Методы инсталляции и проектирования электрических кабельных линий в 10-гигабитных системах связи

УДК 621.39

Методы инсталляции и проектирования электрических кабельных линий в 10-гигабитных системах связи

Т.С. Аббасова, В.М. Артюшенко

Исследованы различные конструкции разъемов и кабелей с точки зрения влияния межкабельной переходной помехи на качество передачи в 10-гигабитных кабельных системах; приведена методика расчета основных тестируемых параметров сети на витой паре для кабеля категории 6 и выше; показано, что высокое качество компонентов кабельной системы необходимо дополнить должным уровнем проектирования и выполнения инсталляционных работ; определены задачи физического аудита кабельной системы.

The different constructions of sockets and cables are investigational from point of influence of intercable transitional hindrance on quality of transmission in 10-gigabit cable systems. The method of calculation of basic testable parameters of network is resulted on the twisted pair for the cable of category 6 and higher. It is rotined that high quality of components of the cable system must be complemented the due level of planning and implementation of installation works. The tasks of physical audit of the cable system are certain.

Ключевые слова: высокочастотные кабели, электромагнитная совместимость, межкабельные наводки, пропускная способность.

Ц е л ь р а б о т ы: сведение к минимуму электромагнитных помех в 10-гигабитных электрических трактах для обеспечения заданной пропускной способности. Объектом исследования является горизонтальная и вертикальная подсистемы структурированной кабельной системы (СКС) на основе кабеля типа «витая пара» для крупного центра обработки данных (ЦОД).

Группой IEEE 802.3 подготовлены спецификации интерфейсов для передачи данных по кабелям из витых пар со скоростью 10 Гбит/с, для достижения которой по каждой из четырех пар горизонтального кабельного тракта (100 м, четыре точки коммутации) в двух направлениях должны передаваться сигналы со скоростью 2,5 Гбит/с. Скорость 2,5 Гбит/с позволяет организовывать стык между локальной сетью ЦОД и глобальными сетями ATM, одна из иерархических ступеней которых имеет скорость передачи около 2,5 Гбит/с. Типичная дальность передачи в ЦОД для горизонтальных каналов составляет от 50.. .100 м, поэтому нет необходимости использовать оптические варианты сетевого интерфейса длиной от сотен метров до нескольких километров для достижения заданной пропускной способности [1]. Распространены следующие конструкции кабеля «витая пара» для приложений 10GBaseT: неэкранированный кабель UTP (от. англ. Unshielded Twisted Pair - не-экранированная витая пара) категории 6а (диаметр ~7,9 мм); экранированный кабель FTP (от. англ. Foiled Twisted Pair - экранированная витая пара) категории 6 (диаметр ~6,3 мм). Наряду с перечис-

ленными существуют новые предложения: экранированный кабель категории 7 (диаметр ~7,8 мм); дважды экранированные кабели категории 8 с медными проводниками (диаметр ~6,0 мм).

Рассмотрим особенности эксплуатации электропроводных кабельных линий для передачи приложений со скоростью 10 Гбит/с. Увеличение пропускной способности до 10 Гбит/c приводит к переходу на более высокие частоты передачи (250.500 МГц и выше), поэтому возникает необходимость соблюдения более жестких технических требований к электротехническим параметрам [2].

Широко известны технические рекомендации для уменьшения воздействия этих помех: разнесение кабельных линий и источников помех в пространстве; экранирование слаботочных кабельных линий; экранирование силовых кабельных линий или источников помех; ограничение длины параллельного пробега слаботочных и силовых кабелей; корректное использование системы заземления силовых и слаботочных кабелей; снижение излучения источников электромагнитных помех.

