Способ определения качества резиновой изоляции кабелей

Н
1. Способ определения качества резиновой изоляции кабелей, характеризующийся тем, что выбирают участок кабельной трассы для анализа твердости шланговой изоляции и изоляции жилы, производят на выбранном участке n количество замеров твердости шланговой изоляции и изоляции жилы, проводят математическую обработку полученных данных, для этого рассчитывают средние значения твердости  и стандартное отклонение σ, находят пределы изменения случайной величины Н с учетом закона трех сигм (генеральная совокупность) по формулам:
мин
мах
Н
Н
Н=-3σ; Н=+3σ,
округляют полученные значения, вычисляют шаг δН изменения случайной величины Н для определения интервала изменения генеральной совокупности по формуле:
мах
мин
δН=(Н-Н)/n,
i
мин
мах
где n - количество замеров, задаваемое при испытании, записывают вероятные значения изменения величины H через шаг δН от Н до Н, вычисляют значения функции распределения твердости F(H) и плотности распределения твердости  и строят графики зависимости этих функций от твердости, по которым определяют качество резиновой изоляции кабелей.
2. Способ по п. 1, характеризующийся тем, что функция распределения твердости F(H) определяет вероятность появления случайной величины Н и принимает значения от 0 до 1 (интегральная функция).
3. Способ по п. 1, характеризующийся тем, что функция плотности распределения твердости  - первая производная от функции распределения (дифференциальная функция) показывает вероятность попадания случайной величины Н в заданный интервал и какие значения случайной величины Н наиболее вероятны.