Основные направления развития систем энергетики объектов ПАО "Газпром" в современных условиях

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ЭНЕРГЕТИКИ ОБЪЕКТОВ ПАО «ГАЗПРОМ» В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

УДК 620.9

А.А. Шаповало, к.т.н., ПАО «Газпром»

В статье рассматриваются основные положения концепции развития и направления модернизации систем инженерной инфраструктуры (электро- и теплоснабжения) технологических объектов ПАО «Газпром» в современных условиях. В качестве основных направлений модернизации предлагаются формирование инновационных энергоэффективных энергокомплексов на базе блочно-комплектных изделий высокой заводской готовности, переход на интеллектуальный микросетевой принцип формирования гибридных энергосистем, создание ресурсоэффективных энергоустановок и энергокомплексов, приведение в соответствие требованиям энергоэффективности и качества энергоснабжения энергосистем локальных технологических объектов. Приведены примеры инновационного энергетического оборудования и технологий отечественного производства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЭНЕРГОКОМПЛЕКС, ЭНЕРГОУСТАНОВКА, УНИФИКАЦИЯ, БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, КОГЕНЕРАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ, ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, АКТИВНО-АДАПТИВНЫЕ МИКРОСЕТИ, ЛИТИЙ-ИОННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, ОРЦ-МОДУЛИ, ВТОРИЧНЫЕ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ, ДЕТАНДЕР-ГЕНЕРАТОРНЫЙ АГРЕГАТ, УПРАВЛЕНИЕ СПРОСОМ.

Shapovalo A.A., C.T.S., Gazprom, PJSC

Major trends of PJSC Gazprom facilities energy system development

The paper considers key provisions of the Concept of PJSC Gazprom processing facility engineering infrastructure (electric power and heat supply) modernization and development under the present days conditions. As major ways of modernization they suggest creation of innovative energy efficient power systems based on the fully shop-assembled modules, transition to hybrid energy systems founded on smart micro-grids, design of the resource efficient power units and systems, ensuring local process facility compliance with energy efficiency and energy supply quality requirements. The paper presents examples of innovative domestic power equipment and technologies.

KEY WORDS: RENEWABLE ENERGY SOURCES, ENERGY EFFICIENCY, ENERGY COMPLEX, ENERGY UNIT, UNIFICATION, MODULAR ELECTRIC POWER STATION, SERVICING INTERVALS, COGENERATION UNITS, FUEL CELLS, SMART MICRO-GRIDS, LITHIUM-ION BATTERIES, ORC-MODULE, SECONDARY ENERGY RESOURCES, EXPANDER GENERATOR UNIT, DEMAND MANAGEMENT.

Государственной программой Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики» [15] определена основная задача топливно-энергетического комплекса (ТЭК) - надежное обеспечение страны топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективного их использования и снижение антропогенного воздействия ТЭК на окружающую среду. В целом эти задачи стоят и перед энергетикой газовой отрасли.

Фактическое состояние систем инженерной инфраструктуры (в первую очередь - электро- и теплоснабжения) технологических объектов ПАО «Газпром» характеризуется значительным физическим и моральным износом основного и вспомогательного оборудования. В ряде случаев техническое состояние систем инженерной инфраструктуры технологических объектов не соответствует современным требованиям надежности, энергетической эффективности и промышленной безопасности, следствием чего являются значительные риски аварий. Оборудование очистных сооружений и сетей канализации зачастую не соответствует требованиям Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [16], что существенно повышает риски выплаты штрафных санкций.

Распоряжением Правительства РФ от 1 сентября 2016 г. № 1853-р «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по повышению энергетической эффективности зданий, строений и сооружений» [17] с целью рационального использования энергоресурсов предусмотрено уменьшение удельного расхода тепловой энергии в административных зданиях на 25 % к 2025 г.

В соответствии с изложенным состояние существующих систем электро- и теплоснабжения вошло в противоречие с требованиями к современным методам автоматизации, энергосбережения, конструктивным материалам для зданий, сооружений, электрических и тепловых сетей и энергоустановок.

