена окислительным разрушающим воздействиям окружающей среды, как правило, присутствующей на взрывоопасных объектах, что приводит к изменению настройки температуры срабатывания. Извещатель приходится снимать с установленного места, проверять температуру срабатывания и производить настройку в специальной лаборатории. При этом во время демонтажа и монтажа необходимо предохранять латунную трубку от механических повреждений, так как они влияют на ее геометрическую форму, что приводит к изменению температуры срабатывания, т.е. к нестабильности и неточности работы извещателя.
Прототипом, наиболее близким к заявляемой полезной модели по совокупности существенных признаков, является извещатель пожарный тепловой ИП103-1 (ТУ 25-0951.009-88), содержащий головку, выполненную из алюминиевого сплава в виде взрывонепроницаемой оболочки, имеющую два вводных устройства, трубку, выполненную из нержавеющей стали с заглушенным концом, являющуюся защитным чехлом, в которой помещены два биметаллических температурных датчика, биметаллические пластины которых имеют форму сферы. При достижении температуры срабатывания биметаллическая сферическая пластина выпрямляется и под действием упругих сил «выщелкивается» в обратную сторону, размыкая электрические контакты.
Недостатком известного извещателя является большая инерционность срабатывания. Это объясняется большими габаритами биметаллических температурных датчиков и большого диаметра защитного чехла, известного извещатели из нержавеющей стали, равного 22 мм, что не соответствует требованиям по инерционности нормам пожарной безопасности НПБ 85-2000, введенным в действие в 2001 году.
Предлагаемой полезной моделью решается задача уменьшения инерционности, повышение точности и стабильности срабатывания извещателя.
Для достижения указанного технического результата в тепловом пожарном извещателе, включающем головку, выполненную в виде взрывонепроницаемой оболочки и снабженную двумя вводными устройствами и колодками с резьбовыми контактными шпильками, защитный чехол, выполненный из нержавеющей стали и, по меньшей мере, два термочувствительных датчика, защитный чехол снабжен наконечником с закрепленным на нем, по меньшей мере, двумя защитными трубками, в каждой из которых раздельно установлены малогабаритные термочувствительные датчики, выполненные из фольгового ленточного материала с эффектом памяти формы, причем защитные трубки выполнены диаметром не более 5 мм, а свободное пространство между термочувствительными датчиками и защитным чехлом заполнено порошком из окиси алюминия. Головка выполнена из нержавеющей стали.
Благодаря наличию этих признаков уменьшается инерционность, повышается точность и стабильность срабатывания извещателя. Наличие наконечника с двумя трубками, в которых установлены раздельно малогабаритные термочувствительные датчики дает возможность уменьшить инерционность срабатывания извещателя, обеспечивая требования норм НПБ 85-2000. Выполнение термочувствительных элементов из тонкого металлического материала, например, фольговой ленты с эффектом памяти формы, дает возможность установить малогабаритные датчики, позволяет более эффективно использовать единицу массы термочувствительного элемента, что приводит к уменьшению размеров и массы датчиков и, следовательно, к уменьшению инерционности, повышению точности и стабильности срабатывания извещателя. Наличие двух раздельно установленных термодатчиков повышает достоверность результатов обработки. Заполнение окисью алюминия пространства между термочувствительными датчиками и защитным чехлом улучшает устойчивость датчиков к механическим ударным и вибрационным нагрузкам, что обеспечивает повышение точности и стабильности срабатывания извещателя в условиях воздействия механических внешних воздействующих факторов.
Сущность полезной модели иллюстрируется чертежом, на котором показаны внешний вид теплового пожарного извещателя и установка термочувствительного датчика в защитной трубке.
Тепловой пожарный извещатель включает головку 1, выполненную в виде взрывонепроницаемой оболочки из нержавеющей стали, имеющей два вводных устройства 2, обеспечивающих подсоединение
внешних проводов, подводимых в трубах или бронированным кабелем, шлейфа системы пожарной сигнализации. Вводные устройства 2 снабжены эластичными резиновыми втулками 3 и нажимными устройствами 4 для уплотнения внешних проводов. В головке 1 расположена колодка 5 с контактными винтовыми зажимами 6 для подсоединения внешних проводов. Головка 1 снабжена резьбовым штуцером 7 и контргайкой 8 для крепления извещателя на объекте. К нижней части головки 1 приварен защитный чехол 9, выполненный из нержавеющей стали, на который навинчен наконечник 10, выполненный из нержавеющей стали и имеющий две раздельные трубки 11 диаметром 5 мм каждая, в которых размещены по одному термочувствительному датчику 12 диаметром 4 мм и длиной 10 мм. Свободное пространство между датчиками 12 и защитным чехлом 9 заполнено порошком окиси алюминия 13 и загерметизировано компаундом 14. Термочувствительный датчик 12 содержит термочувствительный элемент из фольгового ленточного материала с эффектом памяти формы с нормально замкнутым контактом, настроенный на необходимую температуру срабатывания.
Работа устройства
При повышении температуры контролируемой среды выше допустимой температуры срабатывания происходит размыкание контактов термочувствительного датчика 12, что является тревожным сигналом для приемо-контрольных приборов пожарной автоматики.
Предложенный тепловой пожарный извещатель позволяет значительно уменьшить инерционность, повысить точность и стабильность срабатывания извещателя по сравнению с прототипом.
Малогабаритность раздельных защитных трубок диаметром 5 мм вместо 22 мм, как в прототипе, обеспечивает необходимые технические характеристики в соответствии с требованиями норм НПБ 85-2000. Кроме того, выполнение головки из нержавеющей стали, а изолирующей засыпки из окиси алюминия, дает возможность расширить область применения извещателя, использовать извещатель в морском климате на судах с неограниченным районом плавания.