Совершенствование средств коллективной защиты населения в современных условиях

/68 Civil SecurityTechnology, Vol. 13, 2016, No. 4 (50) УДК 614.8

Совершенствование средств коллективной защиты населения в современных условиях

ISSN 1996-8493

© Технологии гражданской безопасности, 2016

Г.П. Тонких, А.И. Макарьин, И.В. Сосунов, Н.Н. Посохов, В.М. Козача

Аннотация

Изложены основные результаты по совершенствованию средств коллективной защиты населения в современных условиях при строительстве новых и реконструкции существующих защитных сооружений гражданской обороны и совершенствованию нормативно-технической документации по обеспечению населения страны коллективными средствами защиты.

Ключевые слова: обеспечение населения; средства коллективной защиты; защита населения; защитные сооружения; защитные сооружения гражданской обороны; нормативно-техническая документация.

Improving the Means for Collective Protection of Population in Current Conditions

ISSN 1996-8493

© Civil Security Technology, 2016

G. Tonkih, A. Makaryin, I. Sosunov, N. Posokhov, V. Kozacha

Abstract

The article presents the main results of the efforts to improve the collective protection of population in today's conditions when building new civil defense protective structures and re-building the existing ones, and the efforts to improve the regulatory technical documents on collective protection of population.

Key words: public provision; means of collective protection; protection of population; protective structures; civil defense protective structures; normative technical documents.

В сложных современных условиях противостояния Российской Федерации и стран, входящих в Североатлантический блок НАТО, перед МЧС России ставятся новые, более широкие задачи по обеспечению коллективной защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС) природного и техногенного характеров, а также при террористических актах и ведении военных действий с применением современного вооружения.

К основным мероприятиям по совершенствованию средств коллективной защиты населения в современных условиях следует отнести:

строительство новых, реконструкцию и поддержание в работоспособном состоянии существующих убежищ и противорадиационных укрытий;

приспособление в период мобилизации и в военное время заглубленных помещений, в том числе подвалов и цокольных этажей существующих жилых зданий и других сооружений подземного пространства;

создание принципиально новых конструктивных решений защитных сооружений (далее—ЗС) гражданской обороны (далее — ГО) блок-модульного типа полной заводской готовности;

совершенствование нормативно-технической документации по обеспечению населения страны коллективными средствами защиты.

В соответствии с проведенной в 2013-2014 годах комплексной инвентаризацией ЗС ГО установлено, что только 14% убежищ и ПРУ готовы к приему укрываемых. Остальные сооружения требуют текущего — 18%, или капитального—68%, ремонта. То есть, содержание ЗС в готовности требует значительных капитальных вложений и, как следствие этого, заблаговременное возведение стационарных ЗС не всегда является экономически и технически целесообразным и обоснованным решением.

В связи с этим, наращивание фонда ЗС ГО для укрытия населения от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций от обрушения зданий различной этажности целесообразно проводить за счет приспособления заглубленных помещений, в том числе подвалов и цокольных этажей существующих жилых зданий и других сооружений подземного пространства. В соответствии с п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804, приспособление в мирное время и при переводе ГО с мирного на военное время заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства для укрытия населения является одним из основных мероприятий по ГО, осуществляемых в целях решения задачи, связанной с предоставлением населению убежищ.

Для оценки фактического состояния и количественной оценки подвалов и цокольных этажей существующих жилых зданий и других сооружений

подземного пространства коллегией МЧС России от 21 марта 2014 г. № 4/ II было принято решение о проведении комплексной инвентаризации с целью анализа состояния и мерах по повышению готовности ЗС ГО. Для проведения указанной комплексной инвентаризации ФГБУ ВНИИ ГОЧС были разработаны «Методические рекомендации по проведению комплексной инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства для укрытия населения», утвержденные Заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 07.08.2014 г. № 2-4-87-18-35.

Инвентаризация проводилась во всех федеральных округах Российской Федерации на основании данных паспортов зданий и сооружений, имеющихся в бюро технической инвентаризации, осуществляющих учет объектов недвижимости.