С учетом развития научно-технического прогресса, появления на рынке большого многообразия инновационного энергетического оборудования отечественного производства возникает настоятельная необходимость разработки и технико-экономического обоснования основных направлений развития систем инженерной инфраструктуры технологических объектов ПАО «Газпром», включающих замену физически и морально устаревшего оборудования современным энергоэффективным оборудованием,наиболее полно использующим тепловую

энергию топлива, с минимальными выбросами токсичных продуктов сгорания в окружающую среду, внедрение оптимальных схемных решений и режимов функционирования энергетических систем,научно обоснованных подходов к электро- и теплопотреблению объектов, управления спросом на энергию, аппаратуры контроля и диагностики состояния энергетического оборудования, что обеспечит существенное снижение затрат Общества на реконструкцию, техническое перевооружение и эксплуатацию систем электро-и теплоснабжения технологических объектов (на 25-30 %), повышение надежности энергоснабжения технологических объектов добычи, транспортировки, подземного хранения и переработки природного газа, стабильное функционирование ЕСГ России.

В связи с изложенным представляется целесообразной разработка Концепции развития систем инженерной инфраструктуры (электро- и теплоснабжения) технологических объектов ПАО «Газпром». Разработка Концепции должна проводиться на основе комплексного системного исследования передового мирового и отечественного опыта применения инновационных технических, финансово-экономических и нормативно-правовых решений в области использова-

ния систем инженерной инфраструктуры.

В Концепции планируется сформировать условия, цели и задачи использования инновационных технических решений и оборудования для энергообеспечения потребителей технологических объектов ПАО «Газпром» на основе блочно-комплектных изделий высокой заводской готовности, учитывающих применение перспективных технологий и современных технических решений с максимальным использованием оборудования отечественного производства.

Основная задача Концепции -повышение надежности энергоснабжения, энергетической эффективности и улучшение показателей энергетической безопасности ЕСГ России, решение вопросов эффективного энергообеспечения удаленных автономных объектов и вдольтрассовых потребителей, снижения расхода газа на соб-

ственные нужды и нетехнологические цели, а также укрепление имиджа ПАО «Газпром» как ведущей энергетической компании, способной реализовать энергоснабжение потребителей за счет использования передовых энергетических технологий и оптимизации затрат на электро- и теплоснабжение.

Реализация основных положений Концепции обеспечит:

• повышение обоснованности принятия управленческих решений по разработке программ модернизации систем инженерной инфраструктуры технологических объектов ПАО «Газпром», организации на отечественных предприятиях НИОКР по созданию нового оборудования и серийного производства оборудования систем инженерной инфраструктуры для технологических объектов ПАО «Газпром»;

• снижение затрат на реконструкцию, техническое перевооружение и эксплуатацию систем электро- и теплоснабжения;

• выполнение заданных показателей по объемам добычи, транспортировки, подземного хранения и переработки газа;

• обеспечение промышленной и экологической безопасности энергетических объектов;

• снижение расхода и потерь используемых энергетических ресурсов;

• улучшение условий труда обслуживающего персонала.

Опережающее технологическое развитие ТЭК России в современных условиях связано с более широким использованием отечественных конкурентоспособных технических и технологических решений. В настоящее время особенностью инновационного технологического развития является появившееся на мировом рынке и в нашей стране большое многообразие нового энергетического оборудования, определяющего значительные технологические прорывы в энергетической отрасли [1-3].

В этих условиях ключевыми направлениями модернизации систем энергоснабжения становятся:

• опережающее формирование научно-технической политики в сфере технологического развития энергетики с учетом достижений научно-технического прогресса;

• организация производства и сертификация инновационного энергетического оборудования.

В период с 10 по 14 октября 2016 г. в Уфе проведены заседание секции «Энергетика» Научно-технического совета ПАО «Газпром» на тему «Электроснабжение производственных объектов. Схемные и технические решения. Вопросы электромагнитной совместимости» и Отраслевое совещание по итогам разработки и внедрения новых видов энергетического оборудования и технологий на объектах ПАО «Газпром» в 2016 г.

