СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА НА ОСНОВЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ИСПАРИТЕЛЬНЫХ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЕЙ

Solar Absorption Air Conditioning Systems Based on Low Temperature

Evaporative Air Coolers

Doroshenko A.V., Antonova A.R.,Kovalenko S.A.

Educational and Research Institute of Refrigeration, Criotehnology and Eco-Energetics Odessa National Academy of Food Technologies, Ukraine

Abstract. The purpose of the study is the creation of a new generation of evaporative air coolers, providing a reduction in the limit of evaporative cooling from the temperature of the wet thermometer to the dew point of the incoming air stream. The goal was achieved due to the exclusion of traditional refrigeration vapor compression equipment from air conditioning systems. The result of theoretical and experimental studies of low-temperature evaporative air coolers was the development of circuit solutions for evaporative low-temperature coolers in an autonomous form. The analysis was carried out taking into account modern solutions (patents) and publications in leading foreign scientific publications of recent years. The authors carried out an analysis of the danger of moisture "recondensation" that is characteristic specifically for the processes of low-temperature evaporative cooling of air. The authors made recommendations to prevent this phenomenon, leading to a sharp decrease in cooling efficiency. The authors carried out a series of experimental studies of hydroaerodynamics and heat and mass transfer processes in low-temperature air coolers. The values of the "delay" of the liquid in the packed layer were determined. These data make it possible to calculate the real wetting of the surface of the packed layer, which are fundamentally important when switching to multi-channel packed structures of polymer materials. The results obtained allow us to expand the field of practical use of evaporative cooling methods, for example, to achieve air comfort parameters in the air conditioning system with a developed, more effective than the traditional, circuit design. Keywords: low temperature evaporative air coolers, air coolers - chillers, solar absorption systems, air draining, evaporative cooling, cooling limits. DOI: 10.5281/zenodo.3898274 UDC: 621.1.016.4

Sisteme solare de absorbtie de refrigerare si de aer conditionat. Capacitatile de dezvoltare si analiza

Dorosenco A.V., Antonova A.R., Kovalenko S.A.

Institutul de Cercetari frigorifice educationale si, Criotehnology si Eco-Energetica Odesa Academia Nationala de Tehnologii Alimentare, Ucraina Rezumat. Scopul studiului este de a crea o noua generatie de circuite de racire cu aer evaporative care reduc limita racirii prin evaporare de la temperatura unui termometru umed pana la punctul de roua al fluxului de aer care intra. Obiectivul a fost atins datorita excluderii echipamentelor traditionale de compresie a vaporilor de refrigerare din sistemele de climatizare. Acest lucru va extinde domeniul de utilizare practica a metodelor de racire prin evaporare in industria energiei si refrigerarii. Rezultatul studiilor teoretice si experimentale ale racitoarelor de aer evaporative la temperatura joasa a fost dezvoltarea solutiilor de circuit pentru racitoarele de temperatura joasa evaporative intr-o forma autonoma. Au fost studiate si analizate starile fluxurilor de aer principale si auxiliare din racitorul de aer evaporativ - racitorul in functie de raportul dintre fluxurile de gaz si lichid, precum si de parametrii initiali (temperatura si continutul de umiditate) al aerului exterior. S-a efectuat o analiza a pericolului de „condensare" a umiditatii, care este caracteristic proceselor de racire prin evaporare la temperatura joasa cu formulare recomandari pentru a preveni acest fenomen, care duce la o scadere accentuata a eficientei de racire. Au fost determinate valorile „intarzierii" lichidului in stratul ambalat. Aceste date fac posibila calcularea umezirii reale a suprafetei stratului ambalat, care sunt conceptual semnificative ientru procesul de utilizare a structurilor de polimer multicanal. Rezultatele obtinute ne permit sa extindem campul de utilizare practica a metodelor de racire prin evaporare, de exemplu, pentru a atinge parametrii de confort al aerului in sistemul de climatizare cu un proiect dezvoltat, mai eficient decat traditionalul circuit. Cuvinte-cheie: racitoare de aer cu temperaturi joase de evaporare, racitoare de aer - racitoare de aer, sisteme de absorbtie solara, dezumidificare, racire prin evaporare, limite de racire.

© Дорошенко А.В., Антонова А.Р.,

Коваленко C.A., 2020

Системы кондиционирования воздуха на основе низкотемпературных испарительных

воздухоохладителей

Дорошенко А.В., Антонова А.Р., Коваленко С. А.

Институт холода, криотехнологий и экоэнергетики Одесская национальная академия пищевых технологий, Украина Аннотация. Цель исследования - создание схем испарительных воздухоохладителей нового поколения, обеспечивающих снижение предела испарительного охлаждения от температуры мокрого термометра до температуры точки росы поступающего воздушного потока. Поставленная цель была достигнута благодаря исключению традиционной холодильной парокомпрессионной техники из систем кондиционирования воздуха. Это позволит расширить область практического использования методов испарительного охлаждения в энергетике и холодильной технике. Результатом выполненных теоретических и экспериментальных исследований низкотемпературных испарительных воздухоохладителей стала разработка схемных решений испарительных низкотемпературных охладителей в автономном виде. Это было достигнуто в составе солнечных многофункциональных абсорбционных систем. Такое схемное решение существенно снижает энергозатраты и улучшает общие экологические показатели. Анализ выполнен с учетом современных решений (патентов) и публикаций в ведущих зарубежных научных изданиях последних лет. Были изучены и проанализированы состояния основного и вспомогательного воздушных потоков в испарительном воздухоохладителе - чиллере в зависимости от соотношения потоков газа и жидкости, а также от начальных параметров (температуры и влагосодержания) наружного воздуха. Авторами был проведен анализ опасности «реконденсации» влаги, характерной именно для процессов низкотемпературного испарительного охлаждения воздуха. Авторы выработали рекомендации по предотвращению этого явления, приводящего к резкому снижению эффективности охлаждения. Авторами выполнен цикл экспериментальных исследований процессов гидроаэродинамики и тепломассообмена в низкотемпературных воздухоохладителях. Были определены величины «задержки» жидкости в насадочном слое. Эти данные дают возможность вычислить реальную смоченность поверхности насадочного слоя, которые принципиально важны при переходе на многоканальные насадочные структуры из полимерных материалов. Полученные результаты позволяют расширить область практического использования методов испарительного охлаждения, например, для достижения параметров комфортности воздуха в системе кондиционирования с разработанным, более эффективным по сравнению с традиционным, схемным решением.

