Стандарт МЭК 60364-4-44-2007. Издание 2 электроустановки низкого напряжения. Часть 4-44. Защита в целях безопасности. Защита от искажений напряжения и электромагнитных помех

СТАНДАРТЫ И ДОКУМЕНТЫ МЭК

Стандарт МЭК 60364-4-44 2007. Издание 2. Электроустановки низкого напряжения. Часть 4-44. Защита в целях безопасности. Защита от искажений напряжения и электромагнитных помех

гч

Л. В. Казанцева

В 2007 году опубликовано 2-е издание Стандарта МЭК 60364-4-44 "Электроустановки низкого напряжения. Часть 4-44. Защита в целях безопасности. Защита от искажений напряжения и электромагнитных помех" ("IEC 60364-4-44 2007. Edition 2: Part 4-44: Protection for safety - Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances"), которое отменяет и заменяет предыдущие издания этого стандарта: 1-е издание 2001 года и издание 1.2 2003 года.

Стандарт состоит из следующих разделов.

Раздел 442. Защита установок низкого напряжения от временных перенапряжений, вызванных замыканиями на землю в установках высокого напряжения и замыканиями в установках низкого напряжения.

Раздел 443. Защита от атмосферных и коммутационных перенапряжений.

Раздел 444. Меры защиты от электромагнитных воздействий.

Раздел 445. Защита от понижения напряжения.

Включение в Стандарт разделов 442 и 443 еще на стадии его первого издания в 2001 году привело к отмене стандартов МЭК 60364-4-442-93 и МЭК 60364-4-443-95, на основании которых были разработаны и являются действующими до сих пор российские стандарты ГОСТ Р 50571.18 — 2000 и ГОСТ Р 50571.19 — 2000 соответственно.

Разделы 444 и 445 до настоящего времени российских аналогов не имеют.

Приведенный ниже материал содержит изложение требований стандарта МЭК с незначительными сокращениями, но не является его дословным переводом. Порядок изложения соответствует стандарту МЭК 60364-4-44 с сохранением нумерации пунктов и примечаний для удобства пользования и сопоставления, при необходимости, с ГОСТ Р 50571. В необходимых случаях по тексту курсивом в скобках приведены пояснения автора.

Раздел 442. Защита установок низкого напряжения от временных перенапряжений, вызванных замыканиями на землю в установках высокого напряжения и замыканиями в установках низкого напряжения

442.1. Область применения.

Раздел содержит требования безопасности для электроустановок низкого напряжения в случаях:

- замыкания на землю на стороне высокого напряжения трансформаторной подстанции, от которой получает питание электроустановка низкого напряжения;

- обрыва нейтрального проводника питающей линии электроустановки низкого напряжения;

- непреднамеренного замыкания на землю линейного проводника в 1Т-системах низкого напряжения;

- короткого замыкания между линейным и нейтральным проводниками электроустановки низкого напряжения.

(ГОСТ Р 50571.18-2000 распространяется только на первый из перечисленных случаев).

Наиболее серьезными по своим последствиям являются перенапряжения, возникающие в первых трех из перечисленных случаях, а также в случае коротких замыканий в установке низкого напряжения.

Требования к заземляющим устройствам трансформаторных подстанций, имеющиеся в ГОСТ Р 50571.18-2000, перенесены в Стандарт МЭК 61936-1 "Электрические установки напряжением выше 1 кВ. Часть 1. Общие правила".

442.2. Перенапряжения в системе низкого напряжения при замыкании на землю на стороне высокого напряжения.

В случае замыкания на землю на стороне высокого напряжения подстанции на установку низкого напряжения могут воздействовать следующие перенапряжения (см. рисунок 44. А1):

- напряжение короткого замыкания промышленной частоты

- критичесие напряжения промышленной частоты (^ и и ).

(Термин "критические напряжения

для обозначения английского термина "strеss-vjltages" принят в статье в соответствии с ГОСТ Р 50571.18, хотя, по мнению автора данной статьи, более соответствующим можно считать термин "предельно допустимые перенапряжения").

Формулы для расчета указанных напряжений приведены в табл. 44. А1.

Далее в тексте при употреблении терминов "напряжение короткого замыкания" и "критические напряжения" уточнение "промышленной частоты" опущено.

При расположении заземляющих устройств систем высокого напряжения (ВН) и низкого напряжения (НН) в непосредственной близости друг от друга возможны два способа их выполнения:

- соединение всех заземляющих устройств высокого (Ид) и низкого (Ив) напряжений;

- отделение заземляющего устройства ВН (Ид) от заземляющего устройства НН (Ив).