На частоте 300 МГц и выше наибольшее влияние в электрическом кабельном тракте оказывает межкабельная переходная помеха - АХТ (от англ. Alien Crosstalk - межкомпонентные перекрестные помехи). При двунаправленной передаче наибольший интерес представляет сигнал помехи на ближнем конце - ANEXT (от англ. Alien Near End Crosstalk - межкомпонентные перекрестные помехи на ближнем конце). Помеха на ближнем конце имеет большую величину, поскольку уро-

вень сигнала во влияющей линии по направлению к концу затухает. Помехи на дальнем конце -AFEXT (от англ. Alien Far End Crosstalk - межкомпонентные перекрестные помехи на дальнем конце) - определяются при использовании одновременной передачи и приема информации по всем четырем парам. Межкабельные помехи на ближнем конце линии зависят от характеристик соединительных компонентов, межкабельные помехи на дальнем конце линии зависят от характеристик кабелей.

Начиная с частоты 500 МГц рекомендовано обязательное экранирование кабеля. В диапазоне

300.500 МГц могут использоваться менее доро-

гие неэкранированные конструкции. Небольшой внешний диаметр кабелей FTP категории 6 по сравнению с диаметром кабелей UTP расширенной категории 6а (Augmented Category 6) позволяет повысить степень заполнения кабелями трубопроводов и кабельных каналов. Одно из самых значительных препятствий на пути распространения экранированного кабеля связано с инструментарием для терминирования. Неэкранированные кабели в сравнении с экранированными обладают следующими преимуществами: меньшая стои-

мость; меньшая трудоемкость монтажа и эксплуатации; отсутствие повышенных требований к внутреннему заземляющему контуру здания; лучшие массогабаритные показатели; меньший радиус изгиба. При монтаже и эксплуатации неэкрани-рованных 10-гигабитных систем наибольшую трудность представляет борьба с суммарным межкомпонентным перекрестным затуханием на ближнем конце - PS ANEXT (от англ. Power Sum Alien Near End Crosstalk) [3].

Проведем анализ параметров помех при передаче электрических сигналов в диапазоне частот

250.500 МГц по неэкранированным кабельным линиям на основе «витая пара». Очень редко влияние ЭМП приводит к полному нарушению связи; как правило, в первую очередь снижается скорость передачи данных.

Параметр защищенности для кабеля типа «витая пара» относительно межкабельных наводок оценивается формулой

A = An - Al,

где An - межкабельное переходное затухание на ближнем конце («п» от англ. near - ближний); AL - погонное затухание тракта передачи длиной L.

Суммарный параметр защищенности оценивается как

Ax = IAn - Al,

где XAn - суммарные переходные помехи на ближнем конце.

Пропускная способность канала связи определяется по формуле

C = 2f log2 VT+A ,

где f - верхняя граничная частота полосы пропускания тракта («Ъ» от англ. border - граничный); A -параметр защищенности при наличии межкабель-ных помех.

Чтобы поддерживать скорость передачи на заданном уровне (10 Гбит/с), необходимо контролировать параметр защищенности. Оптимизация параметров кабельного тракта заключается в увеличении параметра защищенности (оценивается для сочетаний i-й и j-й пар кабелей в кабельном тракте, для оценки пропускной способности выбирается наихудший вариант). Существует множество W, равное числу кабелей в кабельном тракте. Системные параметры: f - полоса частот передачи, МГц; С - заданная пропускная способность, Гбит/с; Q0 - требуемое качество услуг (включает допустимые величины погонного затухания и межкабельной помехи, вероятности ошибки бит/кадр, временной задержки, вероятности блокировки вызова предоставляемых услуг). Таким образом, критерий оптимальности запишется в следующем виде:

A °р‘

Чем больше переходное затухание Ап и меньше погонное затухание AL тракта передачи, тем лучше параметр защищенности. Так как затухания и наводки разъемов и кабелей при передаче в диапазоне частот 250.500 МГц становятся сопоставимыми, то для расчета допустимого затухания кабельного тракта (проброс + шнур сетевого оборудования + кроссовый шнур + шнур рабочего места) необходимо использовать формулу

А=£Ар+Ак/іоо м

где ^Ар - сумма максимально допустимых затуханий, вносимых всеми разъемами; Ак/100 м -максимально допустимое затухание горизонтального кабеля на длине 100 м; Ьк - фактическая длина горизонтального кабеля тракта или проброса; £Ьш - фактическая сумма длин всех шнуров тракта или проброса.