В рамках заседания и совещания были рассмотрены и обсуждены следующие основные вопросы:

• проблемные вопросы применения действующих нормативных правовых актов технического регулирования в энергетике;

• внедрение системы управления надежностью работы энергетического оборудования;

• вопросы эффективного применения частотно-регулируемых приводов на объектах ПАО «Газпром»;

• вопросы электромагнитной совместимости электротехнических систем с частотно-регулируемыми электроприводами;

• эффективное использование возобновляемых источников энергии в комбинации с традиционными энергоресурсами для энергоснабжения объектов ПАО «Газпром»;

• применение автономных энергоустановок с различными источниками энергии (в том числе возобновляемыми) на объектах транспортировки и добычи газа;

• применение инновационных систем при разработке и изготовлении щитового оборудования низковольтных комплектных устройств;

• новые разработки шкафов комплектных распределительных устройств напряжением 6-35 кВ и реклоузеров с применением отечественных технологий и комплектующих;

• результаты создания электростанций на базе агрегатов российского производства;

• разработка нового отечественного дизельного двигателя ТМ-600 как основного элемента резервных источников энергоснабжения на объектах ПАО «Газпром»;

• автономные энергомодули на основе твердоок-сидных топливных элементов и преобразователей энергии на базе турбогенератора с замкнутым циклом пара для энергоснабжения объектов магистральных газопроводов;

• схемные и технические решения по построению систем постоянного тока для объектов ПАО «Газпром» на базе оборудования российского производства;

• мониторинг кабельных пиний на базе распределенных волоконно-оптических датчиков;

• повышение эффективности эксплуатации объектов энергетического хозяйства ПАО «Газпром» с учетом применения современных технических и унифицированных решений;

• опыт применения нового энергетического оборудования отечественного производства и передовых технических решений при электроснабжении объектов ПАО «Газпром» на основе системного подхода;

• инновационные подходы при разработке и внедрении новых перспективных видов оборудования отечественного производства;

• оптимизация схемных и технических решений при использовании различных типов оборудования.

На основании вышеизложенного и существующих программ развития энергетики ПАО «Газпром» можно сформулировать основные задачи модернизации систем энергетики технологических объектов Общества:

• обеспечение высокой надежности и качества энергоснабжения инфраструктуры;

• повышение энергетической эффективности инженерной инфраструктуры;

• переход от разнообразия энергоустановок и систем энергоснабжения к энергокомплексам и унифицированным решениям;

• создание высокоэффективных энергетических систем на базе технологических объектов;

• создание малолюдных технологий, геоинформационных систем (ГИС), переход на интеллектуальный микросетевой принцип формирования гибридных систем локальных технологических объектов.

Развитие научно-технического прогресса в мире и в России

определяет следующие основные положения развития систем энергоснабжения локальных технологических объектов ТЭК, в том числе систем энергоснабжения технологических объектов ПАО «Газпром», в современных условиях.

1. Переход от большого разнообразия энергетических установок к унифицированным энергокомплексам на базе инновационных энергоэффективных блочно-комплектных изделий высокой заводской готовности.

В связи с развитием научно-технического прогресса и необходимостью решения задач широкого внедрения энергетических технологий и оборудования отечественного производства инновационное развитие на начальном этапе характеризуется многообразием вариантов, усложненностью схем и проблемами в организации технического обслуживания. Последующий переход на унифицированные оборудование и схемно-кон-структивные решения позволяет

существенно снизить затраты на создание и эксплуатацию энергетических систем.

Для надежного энергообеспечения новых и реконструируемых технологических объектов ПАО «Газпром», особенно в регионах с отсутствием внешних источников электроснабжения, целесообразно использовать энергокомплексы, включающие в свой состав блочно-комплектное энергетическое оборудование высокой заводской готовности, здания и сооружения с инженерными коммуникациями, которые обеспечивают функции приема, генерации и распределения электрической и тепловой энергии.

