Построение локальной сети для диспетчерской службы управления энергообъектами

3. При равенстве компонентов жесткости виброизоляторов колебания разделяются по степеням свободы наиболее полно. Резонансные колебания распределенной системы возникают

только в некоторой части упругих элементов.

4. Сжатые пружины малой высоты существенно снижают жесткость в поперечном направлении.

Список литературы

1. Барановский А. М. Численное исследование виброизолирующих систем / А. М. Барановский // Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. — Новосибирск: НГАВТ, 2002. — 1.

2. Бидерман В. Л. Теория механических колебаний / В. Л. Бидерман. — М.: Высш. шк., 1980. — 408 с.

3. Валунов А. О. Равночастотное виброизолирующее крепление механизма / А. О. Валунов // Акустика судов и океана: тр. ЛКИ. — Л., 1982.

4. Глушков С. П. Виброизоляционные системы тепловых машин / С. П. Глушков, А. М. Барановский. — Новосибирск: Наука, 1996. — 300 с.

5. Романченко М. К. Моделирование динамических характеристик виброизоляторов / М. К. Романченко // Речной транспорт (ХХ1 век). — М., 2008. — № 5.

УДК 004.732 Г. А. Гора,

ФГОУ ВПО «Волжская государственная академия водного транспорта»

ПОСТРОЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ДЛЯ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГООБЪЕКТАМИ

LOCAL NETWORKING FOR ENERGY UNITS CONTROL DISPATCH SERVICE

В работе рассматривается задача построения системы передачи управляющей информации и данных о состоянии управляемого объекта от контролируемых пунктов (ПС-электроподстанции) к пунктам управления предприятий электросетей через узловые подстанции.

We consider the problem of constructing a system of control information transmission and the state of the managed objectfrom the controlled points (PS-power substation) to the control points of electric companies through the nodal substation.

Ключевые слова: локальные сети, диспетчерская служба электросетей.

Key words: local area networks, electricity dispatching service.

РАЗВИТИЕМ научно-технического кими объектами решается не без участия ЭВМ.

прогресса выполнение многих тех- В настоящее время ЭВМ решает не только за-

нических операций в энергосистемах дачи управления. Она берет на себя функции,

автоматизируется. Весь комплекс задач управ- связанные со сбором, обработкой и хранением

ления сложными многосвязными энергетичес- информации, оценкой текущей ситуации, про-

Выпуск 1

Рис. 1. Блок-схема системы сбора информации

гнозированием развития ситуаций, передачей информации по локальной и глобальной сети и непосредственно управлением процесса.

В последнее время проектируются модульные системы сбора и обработки информации и выработки управляющих воздействий на объект (рис. 1).

При модульном построении весь комплекс подразделяется на ряд самостоятельных подсистем, решающих определенные подзадачи в главной задаче системы. Таким образом, модульные системы состоят из ЭВМ верхнего уровня и блоков (модулей) нижнего уровня, каждый из которых может функционировать как самостоятельно, так и в рамках всей системы, подчиняясь командам подсистем более высокого уровня.

В настоящее время модульное построение систем управления является преобладающим. Центральную ЭВМ высшего уровня можно связать с ЭВМ низшего уровня по локальной сети и периодически передавать новые установки, приказы, получать информацию о состоянии контролируемых объектов.

* Модули нижнего, 1-го, уровня для уп-

| равления состоянием объекта, как правило,

О“ имеют персональные управляющие ЭВМ или микроконтроллеры и осуществляют связь с внешней средой: с датчиками объекта, исполнительными устройствами, сигнализацией, пультом диспетчера. Связь осуществляется через порты: дискретные (последовательный, параллельный), аналоговые или коммуника-

ционные. Обмен информацией между компьютерами, между компьютером и датчиками или исполнительными устройствами осуществляется по командам программы, составленной пользователем. Программное обеспечение работы всего автоматизированного комплекса достаточно сложное и является основополагающим для надежного функционирования системы.

В данной статье рассматривается задача создания локальной сети для диспетчерской службы управления энергообъектами, обеспечивающими поставку электроэнергии конечным потребителям (ПС) (рис. 2).

Данная система должна обеспечивать сбор оперативных данных реального режима работы объектов, осуществлять мониторинг параметров с гарантированным качеством и фиксацией времени события/измерения, полное и оперативное предоставление информации о работе станций в целом и о режимах работы основных узлов и агрегатов оперативному персоналу, обеспечивать эффективность контроля параметров объекта управления по всему технологическому циклу и при необходимости дистанционное управление.

На рис. 2:

ПС — контролируемые пункты (контролируемые процессы, объекты управления и контроля);

Узловая ПС — контролируемые пункты с расположенными в них ЭВМ нижнего уровня;

Рис. 2. Структурная организация сети

Сервер среднего уровня — серверная ЭВМ для сбора информации, подачи управляющих сигналов на ПС и осуществления связи между серверами среднего и верхнего уровней.