На качество высокоскоростного тракта передачи влияют возвратные потери RL (от англ. Return

Loss), характеризующие согласованность с кабелем отдельных элементов тракта (соединители, панели переключений, шнуры). При низких скоростях согласованность не оказывает заметного влияния. Характеристика возвратных потерь RL в первую очередь зависит от правильного подбора компонентов проводки, а затем - от качества монтажных работ на объекте.

Для того чтобы уменьшить в неэкранирован-ных системах возвратные потери, наводки в разъемах и других соединительных элементах, а также межкабельное переходное затухание на ближнем конце, требуется улучшение конструкции разъемов, коннекторов, штекеров, коммутационных панелей. С учетом особенностей 10-гигабитных сис-

тем на основе кабеля типа «витая пара» в табл. 1 приведены механизмы увеличения параметра защищенности в неэкранированных электрических трактах СКС для разъемов, а в табл. 2 - для неэкранированных кабелей.

Экранирование слаботочных кабельных линий может осуществляться двумя способами:

1) использование кабеля в экране или металлической оплетке;

2) размещение кабеля в металлическом кабельном канале.

В настоящее время наиболее широкое распространение получили кабелепроводы, экранированные с помощью металлических вставок, устанавливаемых в желоб, или нанесения металличе-

Таблица 1. Механизмы улучшения характеристик разъемов для неэкранированных конструкций в диапазоне частот 250...500 МГц

Решения Группы решений Примечание

Минимизация чувствительности цепей передачи сигнала приемника внешнего ЭМИ для вилки и для терминируемого кабеля в области ее установки Минимизация длины расплетения витой пары Уменьшение длины параллельного расположения проводов

Промежуточные технологические вставки Вставки с многоуровневым вводом проводников Высокое качество изготовления коммутационных шнуров

Увеличение расстояния между отдельными цепями передачи сигналов Разводка витых пар кабеля в модульном разъеме Пространственное разнесение влияющих цепей Изменение конструкции рабочих контактов Применяется там, где подавление переходной помехи за счет скрутки невозможно из-за плоского параллельного расположения отдельных проводников

Применение экранирующих компонентов Присутствие в конструкции вилки крестообразных металлических сепараторов В случае реализации проводников на основе кабеля иТР эффективность применения внутренних экранов существенно снижается

Таблица 2. Механизмы контроля наводок в неэкранированном электропроводном кабеле в диапазоне частот 250.. .500 МГц

Решения Группы решений Примечание

Уменьшение погонного затухания кабеля витая пара Увеличение диаметра медной жилы проводника Использование изоляционных покрытий с уменьшенными диэлектрическими потерями (из вспененных материалов) Увеличение диаметра жилы проводника имеет ограничения

Увеличение переходного затухания кабеля «витая пара» Дополнительный элемент кабельного сердечника для выполнения функций силовой основы (сепаратор) Высокая точность балансировки витых пар (шага скрутки) Обеспечивается устойчивость к различным механическим воздействиям изделия в целом

Пространственный разнос витых пар Поперечное сечение близко к овальному - плоский кабель

Цифровая обработка сигналов Компенсирование только внутренних помех между парами

Контроль межкабельных наводок Уменьшение источников шумов Не всегда реализуемо на практике

Заполнение коробов не должно превышать 40% Увеличиваются массогабаритные показатели

Отмена фиксации кабелей стяжками (расположение в кабель-канале «внавал»), нерегулярная укладка коммутационных шнуров Для вертикальных каналов увеличиваются продольные нагрузки, приводящие к растягиванию кабелей и ухудшению их параметров

Уменьшение длины каналов Зависит от территориального расположения объектов

ского покрытия методом вакуумного напыления [4]. Применение металлических экранов достаточной толщины позволяет эффективно уменьшать электрическую составляющую электромагнитного поля. Эффективно уменьшить магнитную составляющую можно только путем применения магнитодиэлектрических материалов с высоким показателем магнитной диэлектрической проницаемости, имеющих крайне высокую стоимость.