Ключевые слова: низкотемпературные испарительные воздухоохладители, воздухоохладители -чиллеры, солнечные абсорбционные системы, осушение воздуха, испарительное охлаждение, пределы охлаждения.

СОКРАЩЕНИЯ

ССГВ (SHWS) солнечная система горячего водоспабжения

CCKB (SACS) солнечная система кондиционирования воздуха

ТМА тепломассообменныйаппарат

ГРД (CTW) градирня

ПИО (DECg) испарительный воздухоохладитель прямого типа

АБР (ABR) абсорбер

ИО (EC) испарительный воздухоохладитель

НИОг (IECg) испарительный воздухоохладитель непрямого типа

НИО-Rr

П, О и В

ж

м

г (g) газ-воздух

пл (fl) жидкостная пленка

h температура воздуха по сухому и мокрому термометрам, (dry- and wet-bulb air temperature), температура жидкости (воды), энтальпия

х, г/кг влагосодержание

НВ

ВВЕДЕНИЕ

Интерес к возможностям испарительного охлаждения сред в последние годы неуклонно растет, что обусловлено малым энергопотреблением и экологической чистотой испарительных охладителей. Наряду с испарительными воздухоохладителями прямого типа ПИО (direct evaporative cooling DEC), обеспечивающими охлаждение и увлажнение воздушного потока, широкое практическое применение находят

испарительные воздухоохладители (ИО, evaporative cooling (EC)) непрямого типа НИО (indirect evaporative cooling, IEC) [исследования авторов 1-2; зарубежные исследования 3-10 и 22]. Они обеспечивают охлаждение воздуха при неизменном влагосодержании, что важно с точки зрения обеспечения требуемых параметров комфортности поступающего в помещение воздуха. Возможности охладителей как прямого, так и непрямого типа по достигаемому температурному уровню охлаждения ограничены температурой наружного воздуха по мокрому термометру i , которая является естественным пределом

охлаждения и эффективность таких охладителей существенно зависит от местных климатических условий.

Относительно воздухоохладителей НИО (IEC) в работах [3-4] не рассмотрено влияние соотношения основного «О» (main air flow) и вспомогательного (В, secondary air flow) воздушных потоков на характеристики охлаждения. В работах [5-10 и 22] не рассмотрен характер изменения состояния вспомогательного воздушного потока «В» и опасность его полного насыщения в пределах насадочной части воздухоохладителя.

Значительный интерес в последние годы вызывает охладитель со сниженным пределом испарительного охлаждения -

низкотемпературный испарительный

воздухоохладитель - чиллер Chg [11-18, 21], обеспечивающий снижение предела испарительного охлаждения до точки росы наружного воздуха (цикл Майсоценко, - the Maisotsenko Cycle). Авторами, в отличие от зарубежных работ [3-10 (IEC) и 11-21 (Chg)], выполнено сравнительное исследование воздухоохладителей прямого (ПИО, DECg) и непрямого типа (НИОг, IECg), и низкотемпературных воздухоохладителей -

чиллеров Chg, показавшее перспективность перехода к воздухоохладителям непрямого типа (IECg, Chg) и необходимость анализа реального состояния вспомогательного воздушного потока, особенно в низкотемпературных воздухоохладителях (Chg), как с точки зрения возрастания реальных энергозатрат, так и опасности снижения эффективности при полном насыщении вспомогательного воздушного потока «В» еще до выхода из насадки ТМА (heat and mass transfer equipment). В зарубежных исследованиях, посвященных низкотемпературным испарительным

воздухоохладителям Chg [11-18, 21] недостаточное внимание уделено

особенностям протекания процессов тепломассообмена в ТМА (heat and mass transfer equipment). Это касается предельных нагрузок по вспомогательному (В) воздушному потоку, обеспечивающему испарительное охлаждение в аппарате и опасности его полного насыщения влагой еще до выхода из каналов насадки. В нашем исследовании [1-2] разработана методология построения линии изменения состояния потока (В) с учетом реального термического сопротивления жидкостной пленки (Дг), без чего невозможно реально выбирать оптимальные режимные и геометрические параметры насадки ТМА испарительных воздухоохладителей, включая геометрию каналов и предельные нагрузки по газу и жидкости.