К объектам, подлежащим комплексной инвентаризации, относились заглубленные помещения, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности.

Заглубленные помещения, подлежащие инвентаризации, подразделялись на:

1 группа — подвалы и цокольные этажи зданий, отвечающие требованиям защиты населения от средств поражения;

2 группа—гаражи, складские и другие помещения, расположенные в отдельно стоящих и подвальных этажах зданий и сооружениях, в том числе в торговых и развлекательных центрах;

3 группа—транспортные сооружения городской инфраструктуры (автомобильные и железнодорожные (трамвайные) подземные тоннели, подземные переходы и т.п.);

4 группа — подвалы и цокольные этажи зданий и сооружений, включая частный жилой сектор, не отвечающие требованиям защиты населения от средств поражения;

5 группа—естественные укрытия (пещеры, горные выработки, овраги и т. п.), простейшие укрытия (щели открытые и перекрытые, приспособленные погреба, подполья и т.п.).

Количество групп заглубленных помещений, подлежащих комплексной инвентаризации, зависело от числа укрываемых лиц. В случае если для укрытия населения, с учетом его размещения в существующих ЗС ГО (убежищах и противорадиационных укрытиях—ПРУ), было достаточно меньшего числа групп заглубленных помещений, инвентаризацию остальных групп допускалось не проводить.

Определение численности населения, не обеспеченного ЗС ГО, выполнялось на основании анализа результатов инвентаризации ЗС, плана гражданской обороны и защиты населения субъектов Российской Федерации, с учетом необходимых площадей заглубленных помещений подземного пространства для его укрытия.

При анализе результатов комплексной инвентаризации учитывалось количество ЗС и укрываемых

в них людей, данные о количестве населения, нуждающегося в укрытии в заглубленных и других помещениях подземного пространства, а также фактическое количество таких помещений и фактическое количество человек, которое может укрыться в этих помещениях, по федеральным округам.

На основании проведенной инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства было установлено, что общее количество населения, нуждающегося в укрытии в заглубленных и других помещениях подземного пространства, составляет около 129 миллионов человек, с учетом почти 17 миллионов человек, обеспеченных ЗС ГО.

При этом фактическое количество населения, обеспеченного заглубленными и другими помещениями подземного пространства 1-5 групп, составляет в среднем по стране около 130% с учетом подвалов и цокольных этажей зданий и сооружений, а также включая не отвечающие требованиям защиты населения от средств поражения частный жилой сектор, естественные и простейшие укрытия.

В то же время обеспеченность населения достаточно надежными укрытиями, относящимися к 1-3 группам, составляет около 70%. Сравнительный анализ обеспеченности населения заглубленными и другими помещениями подземного пространства приведен на гистограмме рис. 1. Из гистограммы видно, что обеспеченность укрытиями по Центральному, Уральскому, Приволжскому, Северо-Кавказскому федеральным округам составляет, соответственно, 31,1%, 42,0%, 29,8%, 17,2%, тогда как по Северо-Западному, Дальневосточному федеральным округам и городам федерального значения Москва и Севастополь обеспеченность укрытиями составляет, соответственно, 145%, 98%, 190% и 230%. Обеспеченность населения укрытиями в заглубленных и других помещениях подземного пространства определялась из условия, что продолжительность пребывания в них людей составляет в среднем от 1-го до 12-ти часов.

Исходя из обеспеченности заглубленных и других помещений подземного пространства инженерными системами жизнеобеспечения, предполагается следующий порядок их функционирования в военное время:

электроснабжение осуществляется за счет установленных, при необходимости, автономных источников питания (электрогенераторы, аккумуляторы), а также фонарей и свечей;

водоснабжение осуществляется за счет запасов питьевой воды, залитой заблаговременно в специальные емкости, или за счет воды, приносимой каждым укрываемым;

в качестве санитарных узлов используются биотуалеты или выносная тара в количестве, исходя из расчетного числа укрываемых;

питание осуществляется за счет продуктов, приносимых каждым укрываемым.

