СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ И РЕАКТОРОВ
METHOD FOR TESTING TRANSFORMERS AND REACTORS

Предложение относится к электротехнике и используется на трансформаторных заводах.
Широко известный способ управления - патент на полезную модель РФ №119544 состоит в присоединении нагрузки к выходу одного преобразователя, что снижает надежность при частичных отказах. Это является недостатком способа.
Наиболее близким по сути является патент на полезную модель РФ №142928, способ испытания трансформаторов или реакторов состоящий в присоединении их к входам двух преобразователей частоты, подключении одного преобразователя входом к сети и подаче испытуемого напряжения. Однако такой способ требует синхронизации работы преобразователей и выравнивании нагрузок между ними, что усложняет как аппаратуру, так и управление.
Технический результат, достигаемый в предложенном изобретении, состоит в повышении надежности и упрощении. Технический результат достигается за счет того, что блокируют вход включения в сеть второго преобразователя и подачи его управления.
На чертеже фиг. 1 приведена схема для реализации способа. Она содержит: 1 - сетевые шины, 2 - испытательные шины, 3 - испытуемый объект (трансформатор или реактор), 4, 5 - выпрямительно-инверторные преобразователи сетевого переменного напряжения в переменное напряжение, регулируемое по частоте и величине, 6, 7 - выходные выключатели и 8, 9 - входные выключатели с катушками 10, 11 управления, снабженными блок-контактами 12 и 13, управляющие контакты 14, 15 блока 16 управления. Способ осуществляется следующим образом. Для статичных испытаний, требующих небольшой сложности используется один преобразователь 4 или 5, который подключается к испытательным шинам 2 выключателем 6 (или 7), а к сети - 8 (или 9) командой с блока управления 16. Для сложных динамичных испытаний, каковыми являются использование резонанса на шинах 2, испытаний с переключателем отпаек (РПН) используют один преобразователь 4 (или 5) в активном режиме - включаются 6, 7 и 8 (или 9). При этом второй преобразователь 5 (или 4) находится в пассивном режиме. То есть включение второго преобразователя блокируется благодаря перекрестному включению блок контактов 12, 13. Кроме того на второй преобразователь не подаются (блокируются) импульсы управления. Преобразователи 4, 5 выполнены по известной схеме фиг. 2, где 17, 18 - входной и выходной трансформаторы, выпрямитель 19 - конденсатор 21 - инвертор напряжения 20. При указанных видах динамических испытаний в нагрузке 3 могут возникать большие скачки тока, проходящие через диоды инвертора и приводящие к чрезмерному росту напряжения на конденсаторах, что может привести к повреждению. Но наличие второго преобразователя, подключенного выходом, параллельно снижает величину этого перенапряжения в 2 раза, так как емкость конденсаторов, в которые поступают броски тока нагрузки 3 увеличена, что повышает надежность. То есть второй преобразователь увеличивает демпфирующую способность установки, ибо он со стороны нагрузки используется как диодный мост, к полюсам которого подключен конденсатор. При этом не требуется осуществлять сложные мероприятия по обеспечению параллельной работы преобразователей.