В настоящем исследовании выполнен анализ влияния основных параметров (влагосодержания и соотношения воздушных потоков (О) и (В)) на характеристики воздухоохладителя - чиллера (Chg) с параллельным анализом двух основных параметров: снижения уровня охлаждения и ростом опасности «реконденсации» во вспомогательном воздушном потоке (В), что обеспечивает возможность правильного выбора соотношения контактирующих воздушных потоков в воздухоохладителе Chg. Авторами также разработан вариант воздухоохладителя - чиллера Chg* (рис. 1Г), включающий отдельные водо-воздушные теплообменники на основном (О) и вспомогательном (В) воздушных потоках, что позволяет дополнительно регулировать характеристики СКВ, варьируя не только соотношение воздушных потоков в аппарате, но и соотношение расходов охлажденной

воды, поступающей на каждый теплообменник.

Включение низкотемпературных ИО (Chg) в состав многофункциональных солнечных абсорбционных систем (Solar liquid-desiccant cooling and air conditioning systems, Solar-Chg, рис. 1) [работы авторов 1-2 и зарубежные исследования 19-20 и 23] является дальнейшим развитием этой темы, позволяя предварительно осушить воздушный поток, поступающий в испарительный

воздухоохладитель - чиллер и дополнительно расширить область практического

использования методов ИО. Это дает возможность значительно снизить

достигаемый температурный уровень охлаждения в ИО и полностью исключить использование традиционной

парокомпрессионной техники в системах кондиционирования воздуха, снижая уровень энергозатрат и улучшая экологические показатели СКВ в целом [1-2]. Снижение температурного уровня охлаждения обеспечивает общее уменьшение количества воды, используемой в ИО, что для современных энергетических систем означает реальное сокращение количества воды, требуемое для компенсации потерь на испарение. В зарубежных исследованиях [1920] уделено недостаточно внимания обоснованию выбора раствора абсорбента для осушительного контура солнечных систем и требуемой концентрации раствора, а также выбору основных элементов системы солнечной регенерации раствора абсорбента: типа солнечного коллектора и абсорбера -осушителя и десорбера - регенератора (рис. 1 и 3).

I. НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИСПАРИТЕЛЬНЫЕ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ НЕПРЯМОГО ТИПА СО СНИЖЕННЫМ ПРЕДЕЛОМ ОХЛАЖДЕНИЯ

В испарительном воздухоохладителе непрямого типа НИОг, получившем наибольшее распространение в последние годы [1-2, работы авторов; 3-10 и 22 -зарубежные исследования], воздушный поток, поступающий на охлаждение (П) делится на две части. Вспомогательный поток воздуха (В) поступает в «мокрую» часть охладителя, где контактирует с рециркулируещей через насадку ТМА водой, обеспечивая ее испарительное охлаждение. Вода, в свою

очередь, охлаждает бесконтактно, через разделяющую каналы стенку, основной воздушный поток (О). Этот поток воздуха охлаждается при неизменном

влагосодержании, что обеспечивает преимущества при создании на основе НИОг холодильных систем кондиционирования воздуха (СКВ). Вспомогательный воздушный поток выносит все тепло из аппарата, его температура также понижается, а влагосодержание возрастает. Этот охлажденный и увлажненный воздушный поток может использоваться для предварительного охлаждения полного воздушного потока, поступающего в абсорбер-осушитель, что важно, поскольку в процессе осушения воздуха в абсорбере выделяется тепло и снижается эффективность процесса осушения воздуха. Температура воды в цикле сохраняет неизменное значение и оказывается несколько выше температуры мокрого термометра поступающего в НИОг воздуха. Эта температура зависит от соотношения воздушных потоков в НИОг и является пределом охлаждения для обоих воздушных потоков. Предел охлаждения здесь определяется комплексом:

t0 = f (M, l, l'), l = G0 / GB, l' = GB / G,

и

одновременно характеризует возможности обоих воздушных потоков («О» и «В»).

Испарительные воздухоохладители могут быть обычного [1-10] и регенеративного типов [1-2, 11-17]. В последнем разделение воздушных потоков осуществляется на выходе из водо-воздушного теплообменника (рис. 1Б, В и Г; рис. 2В). Нами эта схема маркирована, как НИО-Яг (воздушный чиллер Chg). Поскольку вспомогательный

воздушный поток «В» поступает в ИО уже охлажденным при неизменном

влагосодержании, его потенциал охлаждения в контакте с рециркулирующей жидкостью существенно возрастает и предел испарительного охлаждения теоретически снижается до температуры точки росы наружного воздуха ^ . Отметим, что если в

НИОг оптимальное соотношение воздушных потоков составляет примерно 1,0 [1-2], то здесь уже сам принцип, при равном отношении ^ и ^ на выходе из аппарата, приводит к двукратному снижению соотношения расходов контактирующих потоков (I = Gп / ^) в соседних «мокрых» и «сухих» каналах насадочной части аппарата:

Gя (полного воздушного потока,

охлаждаемого в «сухой» части) и Ов

(вспомогательного потока, отводящего тепло в соседних «мокрых» каналах). Это повышает удельные энергозатраты на реализацию процесса, сравнительно с НИОг. Интерес к возможностям решения по схеме Chg в мировой периодике очень велик [1-2, 11-23], разработке и изучению возможностей охладителя Chg в последние годы посвящен ряд патентов и исследований в США и ряде европейских стран.