На основании анализа противопожарного состояния заглубленных и других помещений подземного пространства установлено:

большинство существующих помещений подземного пространства 1-3 групп соответствуют противопожарным требованиям и могут быть использованы для укрытия населения;

помещения 4 и 5 групп соответствуют минимальным противопожарным требованиям, предъявляемым к укрытиям, и способны обеспечить кратковременную защиту населения. Однако они являются потенциально опасными и могут использоваться только при недостаточности фонда первых трех групп.

Также было показано, что увеличение фонда ЗС и наращивание коллективной защиты населения за счет использования заглубленных и других помещений подземного пространства позволит существенно снизить затраты бюджета на возведение новых и реконструкцию существующих ЗС ГО.

Решение проблемы обеспечения населения необходимым количеством ЗС может быть также достигнуто за счет разработки ЗС блок-модульного типа полной заводской готовности, которые можно будет изготавливать по типовым проектам практически на любом механическом заводе, транспортировать основными видами транспорта и монтировать на поверхности земли в кратчайшие сроки, до 3 суток, без применения специального оборудования.

За основу при разработке базового блок-модуля для создания убежищ, противорадиационных укрытий (ПРУ) и укрытий принят типовой металлический контейнер высотой 2896 мм, шириной 2438 мм, длиной 12192 мм [1].

Базовый блок-модуль, после его усиления, позволит возводить следующие типы ЗС ГО:

убежища различной вместимости, обеспечивающие защиту от действия избыточного давления во фронте воздушной ударной волны, равного 100 кПа (1 кгс/см2), обычных средств поражения, обломков строительных конструкций вышерасположенных этажей и отравляющих веществ, радиоактивных веществ и бактериальных средств, проникающей радиации и теплового воздействия при пожарах;

ПРУ различной вместимости, обеспечивающие защиту от отравляющих веществ, радиоактивных веществ, бактериальных средств и проникающей радиации;

укрытия различной вместимости, обеспечивающие защиту от фугасного действия обычных средств поражения и обломков строительных конструкций вышерасположенных этажей.

Для восприятия избыточного давления во фронте воздушной ударной волны предлагается усиление базового блок-модуля проводить путем установки на наружных продольных и поперечных стенах, с внутренней стороны вертикальных стоек из стального профиля квадратной формы по ГОСТ 30245 [2] с шагом 1000-1200 мм. Стойки предлагается крепить к верхней и нижней балкам остова контейнера и наружному профилированному листу на сварке прерывистым швом. Кроме этого, на наружных продольных и поперечных стенах, с внутренней стороны,

Численность населения, тыс. чел.

40000,000

35000,000

30000,000

25000,000

20000,000

15000,000

10000,000

5000,000

0,000

о-* ОС

о

00 о-*

ч1

о- ¿х О! о!

ЦФО

ЮФО

СЗФО

ДФО

СФО

УФО

ПФО

СКФО

КФО

г. Москва

г. Севастополь

"количествонаселения,нуждающеееявукрышив заглуоленныхидругих помещенияхподземногопространства; 1 фактическое количество на сепення, обеспеченное заглубленными н другими помещениям! подземного пр остранства 1 -5 групп; фактическое количество населения, обеспеченное заглубленнымнн другими помещениями под земно го пространства 1 -3 групп.

Рис. 1. Сравнительная обеспеченность населения заглубленными и другими помещениями подземного пространства по федеральным округам

между вертикальными стойками устанавливаются горизонтальные балки с шагом 600-800 мм по высоте и в верхней части наклонные балки из стального профиля квадратной формы. Балки крепятся к стойкам усиления и наружному профилированному листу на сварке прерывистым швом (рис. 2, 3).

Основание и покрытие базового блок-модуля также усиливаются с внутренней стороны поперечными балками, устанавливаемыми с шагом, равным шагу вертикальных стоек. Крепление верхних балок осуществляется сваркой к стойкам и профилированному листу покрытия, а нижних балок к вертикальным стойкам и металлическим конструкциям основания.

С наружной стороны, для восприятия горизонтальных нагрузок, по периметру блок-модуля, устанавливаются треугольные контрфорсы из стального квадратного профиля, с шагом, равным шагу вертикальных стоек.