Как правило, применяется взаимное соединение всех заземляющих устройств.

Если система НН находится полностью на территории, занимаемой заземляющим устройством системы ВН, заземляющие устройства систем ВН и НН должны быть соединены между собой обязательно.

Таблица 44.А1 Критические напряжения и напряжения короткого замыкания в электроустановке низкого напряжения

Тип системы заземления Способ соединения с землей U2 Uf

ТТ Ид и Иц соединены и0*) иЕ х !Е + и0 0 *)

Ид и Иц разделены ИЕ х !Е + и0 и0*) 0 *)

TN Ид и Иц соединены и0*) и0*) ИЕ Х 1Е **)

Ид и Иц разделены иЕ х !Е + и0 и0*) 0 *)

ГГ И и Z соединены Ие Иа разделены и0*) ИЕ х !Е + и0 0 *)

и0 ИЕ Х 1Е + ИА х !Ь

Ид и Иа соединены И и Z соединены и0*) и0 *) иЕ х :Е

и0 Х^Э и0 Ху/3 иЕ х :Е

Ид и Иа разделены И и Z разделены иЕ х :Е + и0 и0 *) 0 *)

ИЕ Х 1Е + и Х^3 и0 х^3 иА х

*) защита не требуется; **) см. 442.2.1 2-й абзац.

BH

Подстанция u

Установка НН

HH

L1

L2

L3

• • N или PEN

Z

Ц

Рис. 44 А1. Упрощенная схема возможного выполнения заземления на подстанции и в электроустановке низкого напряжения и возможные перенапряжения при замыканиях на землю

Примечания:

1. В таблице 44. А1 приведены формулы для системы 1Т с выведенной нейтралью и с нейтральным проводником. Для системы 1Т с невы-веденной нейтралью и не имеющей нейтральный проводник формулы должны быть скорректированы.

2. Требования к напряжениям и и и2 приняты на основании критериев выбора изоляции для установок низкого напряжения в зависимости от временных перенапряжений промышленной частоты (см. также таблицу 44. А2).

3. В системах с нейтралью, присоединенной к заземляющему устройству трансформаторной подстанции, возникновение таких временных перенапряжений промышленной частоты возможно также на изоляции оборудования, находящегося вне зданий, оболочки которого не заземлены.

R

A

НЯШеЕИИШ

= 28

4. В системах ТТ и TN выражения "соединены" и "разделены" относятся к электрическому соединению между заземляющими устройствами RE и Rв; в системе 1Т - к электрическим соединениям между RE и Z и между RE и Rд. 442.2.1. Значение и продолжительность напряжения замыкания на землю.

Значение и продолжительность напряжения замыкания и в соответствии с таблицей 44.А1, которое возникает в электроустановке низкого напряжения между открытыми проводящими частями и землей, не должно превышать значение и по кривой рис. 44. А2 для соответствующей продолжительности замыкания.

1 гот

1 1М 1 ООО ам

ей

аот

О) ^

и *

а. х

ЗМ ¿И] ИЩ

о Л

10 100 1 нов 1(3 СОФ

Время +

Рис. 44.А2. Допустимое напряжение относительно земли в электроустановке НН при замыкании на землю в электроустановке

Как правило, РЕ^проводник системы НН присоединен к земле более, чем в одной точке. В этом случае сопротивление заземления понижается, и напряжение и для таких многократно заземленных РЕ^проводников может быть определено по формуле:

и = 0,5 RF х 1р

Примечание. Кривая, показанная на рисунке, принята по стандарту МЭК 61936-1. Соблюдение соотношений данной кривой обеспечивает низкий уровень риска поражения электрическим током для наихудшего простейшего случая, когда нейтральный проводник системы НН заземлен только в одной точке путем присоединения к заземляющему устройству трансформаторной подстанции. Другие случаи рассмотрены в МЭК 61936.

442.2.2. Значение и продолжительность критических напряжений.

Значение и продолжительность критических напряжений и и и2 на низковольтном оборудовании в электроустановке низкого напряжения при замыкании на землю в электроустановке высокого

напряжения в соответствии с таблицей 44.А 1 не должны превышать значений, определяемых по таблице 44.А2 (и не отличающихся от значений таблицы 44А ГОСТ Р 50571.18).

