КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ

Полезная модель относится к кабельной технике, а именно к конструкциям контрольных кабелей с медными или алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией, предназначенным для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 400Гц или постоянным напряжением до 1000В.
Известен кабель контрольной, содержащий скрученные в сердечник токопроводящие жилы, каждая из которых покрыта изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, и оболочку из поливинилхлоридного пластиката (Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. ГОСТ 1508-78).
Данное техническое решение является наиболее близким к предлагаемому из числа известных по совокупности признаков.
Недостатками известного кабеля являются низкая водостойкость, что приводит к преждевременному выходу кабеля из строя при попадании влаги в элементы конструкции при его эксплуатации и низкая стойкость полимерной оболочки кабеля к воздействию ряда органических химически агрессивных сред.
Поставленная задача состояла в разработке конструкции контрольного кабеля с высокой водостойкостью и повышенным ресурсом работы в условиях воздействия химически агрессивных сред.
Технический результат достигается тем, что в кабеле контрольном, содержащим скрученные в сердечник токопроводящие жилы, каждая из которых покрыта изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочку, последняя выполнена из свинца.
Предпочтительным является выполнение токопроводящих жил многопроволочными из луженых медных проволок, при этом между ними размещен водоблокирующий элемент в виде нити или порошка.
В центре сердечника может быть расположен водоблокирующий элемент в виде одной или нескольких во деблокирующих нитей (жгута).
Токопроводящая изолированная жила также может быть снабжена водоблокирующим элементом в виде ленты.
По одному из вариантов выполнения изолированные токопроводящие жилы сформированы в группы, состоящие из 2-4 дополнительно скрученных между собой упомянутых жил, при этом каждая из групп снабжена водоблокирующим элементом в виде нити, расположенном в центре или по периметру группы.
Каждая из групп изолированных жил может быть снабжена экраном из алюминиевой или медной фольги.
В одном из вариантов выполнения кабель может быть дополнительно снабжен поверх свинцовой оболочки подушкой под броню и броней из одной или двух стальных лент или стальной проволоки.
По любому из вариантов выполнения на свинцовую оболочку может быть последовательно наложены слои битума, полиэтилентерефталатная лента и защитная оболочка из поливинилхлоридного пластиката.
Полезная модель иллюстрируется чертежом, на котором показан силовой кабель в разрезе.
Кабель содержит токопроводящие жилы 1, покрытые изоляцией 2, экран 3, водо-блокирующие элементы 4, разделительный слой 5, свинцовую оболочку 6, подушку под броню 7, броню 8, слой битума 9, полиэтилентерефталатную ленту 10 и поливинилхлоридную оболочку 11.
Далее приводятся сведения, подтверждающие возможность осуществления полезной модели.
Материалы, применяемые для изготовления кабеля соответствуют нормативно технической документации на них.
Так например проволока медная - ТУ 16.К71.087, пластикат поливинилхлоридный: для изоляции - например, марка И40-14, для оболочки - например, марка (ГОСТ 5960), фольга медная ГОСТ 5638, фольга алюминиевая - ГОСТ 618.
Водоблокирующие материалы-нити, ленты, порошок выпускаются промышленно.
Изготавливают предлагаемый кабель по традиционной технологии. Изоляцию 2, оболочку 11 накладывают на соответствующие элементы кабеля на известном экструзионном оборудовании по известному технологическому процессу. Скрутку жил 1 производят на обычном крутильном оборудовании. Экран 3 накладывается на оборудовании для наложения металлических экранов ленточного типа. Водоблокирующие элементы 4 накладываются на оборудовании для скрутки изолированных жил. Наложение свинцовой оболочки 6 осуществляют на свинцовом прессе непрерывного действия. Броня 8 накладывается на машинах для наложения защитных покровов. Наложение ленты 10 накладывают на известном оборудовании для наложения элементов конструкции ленточного типа.
Образцы предлагаемого кабеля были испытаны на продольную водопроницаемость. По стойкости к продольной водопроницаемости все образцы показали соответствие техническим требованиям стандарта на них.
Технический результат-повышение водостойкости кабеля.