В составе энергокомплексов целесообразно использование современных когенераци-онных установок на базе газопоршневых электроагрегатов, обеспечивающих существенное повышение коэффициента полезного использования топлива. В АО «Газпром электрогаз» разработано и изготовлено блоч-но-комплектное устройство электроснабжения БКЭС-ЭГ-18-10/0/0-0-УХЛ1 на базе газопоршневого отечественного агрегата ГУ-10-400 мощностью 10 кВт на основе трехцилиндрового двигателя внутреннего сгорания, а также синхронного генератора и щита управления,произведенных в России. Когенерационные установки такой малой мощности в нашей стране пока не получили достаточно широкого применения. Преимуществами вышеуказанного агрегата являются длительные межсервисные интервалы, малое количество регламентных запчастей, отсутствие системы жидкостного охлаждения.

Получают свое развитие, особенно для автономных объектов и удаленных потребителей, источники на базе возобновляемых видов энергии и комбинированные установки на их основе. Так, например, специалистами компании «НИПОМ» разработа-

ны установки серии БКЭУ-ВСМ с учетом всех требований, предъявляемых к энергетическому оборудованию [12]. В качестве базового источника электроэнергии применены возобновляемые источники: солнечный модуль и ветрогенераторная установка. Резервным источником, обеспечивающим стабильную работу энергоустановки в периоды недостаточной освещенности и отсутствия ветра, является дизельный или газопоршневой электрогенератор. Периодичность технического обслуживания установок - один раз в год. Одной из модификаций установок серии БКЭУ-ВСМ является энергоустановка в блок-контейнере мощностью до 30 кВт (рис. 1).

Существенное значение для организации эффективного функционирования энергокомплекса имеет комплексное диагностирование технического состояния его оборудования. Представляется целесообразной организация разработки и внедрения в практику эксплуатации энергетических систем универсального диагностического комплекса, обеспечивающего комплексную оценку и прогнозирование фактического технического состояния тепломеханической и электрической части энергокомплекса, включая автоматизированную систему управления.

Более активному внедрению инновационного энергетического оборудования на технологи-

ческих объектах ПАО «Газпром» способствует Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1442 «О закупках инновационной продукции, высокотехнологичной продукции отдельными видами юридических лиц и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации» [18]. Постановлением установлено, что годовой объем закупки заказчиком инновационной (высокотехнологич-

ной) продукции определяется как увеличенный на 10 % объем соответствующей закупки в предшествующем году и составляет не более чем 10 % годового объема всех закупок за отчетный календарный год. При этом заказчики вправе осуществлять закупки инновационной и высокотехнологичной продукции в объеме, превышающем годовой объем, рассчитанный в соответствии с настоящим Постановлением.

Система генерирования

ГИЭ

Система накопления ЭЭ

Система сопряжения

Активно-адаптивная система управления

Потребитель ЭЭ

^^ Энергетические потоки

Н Информационные потоки

Рис. 2. Структурная схема гибридного источника электроэнергии

2. Переход на интеллектуальный микросетевой принцип формирования гибридных энергосистем локальных объектов.

Современная концепция развития энергетики основывается на создании активно-адаптивных сетей, включающих многоуровневые системы управления генерацией,распределением и потреблением энергии [9]. Существенное снижение затрат на строительство и эксплуатацию электросетевых объектов, повышение эффективности использования возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ) и других источников распределенной генерации, улучшение экологии технологических объектов ПАО «Газпром» может быть обеспечено за счет интеллектуализации процессов генерации, передачи, преобразования и потребления электроэнергии, автоматизации управления локальными электрическими сетями, развития систем аккумулирования электрической энергии, широкого внедрения активно-адаптивных микросетей.

В Нижегородском государственном техническом университете им. Р.Е. Алексеева разрабатывается экспериментальный образец гибридного источника электроэнергии (ГИЭ) на основе ТОТЭ, включающего системы генерирования, накопления электроэнергии, сопряжения и активно-адаптивную систему управления [7]. Структурная схема ГИЭ приведена на рис. 2.

Система генерации с модульным электрохимическим генератором (ЭХГ) на ТОТЭ обеспечивает продолжительную работу ГИЭ при заданной мощности потребителя электрической энергии.Система накопления электрической энергии состоит из аккумуляторной батареи (АБ) и емкостного накопителя (ЕН). Система сопряжения ГИЭ, выполненная на основе преобразователя, объединяет ЭХГ, аккумулирующие элементы и нагрузку. Преобразователь обеспечивает перераспределение токов элементов накопителя электроэнергии в зависимости от величины мгновенной мощности нагрузки.