В системах без нейтрального (нулевого рабочего проводника) в качестве ио принимается линейное напряжение.

Таблица 44.А2 Допустимые критические напряжения

Продолжительность замыкания на землю в электроустановке ВН t Допустимое перенапряжение на оборудовании в электроустановке НН U

> 5 с и0 +250V

# 5 с и0 + 1200 V

Примечание 1. Первая строка таблицы относится к электроустановкам низкого напряжения, связанным с электроустановками высокого напряжения с большим временем отключения замыканий на землю, например, с изолированной нейтралью или с электроустановками, работающими в сети с компенсацией емкостных токов. Вторая строка таблицы относится к электроустановкам низкого напряжения, связанным с электроустановками высокого напряжения с малым временем отключения замыкания на землю, например с системами высокого напряжения с нейтралью заземленной через малое полное сопротивление. Обе строки таблицы следует использовать для выбора изоляции низковольтного оборудования при проектировании электроустановок низкого напряжения с учетом временных перенапряжений, которые могут возникать при замыканиях на землю (см. МЭК 60664-1).

Примечание 2. В системах, нейтраль которых присоединена к заземляющему устройству трансформаторной подстанции, воздействию таких временных перенапряжений может подвергаться изоляция оборудования, оболочки которого не заземлены и находящегося вне зданий.

442.2.3. Требования к ограничению уровня допустимых перенапряжений.

В случаях, предусмотренных таблицей 44.А1, допустимые критические напряжения и допустимые напряжения короткого замыкания не должны превышать значения, приведенные в таблице 44.А2., а допустимые напряжения короткого замыкания не должны превышать значения по рисунку 44.А2.

Можно считать, что для электроустановок, питающихся низким напряжением от коммунальной электрической сети, требования 442.2.1 и 442.2.2 соблюдаются.

Для выполнения указанных требований необходима координация между ответственным персона-

" - мШк - ^.....

лом установки высокого напряжения и застройщиком

Возможными мерами для выполнения вышеуказанных требований могут быть:

- выполнение раздельных заземляющих устройств для электроустановок высокого и низкого напряжения;

- изменение типа заземления электроустановки низкого напряжения;

- уменьшение сопротивления RE.

442.3. Критические напряжения при обрыве нейтрального (нулевого рабочего) проводника в системах TN и ^

Необходимо учитывать, что при обрыве нейтрального (нулевого рабочего) проводника в многофазной системе основная, двойная и усиленная изоляция, а также компоненты с номинальным напряжением, не превышающим напряжение между нейтральным и линейным проводником (фазное напряжение), могут временно оказаться под воздействием линейного напряжения. Критическое напряжение может достигать и = у/3 ид.

442.4. Критические напряжения при замыкании на землю в системе СТ с нейтральным проводником.

Необходимо учитывать, что при случайном замыкании на землю линейного проводника в системе 1Т, изоляция и компоненты с номинальным напряжением, не превышающим фазное напряжение, могут временно оказаться под воздействием линейного напряжения. Критическое напряжение может достигать и =^3

442.5. Критические напряжения при коротким замыкании между линейным и нейтральным (нулевым рабочим) проводником.

При коротком замыкании в установке низкого напряжения между линейным и нейтральным (нулевым рабочим) проводником. напряжение между нейтральным (нулевым рабочим) проводником и другими линейными (неповрежденными) проводниками может достигать значения 1, 45 х ^ в течение времени до 5 с.

(Основными отличиями раздела 442 Стандарта МЭК 60364-44-2007 от ГОСТ Р 50571.18 являются следующие:

1. Распространение области применения требований Стандарта на обрыв нейтрального проводника питающей линии электроустановки низкого напряжения, непреднамеренное замыкание на землю линейного проводника в системах низкого напряжения, короткое замыкание между линейным и нейтральным проводниками электроустановки низкого напряжения (п.442.1).

2. Введение упрощенной формулы расчета напряжения относительно земли в электроуста-

новке НН Uf при замыкании на землю в электроустановке ВН для электроустановок с многократным заземлением PEN-проводника (п. 442.2.1).

3. Исключение из Стандарта требований к заземляющим устройствам подстанций и перенесение их в МЭК 61936-1 (п. 442.1).

4. Исключение кривой значений ожидаемого напряжения прикосновения и внесение указания о том, что кривая напряжений относительно земли в установках НН, приведенная в Стандарте, относится к простейшему случаю, когда PEN-провод-ник заземлен только в одной точке присоединением к заземляющему устройству подстанции.)

