КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 10 КВ

Полезная модель относится к области электротехники, а именно к конструкциям силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, пропитанной вязким или нестекающим составом в свинцовой или алюминиевой оболочке с защитными покровами, предназначенным для распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение 10 кВ переменного тока частотой 50 Гц.
Известен кабель силовой марки СШв на напряжение 10 кВ, содержащий три медные жилы с бумажной изоляцией, пропитанной вязким изоляционным пропиточным составом, имеющий свинцовую оболочку и защитный покров шлангового типа. (Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией ГОСТ 18410-73).
Однако, указанный стандарт не предусматривает конструкции одножильных силовых кабелей на напряжение 10 кВ.
В то же время возрастающие требования промышленности к передаваемой мощности ставит задачу создания силовых кабелей с большим сечением жил.
Поставленная задача может быть решена, путем передачи переменного тока каждой фазы по отдельному кабелю и состояла в разработке конструкции одножильного силового кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ.
Данная задача решена так, что силовой кабель на напряжение 10 кВ содержит круглую многопроволочную алюминиевую или медную жилу, бумажную изоляцию, пропитанную вязким или нестекающим составом, экраны по жиле и изоляции, свинцовую или алюминиевую оболочку и защитный покров шлангового типа.
Полезная модель показана на чертеже, на котором изображен силовой кабель в разрезе.
Силовой кабель содержит многопроволочную жилу 1, пропитанную бумажную изоляцию 2, экран по жиле 3, экран по изоляции 4, свинцовую или алюминиевую оболочку 5 и защитный покров шлангового типа 6.
Ниже приводятся сведения, подтверждающие промышленную применимость полезной модели.
Для изготовления жилы берут круглую медную или алюминиевую проволоку по ТУ16.К71-087 и ТУ16.К71-088. Применяемые жилы соответствуют ГОСТ 22483.
Применяющийся изоляционный пропиточный состав для бумажной изоляции соответствует нормативной документации предприятия.
Кабельная бумага соответствует ГОСТ 23436-83 и ГОСТ 10751.
Для защитного покрова используется поливинилхлоридный пластикат по ГОСТ 5960-72, композиция поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести по ТУ 2246-473-05761784-2003 или ТУ У 24.1-30989828-002-2001 или полиэтилен по ГОСТ 16336-77.
Технология изготовления силового кабеля заключается в следующем:
Наложение изоляции 2 производят методом многократной обмотки жилы 1 бумажными лентами определенной ширины на горизонтальных изолировочных машинах. Наложение свинцовой или алюминиевой оболочки 5 производят на существующем прессовом оборудовании, а наложение защитного шланга 6 на существующем экструзионном оборудовании.