Одним из ключевых направлений совершенствования систем электроснабжения локальных технологических объектов является применение высокоэффективных систем накопления электрической энергии на основе современных аккумуляторов и конденсаторов. Применение в составе систем постоянного тока перспективных накопителей электроэнергии (например, литий-ионных и других типов аккумуляторов, суперконденсаторов) должно обеспечивать:

• снижение капитальных затрат при строительстве и комплексной реконструкции энергетических сооружений;

• минимизацию площадей и объемов помещений для установки АБ;

• повышенную энергоемкость, возможность быстрого заряда АБ;

• минимальные объемы обслуживания аккумуляторов, снижение эксплуатационных расходов.

3. Переход на создание ресурсоэффективных энергоустановок и энергокомплексов.

В современных условиях актуальными являются задачи существенного повышения ресурсоэф-фективности энергоустановок и энергокомплексов, используемых на технологических объектах ПАО «Газпром» [11].

Существенное влияние на экономические показатели энергоустановок и энергокомплексов, их ресурсоэффективность оказывает система технического обслуживания, основным показателем которой является величина межсервисного интервала. Стандартный межсервисный интервал (МСИ) электроагрегатов (ЭА) на базе дизельных двигателей составляет, как правило, 250 ч. ООО «АМП КОМПЛЕКТ» разработаны газопоршневые ЭА с увеличенным межсервисным интервалом (производитель двигателя - компа-

НОВОСИБИРСКИЙ

ЭНЕРГОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

ТАИ РА

Производство

вентиляционного

оборудования

Вентиляторы промышленные общего и специального назначения

Оборудование

для противодымной

вентиляции

Центральные

вентиляционные установки

Тягодутьевые машины

Пылеулавливающее и тепловентиляционное оборудование

Предоставляемые услуги:

разработка нестандартного оборудования

индивидуальный подбор оборудования

пуско-наладочные работы

шеф-монтаж

?еГИС7>

^СО 900^

г. Новосибирская. Софийская,2а тел. (383) 345-17-34,345-17-36 е-таИ: ta@tayra.ru www.tayra.ru

ГМТ-Д - газомасляный теплообменник двигателя; РД - регулятор давления; ДГА - детандер-генераторный агрегат; ГМТ-Н - газомасляный теплообменник нагнетателя; ТС - теплообменная секция

Рис. 3. Расчетная схема для агрегатного газомасляного блока

ния Yaпmaг) номинальной мощностью 18,8 кВт, МСИ которых в результате конструкторских доработок оборудования доведен до 10 000 ч.

Перспективным направлением создания ресурсоэффективных энергоустановок и энергокомплексов технологических объектов ПАО «Газпром» является более широкое использование вторичных энергетических ресурсов (ВЭР).

Потенциально для выработки электроэнергии путем утилизации ВЭР на газоперекачивающих агрегатах (ГПА) могут быть использованы:

• энергия редуцируемого топливного газа с помощью детандер-генераторных агрегатов;

• низкопотенциальная энергия сбросного тепла ГПА с помощью ОРЦ-модулей (на основе органического цикла Ренкина).

Применение в составе ГПА-16-03 «Урал» агрегатного газомасляного блока, разработанного ОАО «ГАЗХОЛОДТЕХНИКА», позволит вырабатывать до 60 кВт электрической энергии на собственные нужды ГПА при номинальных режимах работы. На рис. 3 представлена расчетная схема для агрегатного газомасляного блока с получением электроэнергии в детандер-генераторном агрегате.

Использование агрегатных газомасляных блоков с детандер-генераторными агрегатами и ОРЦ-модулей для выработки электроэнергии позволит обеспечить полностью энергонезависимый ГПА на номинальных режимах работы.

4. Приведение в соответствие требованиям энергоэффективности и качества энергоснабжения локальных объектов.

Для повышения эффективности работы технологических объектов ПАО «Газпром», снижения капитальных и эксплуатационных затрат на источники энергии автономных объектов, снижения расхода топлива на собственные нужды и повышения энергетической эффективности предлагается использование систем управления спросом на электроэнергию потребителей технологических объектов Общества [10].