Крепление контрфорсов осуществляется болтовыми соединениями через фланцы, установленные с шагом 600-800 мм по высоте и закрепленные к вертикальным стойкам усиления и контрфорсам на сварке. Контрфорсы, в свою очередь, закрепляются к грунтовому основанию анкерами, которые крепятся к нижней балке контрфорса гайкой.

Рис. 3. Поперечный разрез базового блок-модуля с элементами усиления: 1 — вертикальные стойки;

2 — наружный профилированный лист; 3 — горизонтальные балки; 4 — наклонные балки; 5 — поперечные балки усиления перекрытия; 6 — контрфорсы; 7 — анкера; 8 — гайки; 9 — соединительные фланцы

Сечение и материал конструктивных элементов усиления (стоек, балок, контрфорсов, фланцев, болтов, анкеров) определяются расчетом, в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов [3, 4, 5].

Для создания убежищ, способных разместить большое количество укрываемых, базовый блок-модуль объединяется из необходимого числа блоков в одно сооружение. Усиление конструкций наружных стен, основания и покрытия всех блоков осуществляется аналогично базовому блок-модулю.

Для обеспечения входа и выхода из ЗС ГО в торце блок-модуля устраивается тамбур-шлюз с двумя защитно-герметическими распашными дверями, предназначенными для проема 800*1800 мм, устанавливаемыми в наружной поперечной стене и внутренней стене, возведенной на расстоянии 1200 мм от наружной стены. Комингс дверей приваривается к вертикальным и горизонтальным дополнительным элементам из стального квадратного профиля. Защитно-герметические двери, в зависимости от объемно-планировочного решения ЗС ГО, устанавливаются также вдоль боковых стен крайних блок-модулей, а герметические двери для проемов 600*1600 мм устанавливаются в тамбуре помещения ДЭС, а также в санитарном пропускнике. Кроме этого, в расширительных камерах фильтровентиляционного помещения устанавливается противовзрывная защитная секция на проем 500*500 мм и герметические ставни с размерами проема 800*800 мм.

Для установки оборудования инженерно-технических систем, внутреннее пространство блок-модуля поделено перегородками на отдельные помещения: для укрываемых; туалет; ДЭС; тамбур-шлюз, фильтровен-тиляционная (рис. 4). При необходимости могут быть предусмотрены помещения для санитарного пропускника, хранения запасов продовольствия; аварийно-восстановительного оборудования и инструмента.

Для обеспечения защиты от фугасного действия обычных средств поражения и обломков строительных конструкций, а также от проникающей радиации предлагается по периметру блок-модуля, между контрфорсов, устанавливать бетонные блоки размером 400*600*1000 мм на всю высоту монтируемого

Рис. 2. Продольный разрез базового блок — модуля с элементами усиления: 1 — вертикальные стойки; 2 — наружный профилированный лист; 3 — горизонтальные балки; 4—наклонные балки; 5 — поперечные балки усиления перекрытия;

6 — контрфорсы; 7 — анкера; 8 — гайки

Рис. 4. Объемно-планировочное решение убежища из двух блок-модулей: 1 — защитно-герметическая дверь; 2 — герметическая дверь; 3 — МЗС; 4—герметический ставень; 5 — противопожарная герметическая дверь; 6 — контрфорсы; 7- бетонные блоки усиления стен; 8—тамбур-шлюз; 9—туалет; 10—тамбур ДЭС; 11 — помещение ДЭС; 12 — расширительная камера; 13 — фильтровентиляционная; 14—помещение для укрываемых

убежища. Блоки устанавливаются друг на друга насухо на расстоянии 100 мм от наружных стен блок-модуля. Образовавшееся пространство заполняется крупнозернистым песком. Кроме этого, на покрытие блок-модуля, в поперечном направлении, укладываются бетонные блоки размером 600*400*2400 мм по всей длине блок-модуля (рис. 4, 5).

