ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ
Полезная модель относится к электротехнике и может быть использована в конструкциях трансформаторных подстанций.
Известна трансформаторная подстанция (Л1),содержащая вводные(приемные) и проходные изоляторы,понизительный силовой трансформатор с высоковольтными вводами и низковольтными выводами, высоковольтные ограничители перенапршений(разрядники),предохранители и устройство низкого напршения с коммутационной аппаратурой. Предохранители состоят из рамы, двух опорных изоляторов на каждую фазу, контактов, закрепленных на верху опорных изоляторов, и патронов, устанавливаемых в контактах. Один контакт предохранителя проводником соединен с высоковольтным вводом силового трансформатора, другой - с контактом проходного изолятора. Требуется также подсоединение вводного контакта ограничителя перенапряжений отдельным проводником.
Такие подстанции содержат большое количество высоковольтных изоляторов и большое количество соединительных проводников и контактных соединений,что понижает надежность ее работы,усложняет конструкцию и увеличивает материалоемкость и стоимость.
Известна также трансформаторная подстанция (JK),содержащая вводные изоляторы, понизительный силовой трансформатор,дасоковольтные ограничители перенапряжений, предохранители и устройство низкого напршения с коммутационной аппаратурой. Указанное оборудование размещается на кронштейнах (рамах),закрепляемых на опорах (столбах или мачтах). Предохранители по конструкции аналогичны описанным выше. Один контакт предохранителя проводником (шиной) соединен с высоковольтным вводом силового трансформатора, другойМПК: НС2В
- с подводшрими проводами, закрепляемыми на вводных изоляторах. Вводные контакты ограничителей перенапряжений соединяются отдельными проводниками с подводящими проводами.
Такие подстанции сложны по конструкции и трудоемки в монтаже, т.к. изделия монтируются на специальных кронштейнах в полевых условиях. Большое количество высоковольтных изоляторов,соединительных проводников и контактных соединений понижает надежность работы подстанции, увеличивает материалоемкость и стоимость.
Задачей настоящей полезной модели является создание трансформаторной подстанции более простой конструкции,с уменьшенной материалоемкостью чершх и цветных материалов и повышенной надежностью.
Решение этой задачи достигается тем,что в трансформаторной подстанции, содержащей силовой трансформатор,предохранители,состоящие из опорных изоляторов, контактов и размещенных в них патронов, ограничители перенапряжений с вводными контактами , контакты предохранителей с одной стороны механически закреплены на вводных контактах ограничителей перенапряжений и соеданены с ними электрически.
На (|иг. I изображена трансформаторная подстанция шкафного исполнения, на (|иг. 2 - подстанция столбового типа.
Подстанция (фиг.1) содержит щкаф I, на крыше проходного отсека которого расположены прохо.дные изоляторы 2 и вводные (приемные) изоляторы 3. Внутри шкафа I располагается силовой трансформатор 4. На раме 5 закреплены предохранители б, которые состоят из опорной изоляции, контактов 7 и 8 и размещенных в этих контактах патронов 9. В качестве опорной изолягщи с одной стороны используется
- 2 обычный опорный изолятор 10, с другой стороны - ограничитель перенапряжений II. На каж.дую фазу подстантщи используется по одному опорному изолятощ 10, однощ ограничителю певенапршений П и одному патрону 9. Контакты 7 механически закреплены на опорных изоляторах 10, а контакты 8  на вводньх контактах ограничителей перенапряжений П обычным способом (гайками). Таким образом обеспечивается надежное механическое и электрическое сое.динение контакта 8 с ограничителем перенапряжений IT. Контакт 7 электрически соединяется токоведуп ей шиной 12 с контактным выводом проходного изолятора 2, а контакт 8 - токове,13,уП1ей шиной 13 с высоковольтньш вводом силового трансформатора 4.
На фиг.2 изображена столбовая(мачтовая) подстанция,содержатая опору 14, на которой размещаются вводныеСприемные) изоляторы 3, силовой трансформатор 4 и предохранители б, закрепленные на раме 5. Предохранители б состоят из опорных изоляторов 10, ограничителей перенапржений II, контактов 7 и 8 и размещенных в этих контактах патронов 9. На каждую фазу подстани;ии используется по одному опорному изолятору 10, о.дному ограничителю перенапряжений II и одному патроку 9. Контакты 7 механически закрепледа на опорных изоляторах Ю, а контакты 8 - на вводных контактах ограничителей перенапряжений И обычным способом (гайками). Таким образом обеспечивается надежное механическое и электрическое соединение контакта 8 с ограничителем перенапряжений 11. Контакт 7 эттектрически соединяется токове.цупмл проводом 15 с подводйцим проводом 16, а контакт 8 - токоведушей шиной 13 с высоковольтным вводом силового трансформатора 4. На опоре крепится также распределительное устройство низкого напрякения 17.
ЧЫ
- 3 Предлагаемые подстанции работают также,как и аналоги, при этом ограничитель перенапршений используется в двух (функциях - по прямому назначению как ограничитель перенапршенш и как опорный изолятор одного контакта предохранителя.
Крепление одних из контактов предохранителей на ограничителях перенапряжений исключает опорнью иэолято :ы патронов с одной стороны и упрощает конструкгдик, , в столбовь7х подстанциях позволяет также снизить трудоемкость сборки подстанций в полевых условиях. Уменьшается общее число контактных соединений и изоляторов и общая материалоемкость подстангдии. Как следствие, повьппается надежность подстан-дии.
99/хУ //
- 4
ФОРМУЛА ПОЛЕЗНОЙ МОДЕМ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ
Трансформаторная подстанция, содержащая силовой трансформатор, предохранители, состоящие из опорных изоляторов, контактов и размещенных в них патронов, ограничители перенапрякений с вводными контактами, отличающаяс я тем,что контак-дз предохранителей с одной стороны механически закреплена на вводных контактах ограничителей перенапршений и соеданены с ними электрически.
Источники информации:
1.Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации комплектных трансформаторных подстанций тупикового типа напряжением 10/0,4 кВ мощностью 100-250 кВА киоскового исполнения
КТП 100-250/10/0,4. г.Саратов, АО Прогресс, 1992 г.
2.Паспорт МТП 25-100-90 Подстанция трансформаторная мачтовая типа МТП 10/0,4 мощностью 25-100 кВА на напряжение Ю кВ. г.Саратов, Ш Прогресс, Минтопэнерго РФ, 1990 г.