Управление спросом на электроэнергию может быть достигнуто за счет оптимизации режимов работы потребителей технологических объектов, накопителей энергии, а также с помощью потребителей, не предъявляющих высоких требований к качеству электроэнергии и допускающих изменение режимов их работы, для которых величина потребляемой энер-

гии может быть уменьшена без существенного ущерба для реализуемого ими технологического процесса либо потребление электроэнергии которыми может быть снижено в часы максимальных нагрузок за счет соответствующего увеличения потребления энергии в часы минимальных нагрузок [5, 14]. Такими потребителями-регуляторами могут выступать вспомогательное оборудование (электронагревательные приборы, вентиляционные установки), освещение, потребители, работающие в повторно-кратковременных режимах (насосные установки, холодильные установки), а также балластные сопротивления. Управление спросом на электроэнергию особенно актуально при использовании в качестве источников энергии гибридных энергоустановок на основе ВИЭ.

Существенное повышение эффективности электроснабжения потребителей технологических объектов ПАО «Газпром» может быть обеспечено путем перевода отдельных групп электроприемников на постоянный ток [13].

На рис. 4 представлено сравнение вариантов электроснабжения систем катодной защиты (СКЗ) от линий электропередачи на переменном и

В

6(10) кВ 50 Гц

И

ОМП-10/10/0,23 110 кГ

В-ОПЕ

БУ

УВ

5 кВт 48 В 230 кГ

Существующая

6(10) кВ 50 Гц

3...24 кВ

СКЗ

5 кВт 48 В 80 кГ

Предлагаемая

В - выпрямитель; БУ - блок управления; УВ - управляемый выпрямитель

Рис. 4. Схемы электроснабжения СКЗ на переменном и постоянном токе

постоянном токе, выполненное специалистами Московского института энергобезопасности и энергосбережения. Результаты сравнения вариантов построения систем электроснабжения потребителей на переменном и постоянном токе показывают, что в системах электроснабжения постоянного тока отсутствуют дополнительные ступени преобразования переменного тока в постоянный с исключением соответствующего оборудования, повышаются энергетическая эффективность и надежность системы электроснабжения, существенно улучшаются массогабарит-ные показатели.

Одним из приоритетных направлений совершенствования информационного обеспечения развития систем энергетики ПАО «Газпром» является разработка и внедрение электронных моделей, в идеальном

варианте функционирующих на всех этапах жизненного цикла объекта.

Разработка электронных моделей (ЭМ) инженерной инфраструктуры технологических объектов ЕСГобеспечивает:

• единство графического изображения систем и баз данных их элементов;

• централизацию хранения и категорированного доступа к данным;

• решение задач управления, планирования и оперативного реагирования, требующих вариантного моделирования.

Так, расчетные модули ГИС позволяют проводить компьютерное моделирование работы

Пользователи

ПАО «Газпром» Я Филиалы и дочерние предприятия

Корпоративные порталы

Единое информационное пространство Группы Газпром

Рис. 5. Интеграция ЭМ в информационное пространство Группы Газпром

энергетических систем для принятия необходимых управленческих решений, а также планирования развития систем, в том числе в целях технического обслуживания и ремонта оборудования.

Расчетные ЭМ инженерной инфраструктуры технологических объектов ЕСГ могут быть интегрированы в единое информационное пространство Группы Газпром совместно с другими информационными системами, в том числе развиваемыми по соглашению ПАО «Газпром» с Минстроем России В1М-технологиями.

Потенциальными пользователями ЭМ могут быть как инженерно-технический персонал, диспетчеры и аварийные бригады эксплуатационных служб, так и руководители различных уровней (в зависимости от степени интеграции ЭМ в информационное пространство дочерних обществ).

ВЫВОДЫ

Большое разнообразие инновационных технологий формирует необходимость аналитиче-

ской оценки их перспективности и выявления технических решений, наиболее актуальных для широкого внедрения на технологических объектах и актуализации Программы НИОКР ПАО «Газпром» с последующей унификацией энергетического оборудования и проектных решений.