На основании проведенных расчетов [5] было установлено, что несущая способность блок-модуля, возведенного из типового контейнера, усиленного контрфорсами, внутренними вертикальными стойками и горизонтальными балками из металлического квадратного профиля 80*80*4 мм и обложенного бетонными блоками 400*600*1000 мм с песчаной прослойкой толщиной 100 мм (рис. 5), удовлетворяет требованиям нормативных документов и обеспечивает защиту от:

действия воздушной ударной волны интенсивностью 1,0 кгс/см2;

обычных средств поражения фугасного типа калибром 120 мм;

проникающей радиации со степенью ослабления, равной 1000.

Для обеспечения возможности эксплуатации блок-модулей в различных климатических условиях в наружные стены, между элементами усиления, наружным профилированным листом и внутренней отделкой из цементно-стружечных плит укладывается утеплитель в виде жестких минераловатных плит, имеющий низкую теплопроводность и отвечающий требованиям пожарной безопасности, разрешенный к применению в строительстве. Толщина утеплителя определяется расчетом, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Для экспериментальной проверки разработанных конструктивных решений блок-модулей полной заводской готовности в октябре 2016 г. планируется проведение комплексных испытаний базового блок-модуля на транспортные и монтажные нагрузки, на действие воздушной ударной волны, обычных средств поражения и обломков при разрушении конструкций, на герметичность.

Программа проведения испытаний блок-модуля ЗС ГО полной заводской готовности [8] разработана в соответствии с требованиями [1, 6, 7, 3].

Испытания на транспортные нагрузки проводят для проверки несущей способности блок-модуля выдерживать нагрузку, создаваемую верхними блоками с учетом ускорений, вызываемых движением транспорта, при наличии эксцентриситета между блоками в штабеле. Проводятся испытания на продольную жесткость конструкции, на прочность торцовых и боковых стенок, на поперечную и продольную жесткость.

Рис. 5. Поперечное сечение убежища, состоящего из 2-х блок-модулей: 1 — блок-модуль; 2 — контрфорс; 3 — бетонные блоки усиления стен; 4—бетонные блоки усиления перекрытия

Проведение испытаний на монтажные нагрузки позволит определить возможность развертывания комплекта блок-модулей с сохранением его работоспособности. Испытания включают подъем за четыре верхних угловых фитинга и за четыре нижних угловых фитинга, проверку прочности крыши, пола и основания.

Целью испытаний при действии моделированной воздушной ударной волны (ВУВ) с избыточным давлением во фронте ЛРф= 1 кгс/см2 является оценка стойкости и защитных свойств блок-модуля. В задачи испытаний входит:

определение параметров моделированной ВУВ, величин нагрузок на наружных поверхностях блок-модуля, давления затекания и ускорения на внутренних поверхностях блока;

измерение величин прогибов конструктивных элементов блок-модуля;

оценка характера повреждений и технического состояния блок-модуля после воздействия ВУВ.

Целью проведения испытания от действия обломков при разрушении конструкций является оценка способности блок-модуля выдерживать нагрузку от падения обломков конструкций вышерасположенных этажей.

В качестве наиболее неблагоприятного случая принимается падение обломка железобетонного шестиметрового ригеля, при условии разрушения его на три части. Для моделирования такого обломка будет использоваться бетонный блок ФБС (фундаментальный блок сплошной) длиной 2 м и сечением 0,4*0,6 м. Блок сбрасывается краном с высоты 15 м (высота 5 этажа) на предварительно смоделированный фрагмент конструкции покрытия блок-модуля.

Цель проведения испытаний на огнестойкость несущих и ограждающих строительных конструкций ЗС ГО блок-модульного типа, изготовленных на базе усиленного металлического контейнера полной заводской готовности, является получение экспериментальных данных для оценки огнестойкости несущих и ограждающих конструкций указанных блок-модулей, а также для оценки эффективности систем их противопожарной защиты.

Испытание по оценке герметичности проводится для оценки способности блок-модуля обеспечивать поддержание подпора воздуха давлением 50 Па (для II режима вентиляции) и 20 Па (для III режима вентиляции) в течение заданного промежутка времени.