Раздел 443. Защита от атмосферных и коммутационных перенапряжений

443.1. Общие требования.

Раздел распространяется на защиту электроустановок от переходных перенапряжений атмосферного происхождения, передаваемых в электроустановку распределительной сетью, от которой установка получает питание, и от коммутационных перенапряжений.

Обычно значения коммутационных перенапряжений бывают ниже значений атмосферных перенапряжений, поэтому выполнение требований к защите от атмосферных перенапряжений, как правило, обеспечивает также защиту от коммутационных перенапряжений.

Примечание 1. Выполненные измерения показывают, что риск превышения коммутационными перенапряжениями уровня перенапряжений категории II, указанного в 443.2, невелик. Для уменьшения вероятности повреждений, вызываемых перенапряжениями атмосферного происхождения до уровня, допустимого для безопасности людей, сохранности имущества и бесперебойности электроснабжения, при проектировании необходимо оценивать вероятное значение перенапряжения, которое может возникнуть на вводе в электроустановку, число грозовых дней в году (AQ), место установки и технические данные устройств защиты от перенапряжения .

Значения переходных перенапряжений зависят от способа выполнения распределительной сети, питающей электроустановку (кабельная сеть или ВЛ), от наличия устройств защиты от перенапряжения в питающей сети, расположенных выше ввода в рассматриваемую электроустановку, и от уровня напряжения питающей сети.

Данный раздел стандарта позволяет определить, обеспечивается ли защита от перенапряжений внутренними устройствами управления либо требуется установка специальных устройств защиты. Невыполнение условий данного раздела означает нарушение требований координации изоляции. В этом случае риск повреждения в результате перенапряжения должен быть оценен расчетом.

Данный раздел не распространяется на случаи прямых ударов молнии и ударов молнии в непосредственной близости от электроустановки. Для защиты от переходных перенапряжений в резуль-

тате прямого удара молнии следует пользоваться стандартами МЭК 62305-1, МЭК 62305-3, МЭК 62305-4 и и МЭК 61643. Этот раздел не распространяется также на линии передачи информационных систем.

Примечание 2. В отношении воздействия переходных атмосферных перенапряжений на заземленные и незаземленные системы различия отсутствуют.

443.2. Классификация импульсных выдерживаемых напряжений (категорий пернапряжения).

443.2.1. Цель классификации импульсных выдерживаемых напряжений (категорий пернапряже-ния).

Примечание 1. Категории перенапряжения внутри электроустановок определены с целью координации изоляции и соответствующей классификации оборудования в соответствии с импульсными выдерживаемыми напряжениями, приведенными в тблице 44.В.

Примечание 2. Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение - это импульсное выдерживаемое напряжение, указанное изготовителем для оборудования или его части, характеризующее заданную стойкость его изоляции к перенапряжениям в соответствии с п. 3.9.2 МЭК 60664-1.

Импульсное выдерживаемое напряжение (категория перенапряжения) используется для классификации оборудования, подключенного непосредственно к вводу (например, к главным шинам вводно-ра-спределительного щита).

Импульсные выдерживаемые напряжения для оборудования, выбранные по номинальному напряжению, позволяют различать уровни пригодности оборудования в соответствии с требованиями бесперебойности электроснабжения и допустимой вероятностью повреждения. Выбор оборудования с импульсным выдерживаемым напряжением определенного класса позволяет понизить риск повреждения до допустимого уровня и обеспечить координацию изоляции во всей электроустановке.

Примечание 3. Переходные напряжения, передаваемые в электроустановку из питающей сети, в большинстве электроустановок вниз по ходу распределения электроэнергии снижаются незначительно.

443.2.2. Отношение между импульсными выдерживаемыми напряжениями и категориями перенапряжения.

Оборудование с импульсным выдерживаемым напряжением, соответствующее категории IV, следует применять на вводе в электроустановку или вблизи него, например, перед главными вводными шинами вводно-распределительного щита. Такое оборудование обладает высокой стойкостью к импульсным воздействиям и обеспечивает высокую степень надежности

Примечание 1. Примеры такого оборудова-ния:счетчики, вводные аппараты защиты от сверхтока, устройства управления качеством напряжения (например, формой волны напряжения).

Оборудование с импульсным выдерживаемым напряжением, соответствующее категории III, предназначено для применения ниже вводно-распреде-лительного устройства или во вводно-распредели-тельном устройстве и обеспечивает при этом высокую степень надежности.

