СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ШИН ПОДСТАНЦИИ ЗОНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ВИДА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

Способ определения с электрических шин подстанции зоны возникновения и вида короткого замыкания (КЗ), заключающийся в контроле бросков тока, отличающийся тем, что контролируют броски тока на вводе силового трансформатора со стороны низкого напряжения и в отходящих линиях, и если ток КЗ присутствует и на вводе питающего трансформатора и в отходящей линии, делают вывод, что КЗ произошло в отходящей линии, если ток КЗ фиксируют лишь на вводе трансформатора, то делают вывод, что КЗ произошло на шинах трансформаторной подстанции, контролируют линейные напряжения на шинах подстанции, если фиксируют отсутствие всех линейных напряжений, то делают вывод, что КЗ трехфазное, если же отсутствуют напряжения между двумя фазами, то делают вывод, что КЗ двухфазное, произошедшее между этими фазами, при появлении всех трех линейных напряжений, устанавливают факт восстановления нормального режима работы электрической сети.