Испытания для оценки водонепроницаемости блок-модуля проводятся при воздействии на него струи воды из наконечника внутренним диаметром 12,5 мм, который направляют на все наружные швы и пазы под давлением около 100 кПа.

На основании проведенного укрупненного сметного расчета установлено, что стоимость возведения убежища ГО вместимостью 150 человек из 2-х разработанных блок-модулей контейнерного типа полной заводской готовности, при отработанной технологии их изготовления, составляет 6130 тыс. рублей в текущих ценах, что на 60% ниже стоимости

строительства нового встроенного убежища, возводимого по традиционной технологии из сборно-монолитного железобетона. Время монтажа убежищ ГО из разработанных блок-модулей контейнерного типа полной заводской готовности составляет до 3 суток, тогда как строительство по традиционной технологии составляет более 260 суток.

В связи с этим блок-модули, за счет их полной заводской готовности и исключения земляных работ по отрывке котлована и обвалованию, по своим функциональным возможностям, тактико-техническим показателям, стоимости и срокам возведения, превосходят существующие в настоящее время ЗС ГО. Разработанные блок-модули оборудованы инженерными системами и конструктивными элементами, позволяющими объединять несколько блоков в ЗС ГО различного уровня защиты, и предназначены для возведения убежищ, ПРУ или укрытий различной вместимости, способных функционировать в различных климатических районах.

Совершенствование нормативно-технической документации по проектированию новых и реконструкции существующих ЗС ГО, приспособлению подвалов и цокольных этажей существующих зданий и сооружений, а также других помещений подземного пространства осуществляется при разработке государственных стандартов, новых и актуализации существующих сводов правил, а также рекомендаций, методик и пособий по проектированию, расчету и усилению строительных конструкций, содержанию и эксплуатации инженерно-технических систем и ЗС ГО в целом, приспособлению под укрытия подвалов, цокольных этажей и других помещений подземного пространства и т. п.

В качестве основных государственных стандартов по проблеме ГО и инженерной защите населения ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) разработаны ГОСТ Р 42.4.03-2015 «Гражданская оборона. Защитные сооружения гражданской обороны. Классификация. Общие технические требования». [9] и ГОСТ Р 42.4.012014 «Гражданская оборона. Защитные сооружения гражданской обороны. Методы испытаний» [10].

В [9] приведены классификация и технические требования к ЗС ГО, включающим убежища, ПРУ и укрытия. Классификацию ЗС предложено проводить по защищенности от средств поражения и внешнего радиоактивного излучения, продолжительности функционирования, вместимости, вертикальной посадке, месту расположения, времени возведения и этажности.

Предложенная классификация учитывает то, что в эксплуатации находится большое количество убежищ и ПРУ, размещенных, в том числе, вблизи АЭС и в сооружениях метрополитенов глубокого и мелкого заложений, возведенных в соответствии с требованиями уже не действующего СНиП П-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны». В связи с этим, одной из целей разработанного стандарта является обеспечение сохранности ранее возведенных ЗС ГО.

Для приемки в эксплуатацию новых сооружений, после их ремонта и реконструкции, после действия расчетных средств поражения, внештатных ЧС мирного времени природного и техногенного характеров, а также после различных аварий, разработаны основные требования по проведению испытаний отдельных конструктивных элементов, инженерно-технических систем и ЗС ГО в целом. Кроме этого, целью стандарта ГОСТ Р 42.4.01 [10] является подтверждение соответствия испытываемых конструкций действующим нормативным документам. В задачи стандартизации, определенные [10], входят: определение элементов ЗС ГО подлежащих испытаниям, видов и периодичности испытаний, порядка организации проведения испытаний, методов испытания и оценки технического состояния ЗС ГО в том числе инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий, объемно-планировочных и конструктивных решений ЗС ГО, строительных конструкций ЗС ГО, гидроизоляции, герметичности, системы обеспечения условий воздушной среды, системы водоснабжения и водоотведения, системы электроснабжения, автономной ДЭС, технологических систем, системы пожарной безопасности и условий обитаемости.