Металлические экраны должны быть надежно заземлены. Особенно внимательно следует относиться к заземлению экранированных кабелей: возможны случаи, когда при нарушении топологии заземления или качества его монтажа электромагнитное влияние не уменьшается, а увеличивается. Ошибки в топологии или реализации заземления могут привести к тому, что заземляющий проводник или экран кабеля станет дополнительным источником электромагнитных помех. Для заземления проводников целесообразно использовать телекоммуникационное заземление, которое соединено с главной заземляющей шиной (ГЗШ) здания или контуром повторного заземления здания только в одной точке, как показано на рис. 1.

Все заземляющие проводники прокладываются изолированными проводами и кабелями. В электрических щитах шины и клеммники заземляющих проводников для потребителей компьютерной сети размещаются изолированно от корпусов. Линии для заземления корпусов, коробов, лотков и прочего электротехнического оборудова-

ния и конструкций прокладываются отдельными проводами и кабелями от одного и того же главного заземляющего зажима. Сосредоточенные зоны размещения информационного оборудования и оборудования инженерной системы могут иметь ту же схему, что и рабочие станции, или одноточечную при размещении оборудования в машинных залах (на рис. 1 - потенциаловыравнивающая сетка). Магистральный проводник от главного заземляющего зажима (шины) также прокладывается совместно с магистральными линиями электроснабжения. Заземление технологического оборудования следует выполнять в соответствии с требованиями технической документации. При этом корпуса (открытые проводящие части) оборудования должны соединяться с главным заземляющим зажимом и со сторонними проводящими частями.

Методы инсталляции 10-гигабитных систем должны включать в себя следующие этапы:

1. Разработка плана, описывающего местоположение кабельных узлов и настенных розеток.

2. Расчет параметров кабельных каналов.

3. Выбор конструкции коммутационных панелей, разъемов и другого соединительного оборудования.

4. Выбор конструкции кабелей и коммутационного оборудования, способа монтажа. Размещение в кроссовой коммутационного оборудования.

5. Тестирование сетевых соединений с применением соответствующего оборудования с учетом методики измерения межкабельных помех.

Молниеотводы

Рис. 1. Общий вид системы заземления здания ЦОД

Сравнение параметров, полученных экспериментальным путем и внесенных в протокол тестирования, с параметрами, рассчитанными по п. 2.

Кабели должны сходиться в кабельные узлы, в соответствии с требованиями Международных/европейских стандартов, подразделяющих СКС на три подсистемы: магистральная подсистема комплекса, магистральная подсистема здания, горизонтальная подсистема. Коэффициент готовности оборудования ЦОД должен быть равен 0,99999 (0,999999); поэтому при разработке плана необходимо оценить максимальное число подводов в системах электропитания и кондиционирования, тип резервирования критичных элементов системы, мощность электропитания на 1 м2, Вт (нормальное/пиковое значения), рекомендуемую долю фальшполов, %, глубину пространства под фальшполом, м, нагрузку на 1 м2 пола, кг [1]. В табл. 3 определены параметры, характеризующие кабельный канал с частотой передачи 250.500 МГц.

Формула для расчета ширины кабельного канала получена из соображений, что уровень электромагнитных помех в электрическом тракте можно свести к минимуму при помощи кабельного желоба с высокими краями, особенно если силовые кабели распределены по одному краю, а кабели данных по другому, с использованием металлического разделителя. Минимальные расстояния между силовыми и информационными кабелями в кабельном желобе с учетом материала разделителя представлены в табл. 4 [5]. Для расчета минимального расстояния между силовыми и информационными кабелями с учетом используемых типов кабельных каналов используется параметр Ас (от англ. Coupling Attenuation - затухание излучения). Он позволяет оценить (в децибелах) уровень ЭМС симметричного кабеля и характеризует относительную защищенность кабеля от внешних электромагнитных помех, а также уровень паразитного излучения кабеля в окружающую среду [6].