Примечание 2.К такому оборудованию относятся распределительные щиты, автоматические выключатели, электропроводки, включая кабели, шины, соединительные коробки, переключатели, штепсельные розетки в стационарных электроустановках, оборудование промышленных электроустановок и некоторое другое оборудование, например, стационарные электродвигатели, питающиеся от стационарных электроустановок.

Оборудование с импульсным выдерживаемым напряжением, соответствующее категории II, предназначено для присоединения к стационарным электроустановкам и обеспечивает степень надежности, необходимую в нормальных условиях для электроприемников.

Примечание 3. Примеры такого оборудования: бытовые электроприборы и аналогичное оборудование.

Оборудование с импульсным выдерживаемым напряжением, соответствующее категории I, допускается применять только в стационарных электроустановках зданий при установке средств защиты вне оборудования для ограничения переходных напряжений до установленного уровня.

Примечание 4. К такому оборудованию относится оборудование, содержащее электронные цепи, компьютеры, и другое обрудование с электронными программами.

Оборудование с импульсным выдерживаемым напряжением категории I не следует подключать к коммунальной питающей сети непосредственно. 443.3. Устройства защиты от перенапряжений. Защита от перенапряжений выполняется в соответствии со следующими требованиями:

443.3.1. Защита от перенапряжений оборудованием электроустановки.

Этот подпункт не распространяется на случаи, в которых требуется оценка риска в соответствии с 443.3.2.2.

Если электроустановка питается низким напряжением полностью по кабельным линиям, проложенным в земле, и не содержит воздушных линий, применение оборудования с импульсным выдерживаемым напряжением, соответствующим таблице 44В, является достаточным, и дополнительная защита от атмосферных перенапряжений не требуется.

Примечание 1. Подвесной кабель с изолированными проводниками и заземленной металлической оболочкой следует рассматривать как кабель, проложенный в земле. Если установка питается по низковольтной воздушной линии или включает в себя воздушную линию, и если число грозовых дней составляет 25 или менее дней в году (AQ1), дополнительная защита от атмосферных перенапряжений не требуется.

Примечание 2. Защита от перенапряжений может оказаться необходимой, независимо от значения AQ1 в случаях, когда требуется повышенная надежность или существует опасность, например, пожара.

Для оборудования с импульсным выдерживаемым напряжением категории I необходимость защиты от переходных перенапряжений должна быть проверена (см. 443.2.2) в обоих случаях.

443.3.2. Защита от перенапряжений при помощи дополнительной защиты.

В каждой стране решение о выборе конкретного способа защиты и устройств защиты от перенапряжений принимается на основании национальных правил.

Необходимость защиты от переходных перенапряжений для оборудования с импульсным выдерживаемым напряжением категории I должна быть проверена во всех случаях (см. 443.2.2).

443.3.2.1. Защита от перенапряжений по условиям воздействия внешней среды.

Если установка питается по низковольтной воздушной линии или включает в себя воздушную линию и если число грозовых дней составляет более 25 дней в году (AQ2), необходимо выполнять защиту от атмосферных перенапряжений. При этом не требуется, чтобы уровень защиты защитного устройства был выше уровня категории II по таблице 44 В.

Примечание 1. Устройство защиты от перенапряжений может быть установлено вблизи ввода в электроустановку или на ВЛ или в электроустановке здания..

Примечание 2. В соответствии с МЭК 62305-3 25 грозовых дней в году соответствуют 2,5 среднегодовых удара молнии на 1 км2 поверхности земли (по ГОСТ Р 50571.19 - 2,24 среднегодовых удара молнии на 1 км2 поверхности земли), что получено из формулы

Ng = 0,1 ^

(по ГОСТ Р 50571.19 - 0,04 Td !>25),

где Ng - среднегодовое число ударов молнии на 1 км2 поверхности земли;

Td - число грозовых дней в году. 443.3.2.2. Защита от перенапряжений на основании оценки риска.