II. СОЛНЕЧНЫЕ АБСОРБЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ВОЗДУХА НА ОСНОВЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ИСПАРИТЕЛЬНЫХ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЕЙ Практическое применение методов ИО сдерживается низкой эффективностью процесса при высоких влагосодержаниях наружного воздуха. В работах [1-2, исследования авторов и 19-20, 23 -зарубежные исследования] рассмотрены принципы построения СКВ основанные на использовании открытого абсорбционного цикла. На основании ранее выполненных исследований авторами был выбран абсорбционный тип осушительно-

испарительной системы с непрямой регенерацией абсорбента в качестве основного решения [1-2]. Суть открытого абсорбционного цикла (рис. 1) заключается в том, что наружный воздух предварительно осушается, так что при этом резко возрастают потенциалы последующего испарительного охлаждения с использованием осушенного в абсорбере (АБР, 1) воздуха, который затем поступает в ИО (Chg, рис. 1Б, В и Г), где может быть обеспечено глубокое охлаждение (термо - влажностная обработка воздуха) в ССКВ. Сравнительно с традиционными решениями, основанном на применении парокомпрессионных охладителей сред, такие схемы обеспечивают значительное снижение энергопотребления и высокую экологическую чистоту [1-2]. Поддержание непрерывности цикла обеспечивается солнечной регенерацией раствора абсорбента в десорбере -регенераторе (ДБР, 2). Перспективность практического использования альтернативных ССКВ определяется их достоинствами: -экологическая чистота в сравнении с традиционными парокомпрессионными

охладителями; - сравнительно низкие энергозатраты (по данным зарубежных исследований [19-20 и 23] и в работах, выполненных авторами [1-2]); - возможность комплексного решения ряда задач жизнеобеспечения: горячего водоснабжения, отопления, охлаждения и кондиционирования (в частности, осушения воздуха) для жилых и производственных объектов, используя единую солнечную систему. Однако этим системам присущи и недостатки, сдерживающие их практическое развитие: -большие габариты, обусловленные низкими движущими силами (температурными и концентрационными напорами); - большое количество тепломассообменных аппаратов ТМА, входящих в состав осушительной и охладительной частей систем, -проблематичность использования только солнечной энергии для регенерации абсорбента. Авторами рассмотрены решения абсорбционных систем, основанные на рациональном сочетании альтернативного (солнечного) и традиционного источника тепла для обеспечения регенерации абсорбента, с учетом реальностей климата и колебания солнечной активности и ветронагрузки в месте установки солнечных систем [1-2].

Основными направлениями для

разрабатываемых ССКВ являются: разработка и сравнительная оценка различных схемных решений ССКВ; создание нового поколения ТМА для альтернативных систем, характеризующегося малым весом и стоимостью с преимущественным

использованием полимерных материалов -полимерного солнечного жидкостного коллектора СКж (рис. 1, позиция 5) [1-2] и основных ТМА осушительного и охладительного контуров (АБР, ДБР, испарительные воздухоохладители Chg) на основе полимерных материалов ПМ [1-2] в виде многоканальных насадочных структур пленочного типа с раздельным движением контактирующих потоков газа и жидкости.

Разработанные ССКВ снованы на использовании низкотемпературных

воздухоохладителей-чиллеров Chg (рис. 1). Теплоиспользующий абсорбционный цикл открытого типа состоят из осушительной части в составе АБР - ДБР и охладительной части, в составе воздухоохладителей Chg; -оптимальным для устойчивой работы ССКВ является рациональное сочетание

альтернативного и традиционного источников энергии для регенерации раствора абсорбента;

- в солнечной системе используются плоские полимерные жидкостные солнечные коллекторы СКж [1-2]; охлаждение АБР обеспечивает градирня технологического назначения ГРДт, позиция 4; поддержание требуемого температурного уровня десорбции водяных паров из раствора абсорбента (восстановление концентрации абсорбента) обеспечивает солнечная система горячего водоснабжения ССГВ. Основная формула ССГВ: (ДБР ~ АБР) - ^ (рис. 1). Перспективным является использование отбросного низкотемпературного воздушного потока «В» для охлаждения раствора абсорбента (рис. 1В) и построение воздухоохладителя Chg с двумя водо-воздушными теплообменниками (рис. 1Г), что позволяет дополнительно регулировать характеристики ССКВ, варьируя соотношение расходов охлажденной воды на каждый теплообменник 7 и 7*.

III. АНАЛИЗ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗРАБОТАННЫХ СКВ НА ОСНОВЕ ВОЗДУХООХЛА-ДИТЕЛЯ-ЧИЛЛЕРА ^ И СОЛНЕЧНЫХ АБСОРБЦИОННЫХ СИСТЕМ В организации насадочного слоя НИОг и Chg используются многоканальные упорядоченные структуры с единым, либо с несколькими типами чередующихся каналов;

- используется сложная конфигурация основного профиля канала для решения проблемы высокой смоченности поверхности его стенок и значительной задержки жидкости в объеме насадки ТМА; - используются полимерные материалы (ПМ) для изготовления насадки, как для ТМА с прямым (непосредственным) контактом газа и жидкости (ГРДт), так и для НИОг и Chg, поскольку термическое сопротивление тонкой межканальной стенки вполне соизмеримо с термическим сопротивлением стекающей по одной из поверхностей стенки жидкостной пленки. Экспериментальное исследование позволило конкретизировать рабочие нагрузки на ТМА пленочного типа осушительного и охладительного контуров, с учетом критических явлений «захлебывания» насадочной части аппаратов (величина эквивалентного диаметра каналов, в зависимости от решаемой задачи, в среднем составляет для ТМА пленочного типа: d = 15

- 20 мм.); определена эффективность

процессов осушения воздуха в абсорбере и испарительного охлаждения сред в Chg в зависимости от начальных параметров наружного воздуха и концентрации раствора абсорбента, поступающего в абсорбер.