Высокая значимость и ответственность организации качественного энергоснабжения определяют необходимость на современном этапе интенсификации НИОКР по повышению эффективности энергоснабжения объектов ПАО «Газпром» в следующих направлениях:

• формирование инновационных энергоэффективных энергокомплексов на базе блочно-ком-плектных изделий высокой заводской готовности;

• переход на интеллектуальный микросетевой принцип формирования гибридных энергосистем локальных объектов;

• создание ресурсоэффектив-ных энергоустановок и энергокомплексов;

• приведение в соответствие требованиям энергоэффективности и качества энергоснабжения энергосистем объектов при их мониторинге и верификации.

Выбор комплекса инновационных энергетических технологий для внедрения на конкретном технологическом объекте должен проводиться на основе результатов детального технико-экономического анализа с учетом реальных возможностей организации серийного производства инновационного энергетического оборудования отечественными предприятиями-изготовителями.

Практическая реализация указанных направлений развития и модернизации систем энергоснабжения технологических объектов ПАО «Газпром» позволит существенно повысить технико-экономическую эффективность функционирования потребителей, обеспечить надежность поставок и качество вырабатываемой энергии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дьяков А.Ф., Перминов Э. М. Эффективное использование местных и возобновляемых энергоресурсов - важная задача улучшения энергоснабжения, повышения энергобезопасности страны и надежный задел энергетики будущего // Энергетик. - 2014. - № 2. - С. 3-9.

2. Аверьянов В.К., Карасевич А.М., Федяев А.В. Системы малой энергетики. Проблемы и пути решения. - Т. 1, 2 // М.: Страховое Ревю, 2008. - 990 с.

3. Дьяков А.Ф. Малая энергетика России. Проблемы и перспективы. - М.: Энергопрогресс: Энергетик, 2003. - 126 с.: ил.

4. Бушуев В.В., Громов А.И., Белогорьев А.М., Мастепанов А.И. Энергетика России: постстратегический взгляд на 50 лет вперед. - М.: ИАЦ «Энергия», 2016. - 96 с.

5. Симанков В.С. Адаптивное управление сложными системами на основе теории распознавания образов: монография (науч. изд.) / В.С. Симанков, Е.В. Луценко. - Краснодар: Изд-во ТУ КубГТУ, 1999. - 318 с.

6. Большаков К.Г., Кондратьев Д.Г. и др. Автономный источник тока на основе твердооксидных топливных элементов. - Саратов: Саратовский гос. техн. ун-т им. Ю.А. Гагарина, 2014.

7. НИОКР «Разработка научно-технических решений по созданию гибридного источника электроэнергии на основе ТОТЭ и системы накопления для ответственных потребителей». - № 114101670042. - 2014.06.05-2016.12.31.

8. Шадек Е.Г. Тригенерация как технология экономии энергоресурсов // Энергосбережение. - 2015. - № 2. - С. 52-56.

9. Майков И.Л. Решение задач оптимизации и управления гибридными энергетическими комплексами в структуре распределенной генерации // Управление большими системами: сб. тр. - 2011. - № 35. - С. 250-264.

10. Брылев А.В. Оптимальный способ распределения электроэнергии автономного энергокомплекса // Ползуновский вестник. - 2013. -№ 4/2. - С. 39-43.

11. Кудинов А.В., Марков Н.Г. Информационные технологии для повышения ресурсоэффективности энергокомплексов нефтегазодобывающих компаний // Вестник науки Сибири. - 2012. - № 2 (3). - С. 64-73.

12. Автономные блочно-комплектные энергетические установки БКЭУ-ВСМ // Газовая промышленность. - 2015. - № 11. - С. 51.

13. Переменный или постоянный: «война токов» продолжается // Новости энергетики. - [Электронный ресурс.] - Режим доступа: http://novostienergetiki.ru/peremennyj-ili-postoyannyj-vojna-tokov-prodolzhaetsya/ (Дата обращения: 20.02.2014).

14. Толмачев В.Н., Орлов А.В., Булат В.А. Эффективное использование энергии ветра в системах автономного энергообеспечения. - СПб.: ВИТУ, 2002. - 203 с.