Примечание 1. Метод общей оценки риска приведен в МЭК 61662. В разделе 443 настоящего стандарта принят упрощенный метод, основанный на критической длине подходящих линий и на оценке уровня последствий, приведенных ниже. При оценке риска рассматриваются следующие виды последствий повреждений, вызванных перенапряжениями атмосферного происхождения:

a) последствия, касающиеся жизни человека, например, системы безопасности, медицинское оборудование в больницах;

b) последствия, касающиеся коммунальных услуг или служб общего пользования, например, отказ в предоставлении коммунальных услуг, компьютерных центров, музеев;

^ последствия для коммерческой или производственной деятельности, например, гостиниц, банков, промышленных предприятий, коммерческих рынков, сельскохозяйственных предприятий;

d) последствия для групп отдельных лиц, например, большие жилые здания, церкви, офисы, школы;

e) последствия для отдельных лиц, например, частные дома, небольшие офисные помещения.

Примечание. Не требуется выполнять расчетную оценку риска последствий в соответствии с Приложением С для уровней а) - с), как правило, результатом такого расчета является необходимость выполнения защиты.

Таблица 44.В

Требуемое номинальное выдерживаемое импульсное напряжение

Номинальное напряжение установки* (В) Требуемое номиналь импульсное на (кВ ное выдерживаемое пряжение для )***

трехфазных систем** однофазных систем со средней точкой оборудования на вводе в электроустановку

- 120/240 4 2.5 1,5 0,8

230/400** 177/480** - 6 4 2,5 1,5

400/690 - 8 6 4 2,5

1000 - 12 8 6 4

* В соответствии с МЭК 60038. ** В Канаде и США для напряжений относительно земли , превышающих 300 В, применяется следующее более высокое импульсное выдерживаемое напряжение, соответствующее этой же графе. *** Импульсные выдерживаемые напряжения между линейным проводником и РЕ проводником.

НЯШеЕИИШ

Для уровней последствий ^ и е) требования к защите зависят от результатов расчета. Расчет должен быть выполнен по формуле Приложения С для определения длины d, которая принята по соглашению и называется условной длиной.

Защита необходима, если d > dс,

где d - условная длина в км питающей линии рассматриваемого строения с максимальным значением 1 км;

dс - критическая длина.

1

dс в км равна: _для уровня последствий ^

2 „ .

и -для уровня последствий е),

**

где N - среднегодовое число ударов молнии на 1 км2 поверхности земли.

Если расчет показывает, что установка УЗП требуется, уровень защиты такого защитного устройства не должен быть выше уровня перенапряжения категории II по таблице 44 В.

443.4. Требуемые выдерживаемые импульсные напряжения оборудования.

Оборудование должно быть выбрано таким образом, чтобы его номинальное выдерживаемое импульсное напряжение было не ниже, чем требуемое выдерживаемое импульсное напряжение, указанное в таблице 44.В. Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение должно указываться в соответствующих стандартах на оборудование в соответствии с МЭК 60664 -1.

Приложение С (обязательное). Определение условной длины ё

Длина d зависит от устройства линии НН, ее заземления, уровня изоляции и принимаемых в рассмотрение явлений (индукционное или резистивное наведение перенапряжений. Предлагаемый ниже

способ имеет основанием МЭК 61662 и представляет, по соглашению, худший случай:

d = dl + ^ + ^ . 1 к к

По соглашению длина d ограничивается величиной 1 км,

где ^ - длина ВЛ низкого напряжения, питающей электроустановку здания, не более 1 км; d2 - длина неэкранированной кабельной линии низкого напряжения, проложенной к зданию в земле, не более 1 км; d3 - длина ВЛ высокого напряжения, питающей

электроустановку здания, не более 1 км; К = 4 - понижающий коэффициент, учитывающий взаимное влияние при ударе молнии между воздушными линиями и неэкраниро-ванными кабелями, проложенными в земле, вычисленный для сопротивления почвы 250 Ом.м;

К = 4 - типовой понижающий коэффициент для трансформатора.

(Основными отличиями раздела 443 Стандарта МЭК 60364-44 2007 от ГОСТ Р 50571.19 следует считать следующие:

1. Число 2, 5 вместо числа 2,24 по ГОСТ Р 50571.19, принятое в качестве эквивалента 25 грозовым дням в году (примечание 2 к п.443.3.2.1).

2. Упрощение формулы расчета величины Ng (среднегодовое число ударов молнии на 1 км2) (п.443.3.2.1).

3. Введение критериев оценки последствий при расчете риска для перенапряжений атмосферного происхождения (п.443.3.2.2).

4. Введение упрощенного метода расчета оценки риска для перенапряжений атмосферного происхождения на основании условной и критической длин линий, питающих электроустановку (п.443.3.2.2).

5. Утверждение права стран на выбор соответствующей защиты по национальным правилам.)