Экспериментальное оборудование

обеспечивало возможность изучения рабочих процессов: в испарительном

воздухоохладителях прямого (ПИОг) и непрямого типов (НИОг) и

низкотемпературном воздухоохладителе -чиллере Chg. Программа исследования предусматривала изучение

гидроаэродинамики и тепломасообмена в режимах испарительного охлаждения воздуха в Chg, как в раздельном, так и в совмещенном его вариантах. Особое внимание было уделено теоретическому и

экспериментальному изучению характеристик низкотемпературных испарительных

охладителей, а также характерной для них проблемы «реконденсации», когда

воздушный поток полностью насыщается еще до выхода из насадочной части ТМА. Все разработанные ТМА осушительного и охладительного контуров солнечных систем ССКВ построены по единому универсальному принципу.

Выполнен (в трех частях) сравнительный анализ обеспечения требуемых комфортных параметров воздуха, подаваемого в помещение СКВ на основе Chg (в поле Н-Т диаграммы влажного воздуха на рис. 5 зона комфортных параметров воздуха (КП) выделена серым цветом, а зона допустимых КП пунктирным многоугольником [24]).

Часть 1. Сравнительный анализ (рис. 2) выполнен на основе полученных экспериментальных данных применительно к СКВ, построенной на испарительном воздухоохладителе прямого типа (ПИОг), непрямого типа НИОг и низкотемпературном воздухоохладителе - чиллере Chg (для условия: /* = Оа / = 1,0 для обеих схем (НИОг и Chg) и начальных параметров воздуха:

^ = 35° С, ^ = 20,5° С, ^ = 13° С, х1 = 10г/кг;

величина А/** = (10 - 11р) - это степень приближения температуры основного

воздухного потока к температуре точки росы поступающего в ИО воздуха. Получено:

1. ПИОг:

г\ = 25,5° С, р = 68%, А/** = 12,5° С

2. НИОг:

tg = 26oC, р = 48%,

ДС = 1goC, и = 25o C, р = 95%

3. Chg:

to = 19oC, р = 68%,

Д** = 6oC, tB = 26,5oC,p = 100%

Отметим, что адиабатический процесс в ИО прямого типа (ПИО (DEC)) не обеспечивает требуемых КП воздуха, даже при сравнительно невысоком

влагосодержании наружного воздуха, поскольку, протекая при неизменной энтальпии воздуха, приводит, наряду с охлаждением, к увлажнению поступающего в помещение воздушного потока.

Часть 2. Анализ работы испарительного воздухоохладителя Chg для различных соотношений основного и вспомогательного воздушных потоков l" = G0 / GB : 1 - 1,5; 2 -1,0; 3 - 0,5; начальные параметры воздуха (1).

Получено:

1.

2.

3.

l * = 1,5: t0 = 2goC, р = 52%, Д** = 10oC, tB = 27oC,p = 100% l* = 1,0: t0 = 19oC, р = 69%, Д*00 = 6o C, ^ = 26,5o C, р = 100% l* = 0,5: t0 = 16,5o C, р = 80%, Д** = g, 5o C, и = 25,5o C, р = 100%

Уменьшение доли основного

«продуктового» потока «О» приводит к снижению его температуры, и для значений

7*

I =1,0 и 0,5 она ниже традиционного предела

для ИО (г1м = 20,5), но при этом возрастает

опасность реконденсации в потоке «В» и, конечно, удельные энергозатраты.

Часть 3. Анализ работы испарительного воздухоохладителя Chg при различных влагосодержаниях наружного воздуха:

xg = 6 г/кг; xg = 10 г/кг; xg = 14 г/кг;

4 = g5°C.

Получено:

^ = 6 г/кг, М = 17° С, ер = 4,5° С,

1. /0 = 15,8°С, р = 50%, АГ = 11,3° С, ^ = 23,5° С, р = 100%

хр = 10 г/кг, 4 = 20,5° С, г\ = 13° С,

2. /0 = 20° С, р = 69%, АГ = 7,0° С, ^ = 26,5° С, р = 100%

х1 = 14 г/кг, 4 = 24,5° С, г\ = 19° С,

3. /0 = 23,8° С, р = 77%, А/" = 4,8° С, ^ = 29,0° С, р =100%

г< 1

С ростом величины х снижается степень

охлаждения основного воздушного потока «О»; одновременно и возрастает степень приближения к пределу охлаждения А/** = (1ъ

- 1р:). При х1г> 12,0 г/кг воздухоохладитель Chg не может обеспечить требуемых комфортных параметров КП воздуха. Видно,

что для величин х1 = 6 и 10 г/кг комфортные

параметры воздуха СКВ на основе Chg обеспечивает с «запасом», что позволяет увеличить соотношение I* = / , увеличив количество «продуктового» основного воздушного потока «О» и, соответственно снизив величину удельных энергозатрат на реализацию процесса.