Серверы верхнего уровня — выдают управляющие приказы на все нижестоящие уровни, осуществляют связь с межрегиональной сетевой компанией.

Данная проектируемая система позволит автоматизировать работу диспетчерской службы по принятию решений.

Система должна решать следующие задачи:

1) обеспечение непрерывной наблюдаемости всех объектов в рамках проекта и передачу технологической информации на все уровни принятия решений;

2) снижение числа аварийных ситуаций и отклонений режимных параметров от плановых (допустимых) в работе за счет мониторинга параметров энергопотребления, контроля состояния схемы электроснабжения и рабочих диапазонов работы оборудования;

3) своевременное обнаружение неисправностей или аварий и оповещение о них;

4) оперативная и аварийная диагностика состояния объектов передачи и распределения электроэнергии.

Одной из основных проблем является организация системы управления процессом перераспределения потока электроэнергии, приема и передачи информации на узловых ПС.

Для организации передачи информации с контролируемых пунктов (ПС) наиболее целесообразным и реализуемым является установка концентраторов телеметрической информации на узловых подстанциях, как показано на рис. 2. Установка концентраторов позволит уменьшить экономические затраты по сравнению с решением, где информация от всех ПС поступает непосредственно на высший уровень, без установки концентраторов на узловых ПС [1; 2].

Для проектируемой системы можно предложить использовать готовые блоки и программное обеспечение, разработанное фирмой «ИТК Интерфейс»

На рис. 3 представлена структурная схема проектируемой системы передачи информации уровня «Узловая ПС (концентратор) — ПС».

[33 I

Выпуск 1

Рис. 3. Структурная схема уровня «Узловая ПС (концентратор) — ПС»

Структура системы включает следующие элементы:

1) аппаратуру, устанавливаемую на контролируемые пункты ПС «Исеть»:

а) первичные измерительные преобразователи, модули ввода/вывода дискретных сигналов, установленные на указанных подстанциях;

* б) каналообразующую аппаратуру (в

| том числе канальные адаптеры Синком-1Р); ш 2) серверы телемеханики с установлен-

ным программным обеспечением «ОИК Диспетчер»;

3) автоматизированные рабочие места (АРМ) телемеханики.

Для оперативного отображения информации об объектах автоматизации и управ-

ления служит автоматизированное рабочее место диспетчера с установленным на нем программным обеспечением «ОИК Диспетчер».

Предлагаемая структура построения в полной мере обеспечивает решение указанных задач и позволит сэкономить средства на организацию каналов связи, а также уменьшить количество переприемов по каналам передачи от узловых ПС.

Комплекс технических средств может устанавливаться как на вновь строящихся объектах, так и на уже действующих путем замены и реконструкции существующих средств контроля и управления. Данный комплекс позволит:

1) в реальном масштабе времени производить сбор и регистрацию информации об аварийных и установившихся процессах с привязкой к астрономическому времени с точностью до 10 мс;

2) производить комплексную обработку информации;

3) архивировать информацию;

4) отображать информацию в графических и табличных формах;

5) управлять энергетическим объектом.

Основные характеристики комплекса:

1) количество обслуживаемых точек телеметрии — до 64 000;

2) количество обслуживаемых каналов связи с устройствами сбора телеметрии — до 1000;

3) количество одновременно поддерживаемых сеансов связи с рабочими станциями системы — до 100.

Список литературы

1. Автоматизация диспетчерского управления в электроэнергетике / под общ. ред. Ю. Н. Руденко, В. А. Семенова. — М.: Изд-во МЭИ, 2000.

2. ЗабеголовВ. А. Современные средства передачи телеинформации. Обзорная информация / В. А. Забеголов, В. Г. Орнов. — М.: Информэнерго, 1987.

УДК 629.12.03.001.18: 620.193.16 Ю. Н. Цветков,

д-р техн. наук, професссор, СПГУВК;

Д. В. Третьяков,

ООО «ВМПАВТО»

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ СУДОВЫХ ДВИЖИТЕЛЕЙ ПРИ ИЗНАШИВАНИИ В УСЛОВИЯХ КАВИТАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕРЕГУЛЯРНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ

PREDICTION OF THE SERVICE LIFE OF SHIP PROPELLOR PARTS UNDER CAVITATION ATTACK OF IRREGULAR INTENSITY

Показана применимость гипотезы линейного суммирования повреждений для оценки продолжительности инкубационного периода изнашивания металлических материалов при кавитационном воздействии. Разработана методика прогнозирования долговечности внутренних поясов направляющих насадок гребных винтов при кавитационном изнашивании.

The applicability of Miner’s law to evaluate the incubation period of cavitation wear of metal alloys is shown. The procedure to predict the service life of the inside strake of ship propeller nozzles under cavitation wear is developed.

Ключевые слова: кавитационный износ, прогнозирование долговечности, инкубационный период изнашивания, гребной винт, направляющая насадка гребного винта.

Key words: cavitation wear, service life prediction, incubation period of wear, ship propeller, propeller

nozzle.

Выпуск 1