15. Грищенко А.И., Зиноватный П.С. Энергетическое право России. Правовое регулирование электроэнергетики в 1885-1918 гг. - М.: Изд. группа «Юрист», 2008. - 279 с.

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 321 Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики» (с изменениями на 02.08.2016).

17. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 03.07.2016 № 254-ФЗ, от 03.07.2016 № 358-ФЗ) «Об охране окружающей среды».

18. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2016 г. № 1853-р «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по повышению энергетической эффективности зданий, строений и сооружений».

19. Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1442 «О закупках инновационной продукции, высокотехнологичной продукции отдельными видами юридических лиц и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации».

REFERENCES

1. Dyakov A. F., Perminov E. M. Efficient use of local and renewable energy sources as important task of enhancing national energy security and reliable base of the energy industry of the future // Energy worker. - 2014. - № 2. - P. 3-9.

2. Averyanov V. K., Karasevich A. M., Fedyaev A.V. Systems of the small-scalw power generation. Challenges and solutions, Vol. 1, Vol. 2 // -M.: Insurance Revue, 2008. - 990 p.

3. Dyakov A. F. Small-scale power generation in Russia. Challenges and outlook. - M.: Energyprogress: Energy worker, 2003. - 126 p.

4. Bushuev V.V., Gromov A.I., Belogor'ev A. M., Mastepanov A.I. Energy engineering in Russia: post-strategic view for 50 years ahead / M.: IAC Energy, 2016. - 96 p.

5. Simankov V.S. Adaptive management of complex systems basing on the image discrimination theory: monograph (scientific publication) / V.S. Simankov, E.V. Lutsenko. - Krasnodar: Publishing house of the TUKubSTU, 1999. - 318 p.

6. Bolshakov K.G., Kondratiev D.G. and others. Autonomous source of current by solid oxide fuel cells. - Saratov: Saratov state technical university named after Yu.A. Gagarin, 2014.

7. R&D work Development of scientific and technical solutions to create hybrid electric power sources based on SOFC and accumulation system for essential consumers. № 114101670042, 2014.06.05-2016.12.31.

8. Shadek E.G. Trigeneration as energy saving technology // Energy saving. - 2015. - № 2. - P. 52-56.

9. Maikov I.L. Solving tasks of hybrid energy complex optimization and management in the distributed generation system // Big system management: Collection of papers. - 2011. - № 35. - P. 250-264.

10. Bryilev A.V. Optimum way of distributing electric power of a nuclear power complex // Polzunovskiy Bulletin. - 2013. - № 4/2. - P. 39-43.

11. Kudinov A.V., Markov N.G. Information technologies to raise resource efficiency of oil and gas producers' energy complexes // Bulletin of Siberian Science. - 2012. - № 2 (3). - P. 64-73.

12. Autonomous modular energy units EOy-BCM // Gas industry. - 2015. - № 11. - P. 51.

13. Alternative or direct: war of currents' goes on // Energy industry news. - http://novostienergetiki.ru/peremennyj-ili-postoyannyj-vojna-tokov-prodolzhaetsya (Of 20/02/2014).

14. Tolmachev V.N., Orlov A.V., Bulat V.A. Wind power efficient use in the autonomous energy supply systems. - SPb.: METU, 2002. - 203 p.

15. Grishchenko A.I., Zinovatnyiy P.S. Energy law of Russia. Legislation in the electric power industry in 1885-1918. - M.: Publishing group Jurist, 2008. - 279 p.

16. The Russian Federation Government's Decree of 15.04.2014 № 321. On endorsement of the Russian Federation State Programme Energy Efficiency and energy industry development (with amendments as of August, 2, 2016).

17. Federal Law of 10.01.2002 № 7-03 as worded on 03.07.2016 № 254-03 (on 03.07.2016 № 358-03) On environment protection.

18. The Russian Federation Government's Order of 01.09.2016 № 1853-p On endorsing the schedule of measures (roadmap) on raising energy efficiency of constructions, buildings and structures.

19. The Russian Federation Government's Resolution of December, 25, 2015. № 1442 On purchase of innovative products, hi-tec products by certain legal persons and amendments to certain acts by the Russian Federation Government.