На рисунке 2 приведены обобщенные экспериментальные результаты, полученные для испарительного воздухоохладителя Chg при различных: А - соотношениях основного и вспомогательного воздушных потоков I = Оа / Ов ; Б - влагосодержаниях наружного

воздуха х1 (на рис. 2А приведены для

сравнения также результаты для испарительного воздухоохладителя НИОг (IECg). СКВ на основе Chg обеспечивает «сухое» охлаждение воздушного потока ниже традиционного предела ИО - ; температура /м может быть снижена варьированием соотношения I = Оа / Ов , при снижении предела охлаждения до /1 . Линия изменения

состояния вспомогательного воздушного потока криволинейна и до выхода из насадки

Solar liquid-desiccant air conditioning systems

Осушительный контур солнечной системы

А

Б

Подача охлажденного воздуха в

помещение

->О

M А в* ¡^

N*

DBR i air ABR

<

2 И: i—

M

..б.*;...:...;..

t M*

; / 4Í

I i I i J 1

__v i

N

4

air

И

m

вода от градирни ГРДт - охлаждение АБР

Обозначения: 1 - абсорбер; 2 - десорбер; 3 -испарительный охладитель ИО; 4 - испарительный водоохладитель - градирня технологического назначения; 5 - жидкостной солнечный коллектор СКж; 6 и 6* - т/ки-охладители «крепкого» раствора абсорбента, 7 и 7* - водо-воздушные теплообменники. Выделенными номерами точек показаны параметры потоков воды и воздуха. А - ССГВ - система регенерации абсорбента; Б -ССКВ на основе воздухоохладителя-чиллера Chg; В -использование вспомогательного воздушного потока для охлаждения раствора абсорбента; Г - ССКВ на основе Chg*

\

: ¡

: 1

""I ....... 7

----h

ti1

0

t

EC 3

\

\

В N

4*

ч

- Gl ц!34^^2 ^ ~ — __—

Chg рециркуляция воды

/

A

m

ОВ

Подача охлажденного воздуха в помещение

A

7"

----h x i

it1

0

EC

В

Gi ^-L34^*!2

В

Chg

Щ in

Go

f----------

Подача охлажденного воздуха в

помещение

7*

G2i

ti3

Ж

О

Gzi

Gb

7-

0

EC

> В

Г

--ab-^ti2

Chg* EC

Охладительный контур солнечной системы

6

4

*

3

l

3

Рис.1. Принцип построения солнечной теплоиспользующей абсорбционной системы ССКВ на

основе воздухоохладителя-чиллера Chg.1

1 Appendix 1

Т, 0С

30

20

10

10

л

П А

----- _

,00С

IEC 29,00С 4 Oiec

23,00С 26,( Э0С — J "1 "rec7 (IEC (B)Ch -

cV—  __—. —< > —----

1 23,00С "

\

16,00С 19,00С Chg

0, Г, oC 5 1 ,0 1 ,5 l =

r-

П b

3,0°

1 Chg

\ 14g/kg О (B)ch

i

10С /kg \ \ o

6,0g/kg 2 !3,8o

l 1 f—

С 1 ^ 1 9,0oC

1 1

П (НВ, OA): tg1 / tM1 / tp1= = 35,0 / 20,5 / 130С; xg1= 10г/кг; l = Go/Gb = 0,5; 1,0; 1,5

At** =

1. l = 0,5, At** = 3,50С

2. l = 1,0, At** = 6,00С

3. l = 1,5, At** = 10,00С

Начальные параметры воздуха П (НВ) (Initial air parameters (OA)): t1r = 35oC; xg1= 6; 10; 14g/kg;

l = Go/Gb = 1,0

At** = (t2g - tp1):

1. х = 6,0 г/кг, At** = 11,3oC

2. х = 10,0 г/кг, At** = 6,0oC 3. х = 14 г/кг, At** = 4,8oC

10

15

20 Xg, g/kg

в

5

рециркуляция охл. воды

А - при различных соотношениях основного и вспомогательного воздушных потоков 1 = Оо/Ови результаты для НИОг (IECg); Б - при различных влагосодержаниях наружного воздуха xg.

Рис.2. Экспериментальные результаты, полученные для СКВ на основе Chg.2

: Appendix 1 ^

А

Относительная влажность, %

100 90 80 70 60 50%

Опасность - зона «реконденсации» во вспомогательном воздушном потоке

100 i

0 0 *

•V ;/ >

Область необходимости

предварительного осушения воздушного потока: х >12,0 г/кг

Температура (Temperature), °С

Б

охлажденный воздух

SHWS

___________у ^ рециркуляция воды

Solar liquid-desiccant air conditioning systems

x1g = 16 г/кг (line 1, СКВ на основе Chg (SCA based on Chg)) и x1g = 9 г/кг (2, ССКВ на основе Solar / Chg (SCAS based on Solar / Chg); line 1 - 2 - осушение воздуха в абсорбере АБР (air drainage in the absorber ABR)).

Рис. 3. Анализ работы СКВ при ^ = 35°С и различных влагосодержаниях наружного воздуха.3

3 Appendix 1

88

ТМА может выходить на кривую ф = 100%, с определённого момента следуя непосредственно по ней.

Задача обеспечения комфортных параметров воздуха КП при высоких

влагосодержаниях наружного воздуха (xp

>12,0 г/кг) может быть решена на основе Chg и предварительном осушении воздуха в абсорбционной системе с использованием солнечной энергии для регенерации абсорбента (Solar/Chg), то есть для поддержания непрерывности цикла, не прибегая к традиционным СКВ на основе парокомпрессионного холодильного цикла, значительно улучшая эколого-

энергетические показатели системы в целом [1-2].

