ТЕПЛОВОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Предлагаемая полезная модель относится к пожарным тепловым извещателям, предназначенным для работы в закрытых помещениях стационарных объектов с целью обнаружения очагов загораний, сопровождающихся выделением тепла, а также для непрерывной круглосуточной работы в установках пожарной и охранно-пожарной сигнализации.
Известно множество тепловых пожарных извещателей, отличающихся конструктивными особенностями (SU 1833905 A1, 15.08.1993, RU 63090 U1, 10.05.2007, JPH 08287374 A, 01.11.1996, KR 20010076054 A, 11.08.2001).
Наиболее близким аналогом к предлагаемой полезной модели является решение RU 20188 U1 (опубл. 20.10.2001), в котором раскрыт тепловой пожарный извещатель, содержащий основание, крышку, закрывающую размещенные на основании термочувствительный датчик, узел крепления термочувствительного датчика, размещенный на основании.
Задача и технический результат, достигаемые предлагаемой полезной моделью, заключаются в повышении надежности электрических соединений.
Технический результат достигается тем, что тепловой пожарный извещатель 4 содержит основание, крышку, закрывающую размещенные на основании термочувствительный датчик, узел крепления термочувствительного датчика и проводов пожарного шлейфа, при этом указанный узел состоит из металлических пластин, винтов и плавающих квадратных гаек, пластины установлены в углублениях, выполненных в основании, и снабжены отверстиями для винтов, плавающие квадратные гайки имеют возможность перемещения в соответствующих квадратных углублениях, выполненных в основаниях углублений, в которых установлены пластины.
Пластины обеспечивают электрическую цепь между термочувствительным датчиком и проводами пожарного шлейфа, а плавающие квадратные гайки при вращении винтов поднимаются к соответствующим пластинам и надежно прижимают выводы термочувствительного датчика и провода пожарного шлейфа к пластине, при этом нет необходимости «обворачивать» провода вокруг винтов.
Снаружи крышки выполнены дугообразные выступы, обеспечивающие вращение воздушного потока вокруг оси термочувствительного датчика, наличие которых приводит к сокращению времени срабатывания термочувствительного датчика.
В основании выполнены 2 окна для вывода проводов пожарного шлейфа, что облегчает монтаж проводов пожарного шлейфа.
Полезная модель поясняется чертежами.
Фиг. 1 - основание;
Фиг. 2 - разрез по линии Б-Б согласно Фиг. 1;
Фиг. 3 - вид А согласно Фиг. 2 (винты и металлическая пластина не показаны);
Фиг. 4 - крышка (уменьшено).
Предлагаемый тепловой пожарный извещатель 4 содержит основание 1, крышку 2, закрывающую размещенные на основании термочувствительный датчик 3 и узел крепления термочувствительного датчика и проводов пожарного шлейфа 12, который состоит из металлических пластин 4, винтов 5 и плавающих квадратных гаек 6. Пластины установлены в углублениях, выполненных в основании 1, и снабжены отверстиями 7 для винтов 5. Плавающие квадратные гайки 6 имеют возможность перемещения в соответствующих квадратных углублениях 8, выполненных в основаниях 9 углублений, в которых установлены пластины 4.
Снаружи крышки 2 выполнены дугообразные выступы 10, обеспечивающие вращение воздушного потока вокруг оси термочувствительного датчика, что значительно сокращает время для срабатывания термочувствительного датчика.
В основании 1 выполнены два окна 11 для вывода проводов 12 пожарного шлейфа, что дополнительно облегчает монтаж проводов.
Извещатель дополнительно содержит резистор 13 и индикатор 14.
В узле крепления предлагаемого извещателя имеется дополнительный винт 15 с двумя широкими шайбами 16, предназначенный для крепления «согласующего» резистора пожарного шлейфа. Это обеспечивает надежное электрическое соединение резистора с проводами пожарного шлейфа.
Металлические пластины 4 обеспечивают электрическую цепь между термочувствительным датчиком 3 и проводами пожарного шлейфа. Плавающие квадратные гайки 6 при вращении винтов 5 поднимаются к соответствующим пластинам 4 в специальных квадратных углублениях 8, сформированных в основании 1, и надежно прижимают провода пожарного шлейфа к пластине. При этом нет необходимости «обворачивать» провода вокруг винта 5.
Размещение на основании узла крепления термочувствительного датчика облегчает подключение проводов шлейфа к основанию, предварительно установив его на потолке с помощью винтов «саморезов». Крышка устанавливается на основание в последнюю очередь с помощью замков типа «байонет».
Тепловое воздействие в зоне расположения термочувствительного датчика приводит к размыканию (замыканию) контактов датчика, которое может регистрироваться как авометром, так и приемно-контрольными приборами пожарной и охранно-пожарной сигнализации. После прекращения теплового воздействия извещатель самовосстанавливается в течение нескольких минут.