СПОСОБ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ УСТАНОВКИ СЖИЖЕНИЯ ГАЗА

1. Способ бесперебойной работы установки (1) сжижения газа, включающей в себя блок (2) энергоснабжения, блок (3) передачи, блок (4) холодильного компрессора и регулирующее устройство (5), причем блок (2) энергоснабжения имеет несколько турбоагрегатов (6), а блок (4) холодильного компрессора имеет, по меньшей мере, один холодильный компрессор (7) и присоединенный к холодильному компрессору (7) приводной электродвигатель (8) для электропривода холодильного компрессора (7) с номинальным расходом электроэнергии, блок (3) передачи подает полученную от блока (2) энергоснабжения мощность на блок (4) холодильного компрессора, а регулирующее устройство (5) соединяют с блоком (2) энергоснабжения и блоком (4) холодильного компрессора, и в нормальном режиме работы, за счет работы всех турбоагрегатов (6) под частичной или полной нагрузкой предоставляют необходимую для номинального потребления мощность, причем количество турбоагрегатов (6) превосходит минимальное количество, необходимое для обеспечения непрерывной работы блока (4) холодильного компрессора,
отличающийся наличием следующих этапов способа:
- непрерывный контроль режима работы, по меньшей мере, тех потребителей электроэнергии блока (4) холодильного компрессора, которые представляют собой второстепенную процентную долю в общей нагрузке блока (4) холодильного компрессора,
- расчет всего имеющегося в данный момент времени отрицательного резерва по нагрузке,
- отключение, по меньшей мере, одной предварительно заданной турбины (10), если получаемый посредством регулировки частоты холодильного компрессора или холодильных компрессоров (7) отрицательный резерв по нагрузке меньше, чем потребность в энергии самого большого из холодильных компрессоров (7), и либо выходит из строя холодильный компрессор (7), либо скорость изменения частоты (df/dt) в сети энергообеспечения установки (1) сжижения газа превышает заданное предельное значение (121).
2. Способ по п.1, причем рассчитывают весь имеющийся в распоряжении в данный момент времени положительный резерв по нагрузке, и число оборотов на входе компрессора при выходе из строя турбоагрегата (6) уменьшают, если положительный резерв по нагрузке меньше, чем полученная турбоагрегатом (6) перед выходом из строя мощность.
3. Способ по п.2, причем, по меньшей мере, один предварительно заданный потребитель электроэнергии отключают от установки (1) сжижения газа, если после выхода из строя турбоагрегата (6) даже за счет сниженного число оборотов на входе компрессора фактическая мощность турбоагрегатов (6) не может покрыть фактическую потребность в энергии блока (4) холодильного компрессора.
4. Способ по любому из пп.1-3, причем при достижении заранее определенных нижних пороговых значений частоты в сети энергообеспечения установки (1) сжижения газа определенные заранее нагрузки сбрасывают.