На рисунке 3 в поле Н-Т диаграммы влажного воздуха приведен сравнительный анализ СКВ на основе низкотемпературного водоохладителя Chg (1) и ССКВ на основе солнечной абсорбционной системы предварительного осушения воздуха и Chg в охладительной части (процесс 1 - 2). Из используемых в качестве абсорбентов веществ с точки зрения теплофизических свойств наиболее перспективными являются водные растворы на основе бромистого лития (с добавками, обеспечивающими антикоррозионное

воздействие на материалы и улучшение гигиенических показателей);

ориентировочный рабочий интервал концентраций для LiBr составляет 70-75% [1-2]. Сравнительный анализ в поле Н-Т диаграммы влажного воздуха выполнен для начальных параметров наружного воздуха: t1 = 35°С,M = 24,3°С,tlp = 20,3°С , то есть

начальное влагосодержание воздуха xp выбрано значительно выше критической величины x * «12,5г/кг, что требует обязательного предварительного осушения воздуха перед ИО. Получено:

1. СКВ на основе чиллера Chg, без предварительного осушения наружного воздуха:

xp = 16 г/кг, tl = 25° С, t\ = 21° С,

t0 = 24,8° С, р = 80%, At ** = 3,8°С,

^ = 29,0° С, р = 100%

2. ССКВ на основе Chg:

xg = 9 г/кг, tl = 20° С, tp = 12° С, i0 = 20,0° С, р = 59%, At* * = 8,0° С, К = 27,0° С, р = 100%

Очевидно, что для обеспечения КП воздуха при х * > 12,5 г/кг необходимо

предварительное осушение воздуха. Процесс осушения в АБР (линия 1 - 2) обеспечивает снижение влагосодержания воздуха и дости-жение требуемых комфортных параметров при работе Chg. Линия изменения состояния

вспомогательного воздушного потока криволинейна и до выхода из насадки ТМА может выходить на кривую ф = 100%, с определённого момента следуя

непосредственно по ней. Разработанные СКВ и ССКВ обеспечивают получение требуемых комфортных параметров

Очевидно, что для обеспечения КП воздуха при х * «12,5 г/кг необходимо предварительное осушение воздуха. Процесс осушения в АБР (линия 1 - 2) обеспечивает снижение влагосодержания воздуха и достижение требуемых комфортных параметров при работе Chg. Линия изменения состояния

вспомогательного воздушного потока криволинейна и до выхода из насадки ТМА может выходить на кривую ф = 100%, с определённого момента следуя

непосредственно по ней. Разработанные СКВ и ССКВ обеспечивают получение требуемых комфортных параметров воздуха в помещении без привлечения традиционной парокомпрессионной

техники, значительно улучшая эколого-энергетические показатели системы в целом [1, 2].

ВЫВОДЫ

1. Разработаны новые схемные решения низкотемпературных

испарительных воздухоохладителей -чиллеров Chg, обеспечивающих охлаждение воздуха при его неизменном влагосодержании со сниженным пределом охлаждения до температуры точки росы наружного воздуха, что существенно расширяет область возможного

использования метода испарительного охлаждения воздуха;

2. Выработаны рекомендации для расчета и проектирования низкотемпературных охладителей сред, включая оптимизацию конструктивных характеристик насадки тепломассообменных аппаратов и режимных параметров (соотношения воздушных потоков в воздухоохладителе Chg и в аппаратах осушительного контура солнечной абсорбционной системы);

3. На основе экспериментальных данных авторов выполнен анализ принципиальных возможностей низкотемпературных испарительных воздухоохладителей Chg, показавший, что со снижением начального влагосодержания воздуха уровень охлаждения значительно снижается, при этом уменьшается и степень приближения к пределу охлаждения. Кривая изменения состояния воздушного потока в дальнейшем протекает непосредственно по равновесной кривой ф =100%. Для предотвращения этого, целесообразно снижать соотношение контактирующих потоков газа и жидкости, анализируя состояние вспомогательного воздушного потока;

4. Для солнечной абсорбционной системы (ССКВ) из используемых в качестве абсорбентов веществ с точки зрения теплофизических свойств наиболее перспективными являются водные растворы на основе бромистого лития; ориентировочный рабочий интервал концентраций для LiBr составляет 70-75%;

5. Использование новых решений позволяет расширить область практического использования методов испарительного охлаждения, например, использование воздухоохладителей-чиллеров в автономном варианте (СКВ), либо в составе солнечной абсорбционной системы (ССКВ), обеспечивает достижение требуемых параметров комфортности воздуха без привлечения традиционной парокомпрессионной техники.

APPENDIX1 (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) Fig. 1. The principle of constructing a solar heat -using absorption system based on the air cooler-chiller Chg.

Designations: 1 - absorber; 2 - stripper; 3 -evaporative cooler EC; 4 - evaporative water cooler - cooling tower for technological purposes; 5 -liquid solar collector SCi; 6 and 6 * - heat exchangers-coolers of the "strong" absorbent

solution, 7 and 7 * - water-air heat exchangers. The highlighted point numbers show the parameters of water and air flows.

A - solar hot water system - absorbent regeneration system; B - solar air conditioning system (SACS) based on the air cooler-chiller Chg; С - use of auxiliary air flow for cooling the absorbent solution; D - SACS based on Chg * Fig.2. Experimental results obtained for SCA based on Chg: А - for various ratios of the primary and secondary air flows l = Go / Gb and the results for IECg; B - at various moisture contents of the outdoor air xg.

Fig.3.Analysis of the operation of SCA at t1g= 35oC and various moisture contents of the outside air.

Литература

[1] Chen G., Doroshenko А., Shestopalov K. Evaporative coolers of gases and liquids with a lowered level of cooling. 25th IIR International Congress of Refrigeration,Montreal, Canada, 2019

[2] Doroshenko A.V., Antonova A.R., Khalak V.F., Goncharenko A.S. Low-Temperature Evaporative Air Coolers. Development and Analysis of Opportunities. Problemele energeticii regionale 3 (38) 2018.