Совершенствование требований по расчету и конструированию ЗС ГО, к объемно-планировочным и конструктивным решениям, сантехническим системам, электротехническим устройствам, системам связи и противопожарным требованиям, а также по обследованию технического состояния существующих ЗС, осуществлено за счет разработки СП 88.13330-2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП 11-11-77*» [3], головным исполнителем которого являлся ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ).

Однако с учетом ввода в действие изменений к постановлению Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309 [12] и новой редакции СП 165.1325800 [11], где в состав ЗС ГО введены укрытия, обеспечивающие защиту от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения и от поражения обломками строительных конструкций, при обрушении вышерасположенных этажей зданий различной этажности, ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) в 2016 году разработано и представлено на утверждение в Минстрой России изменение № 1 к СП 88.13330-2014, которое должно соблюдаться при проектировании вновь строящихся и реконструируемых убежищ, ПРУ и укрытий независимо от форм собственности. Кроме этого, в изменениях № 1, в виде рекомендаций, предложен наряд обычных средств поражения в зависимости от отнесения объектов к категории по ГО или территории расположения ЗС к группе по ГО, определен порядок и время создания объектов ГО, приведены общие требования к укрытиям и исключены требования к убежищам учреждений здравоохранения, которые изложены в требованиях к укрытиям.

Выводы

Совершенствование средств инженерной защиты населения в современных условиях достигается за счет:

1. Строительства новых, реконструкции и поддержания в работоспособном состоянии существующих убежищ и ПРУ, расчет и конструирование которых следует проводить по разработанным нормативно-техническим документам [3, 9, 10, 11, 12];

2. Приспособления в период мобилизации и в военное время заглубленных помещений, в том числе подвалов и цокольных этажей существующих жилых зданий и других сооружений подземного пространства;

3. Создания принципиально новых конструктивных решений ЗС ГО блок-модульного типа полной заводской готовности, возводимых на поверхности земли, которые по своим функциональным возможностям, тактико-техническим показателям, стоимости и срокам возведения, превосходят существующие в настоящее время ЗС ГО.

Литература

1. ГОСТ Р 51876-2008 «Блок-модули грузовые серии 1. Технические требования и методы испытаний. Часть 1. Блок-модули общего пользования».

2. ГОСТ 8639-82 «Трубы стальные квадратные. Сортамент».

3. СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП 11-11-77*».

4. SCAD Offise Сертификат соответствия № РОСС RU.CT09. Н00057.

5. Тонких Г. П., Сосунов И. В., Посохов Н. Н. Разработка нового типа защитных сооружений гражданской обороны блок-модульного типа полной заводской готовности // XI Научно-практическая конференция «Совершенствование гражданской обороны в Российской Федерации» / МЧС России. М.: ФКУ ЦСИ ГЗ МЧС России, 2015. Стр.110-120.

6. ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования».

7. ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытания на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».

8. Тонких Г. П., Макарьин А. И., Сосунов И. В., Посохов Н. Н. Защитные сооружения гражданской обороны блок-модульного типа полной заводской готовности // XII Научно-практическая конференция «Совершенствование гражданской обороны в Российской Федерации» / МЧС России. М.: ФКУ ЦСИ ГЗ МЧС России, 2016.

9. ГОСТ Р 42.4.03-2015 «Гражданская оборона. Защитные сооружения гражданской обороны. Классификация. Общие технические требования».

10. ГОСТ Р 42.4.01-2014 «Гражданская оборона. Защитные сооружения гражданской обороны. Методы испытаний».

11. СП 165.1325800.2014 «Инженерно технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90».

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны».

Сведения об авторах

Тонких Геннадий Павлович: д. т. н., проф., ФГБУ ВНИИ

ГОЧС(ФЦ), гл. н. с. НИЦ.

121352, Москва, ул. Давыдковская, 7.

E-mail: 5059144@mail.ru

SPIN-код —3954-1917.

Макарьин Алексей Иванович: ДГЗ МЧС России, зам. директора.