[3] Foster R.E., Dijkastra E. Evaporative Air-Conditioning Fundamentals: Environmental and Economic Benefits World Wide. [Proc. Int. Conf. "Applications for Natural Refrigerants", Aarhus, Denmark, IIF/IIR, 1996, pp. 101-109.

[4] Stoitchkov N. J., Dimirov G.J. Effectiveness of Crossflow Plate Heat Exchanger for Indirect Evaporative Cooling. Int. J. Refrig., vol. 21, no. 6, 1998, pp. 463-471.

[5] Chen Y., Yang H., Luo Y. Indirect evaporative cooler considering condensation from primary air: Model development and parameter analysis. Building and Environment 95 (2016) 330e345.

[6] Chen Y., Yang H., Luo Y. Parameter sensitivity analysis and configuration optimization of indirect evaporative cooler (IEC) considering condensation. Applied Energy 2016.

[7] Chengqin R., Hongxing Y., An analytical model for the heat and mass transfer processes in indirect evaporative cooling with parallel/counter flow configurations, Int. J. Heat Mass Transfer 49 (2006) 617-627.

[8] Zhou B., Huang X., Di Y., Effects of water sprays in indirect evaporative coolers on heat and mass transfer, Build. Energy Environ. (2003).

[9] Hasan A., Indirect evaporative cooling of air to a sub-wet bulb temperature, Appl. Therm. Eng. 30 (2010) 2460-2468.

[10] Hasan A. Going below the wet-bulb temperature by indirect evaporative cooling: Analysis using a modifiede-NTU method. Applied Energy 89 (2012) 237-245.

[11] Maisotsenko V., Lelland Gillan M. 2003, The Maisotsenko Cycle for Air Desiccant Cooling. [Proc. 21h Int. Cong of Refrigeration IIR/IIF], 2003, Washington, D.C, ICR0646.

[12] Pandelidis D., Anisimov S., Worec W.M. Performance study of the Maisotsenko Cycle heat exchangers in different air-conditioning applications. Intern. Journal of Heat and Mass Transfer, 2015, vol.81, pp. 207-221

[13] Muhammad H., Muhammad S., Miyazaki T., Koyama S., Maisotsenko S. Overview of the Maisotsenko cycle-A way towards dew point evaporative cooling. Renewable and Sustainable Energy Reviews 66 (2016) 537555.

[14] Zhao X., Li J., Riffat S.B., Numerical study of a novel counter-flow heat and mass exchanger for dew point evaporative cooling, Appl. Therm. Eng. 28 (2008), 1942-1951.

[15] Riangvilaikul B., Kumar S., An experimental study of a novel dew point evaporative cooling system, Energy Build. 42 (2010) 637644.

[16] Anisimov S., Pandelidis D., Numerical study of the Maisotsenko cycle heat and mass exchanger, Int. J. Heat Mass Transfer 2014 (75) (2014) 75-96.

[17] Zhan C., Zhao X., Smith S., Riffat S.B., Numerical study of a M-Cycle cross-flow heat exchanger for indirect evaporative cooling, Build. Environ. 46 (2011) 657-668.

[18] Zube D., Gillan L., Evaluating Coolerado Corportion's heat-mass exchanger performance through experimental analysis, Int. J. Energy Clean Environ. 12

101-116,

http://dx.doi.org/10.1615/InterJEnerCleanEnv. 2012005839. Special Issue on M-Cycle Fundamentals and Applications.

[19] Worek W.M., Khinkis M., Kalensky D., Maisotsenko V., Integrated desiccantindirect evaporative cooling system utilizing the Maisotsenko cycle, in: HT2012, Proceedings of the ASME 2012 Summer Heat Transfer Conference, HT2012-58039.

[20] Miyazaki T., Nikai I., Akisawa A., Simulation analysis of open cycle adsorption air conditioning system - numeral modeling of a fixed bed dehumidification unit and the Maisotsenko cycle cooling unit, Int. J. Energy Clean Environ. 12 (2011) (2012) 341-354, http://dx.doi.org/10.1615/InterJEnerCleanEnv. 2012005977.

[21] Anisimov S., Pandelidis D., Jedlikowski A., Polushkin V., Performance investigation of a M (Maisotsenko)-cycle cross-flow heat exchanger used for indirect evaporative cooling, Energy 76 (2014) 593-606.

[22] Anisimov S., Pandelidis D., Numerical study of perforated indirect evaporative air cooler, Int. J. Energy Clean Environ. 12 (2-4) (2011) 239-250,

http://dx.doi.org/10.1615/InterJEnerCleanEnv. 2013006668 (''Special Issue on M-Cycle Fundamentals and Applications'').

[23] Riangvilaikul B., Kumar S., Numerical study of a novel dew point evaporative cooling system, Energy Build. 42 (2010) 2241-2250

[24] State Standard B.2.5-67:2013. Heating, ventilation and conditioning. Ministry for Communities and Territories Development of Ukraine, 2014. 141 p

Сведения об авторах.

Дорошенко

Александр Викторович - доктор технических наук, профессор кафедры ТДВЭ ОНАПТ, сфера научных интересов: теплофизика, тепломассообмен, альтернативная энергетика. е-mail: dor av43@i.ua

Антонова Альфия Раисовна -

кандидат технических наук, доцент кафедры ИТКБ ОНАПТ, сфера научных интересов - математическое моделирование, теплофизика, альтернативная энергетика. еmail:

allaantonova62@gmail.com

Гончаренко Сергей

Александрович- аспирант кафедры ТДВЭ ОНАПТ, сфера научных интересов: теплофизика, холодильная техника, альтернативная энергетика. е-таП: 777sk@ukr.net