121357, Москва, ул. Ватутина, 1. E-mail: dgz.op@mail.ru

Сосунов Игорь Владимирович: к. т. н., доц., ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), зам. нач. ин-та 121352, Москва, ул. Давыдковская, 7. E-mail: post115@yandex.ru

Посохов Николай Николаевич: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), нач. НИЦ.

121352, Москва, ул. Давыдковская, 7. E-mail: Nik.posokhov@Yandex.ru SPIN-код — 3220-2654.

Козача Виктор Михайлович: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), зам. нач. науч.-исслед. отд. 121352, Москва, ул. Давыдковская, 7. E-mail: kozacha@mail.ru

Information about authors

Tonkikh Gennady P.: Doctor of Technical Sciences, prof., Federal Government Budget Institution "All-Russian Research Institute for Civil Defense and Emergencies" (Federal Center of Science and High Technology), Chief Research Center researcher.

121352, Moscow, str. Davydkovskaya, 7. E-mail: 5059144@mail.ru SPIN-scientific — 3954-1917.

Makarin Alexey I.: Civil Defense Department, Emercom of Russia, Deputy Director. 121357, Moscow, Vatutina, 1. E-mail: dgz.op@mail.ru

Sosunov Igor V.: Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Federal Government Budget Institution "All-Russian Research Institute for Civil Defense and Emergencies" (Federal Center of Science and High Technology), Deputy Head of the Institute.

121352, Moscow, str. Davydkovskaya, 7. E-mail: post115@yandex.ru

Posohov Nikolai N.: Federal Government Budget Institution "All-Russian Research Institute for Civil Defense and Emergencies" (Federal Center of Science and high technology), Head of the Research Center. 121352, Moscow, str. Davydkovskaya, 7. E-mail: posokhov@vniigochs.ru SPIN-scientific — 3220-2654.

Kozacha Viktor M.: Federal Government Budget Institution "All-Russian Research Institute for Civil Defense and Emergencies" (Federal Center of Science and high technology), Deputy Head of Research Division. 121352, Moscow, str. Davydkovskaya, 7. E-mail: kozacha@mail.ru

Основные издания ФГБУ ВНИИ ГОЧС

Продолжение. Начало на с. 13, 19, 25, 44, 45, 50, 51, 59, 67.

Авторы, название URL

Аксенов В.В. и др. ВГСЧ: вчера, сегодня, завтра. Горноспасательное дело в России. Монография elibrary.ru/item.asp?id=21230189

Аюбов Э.Н. и др. Справочник основных терминов и определений в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах elibrary.ru/item.asp?id=20910135

Афанасьева Е.В. и др. Основы системы спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Информационно-аналитический сборник. Издание 2-е, дополненное elibrary.ru/item.asp?id=20447018

Чуприян А.П. и др. Международная конференция «Проблемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктике, включая вопросы аварийных разливов нефти». Нарьян-Мар, 20-22 августа 2013 г. elibrary.ru/item.asp?id=20823652

Пчелкин В.И. Географический фактор в деятельности МЧС России: проблема и пути ее решения. Монография elibrary.ru/item.asp?id=21060972

Батырев В.В.Справочник специалиста-химика МЧС России elibrary.ru/item.asp?id=21060981

Степанов В.Я. Чрезвычайная спасательная служба в лицах. Историко-художественный публицистический сборник elibrary.ru/item.asp?id=21222430

Байда С.Е. Природные, техногенные и биолого-социальные катастрофы: закономерности возникновения, мониторинг и прогнозирование. Монография elibrary.ru/item.asp?id=21846927

Болов В.Р. и др. Современные системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Монография elibrary.ru/item.asp?id=20425128

Быков А.А. и др. Оценка последствий аварий при страховании опасных объектов. Монография elibrary.ru/item.asp?id=20461826

Сосунов И.В. и др. Катастрофическое наводнение 2013 года в Дальневосточном федеральном округе. Том. I. Уроки и выводы Степанов В.В. и др. Катастрофическое наводнение 2013 года в Дальневосточном федеральном округе. Т. II. Материалы научно-практической конференции elibrary.ru/item.asp?id=21134265

elibrary.ru/item.asp?id=22744557