Таблица 3. Параметры передачи для 10-гигабитного кабеля типа «витая пара»

Параметр электропроводного кабеля Обозначение Единица измерения Формула для расчета

Погонное затухание al (Att) дБ А1 = а [дБ/100 м] • L [м]/100, где а - коэффициент погонного затухания; 1 - длина кабеля А1 = ^4/ + k2 /+-^, где к\ к2, к3 - коэффициенты, зависящие от категории кабеля и фирмы-производителя; к\^1 + к21 + ЧЬ а = — . 1

Межкабельное затухание на ближнем конце Ап (ANEXT) дБ Оценивается экспериментально

Межкабельное затухание на дальнем конце Af (AFEXT) дБ

Параметр защищенности F (ACR) IF (PS ACR) дБ А = Ап - А1 А Е= ^Лп - А1

Возвратные потери Rl дБ Rl = к4 - 10 ^ (//20), где к4 - коэффициент, зависящий от категории кабеля и фирмы-производителя

Максимальная разность задержек прохождения между всеми парами Sd (Skew/Delay) с = тах|Г,- - г,|, ij = 1,п где п -число пар в тестируемом кабеле (обычно п = 4); ^ -моменты прихода импульсов на дальний конец витых пар при условии одновременной подачи зондирующих сигналов на все пары

Пропускная способность канала связи С Гб/с с = 2 К 1°ё^1 + А , где / - верхняя граничная частота полосы пропускания тракта; А - отношение сигнала к шуму

Ширина кабельного канала Вк мм Д- = ndb + + dc + г? где п - число информационных кабелей; dи - диаметр информационного кабеля; крз - коэффициент пространственного разнесения в кабельном желобе (крз=0,6 для 10-гигабитных приложений); dc - диаметр силового кабеля; г -расстояние между силовым и информационным кабелем

Таблица 4. Расстояния между кабелями в кабельном желобе, мм

Тип кабеля Уровень мощности, кВт Без металлического разделителя С алюминиевым разделителем Со стальным разделителем

Силовой Информационный

Неэкранированный Неэкранированный P < 2 200 100 50

Экранированный Неэкранированный 64 30 25

Неэкранированный Неэкранированный 2 > P < 5 300 250 150

Экранированный Неэкранированный P >5 150 75 40

Неэкранированный Неэкранированный 600 500 300

Поскольку заполнение коробов не должно превышать 40% для 10-гигабитных СКС, в формулу для вычисления ширины кабельного канала введен коэффициент пространственного разнесения в кабельном желобе з, который с учетом 40%-ного заполнения равен 0,6.

При выборе конструкции коммутационных панелей, разъемов и другого соединительного оборудования необходимо, чтобы их категория соответствовала категории кабеля (например, для кабеля категории 6а не рекомендуется применять коммутационный шнур категории 6).

При выборе способа монтажа для неэкрани-рованных конструкций необходимо учесть, что при отмене практики фиксации кабельных каналов стяжками для каналов вертикальной кабельной подсистемы увеличиваются продольные нагрузки, приводящие к растягиванию кабелей и ухудшению их параметров [7], поэтому надо предусмотреть механические зажимы, уменьшающие продольные нагрузки (например, зажим типа Kellems).

Необходимо учесть ограничение длины параллельного пробега слаботочных и силовых кабелей. Несмотря на то, что прокладка слаботочных и силовых кабелей в одном пучке не только противоречит нормам на ЭМС, но и является нарушением требований п. 2.1.16 Правил устройства электроустановок (ПУЭ), она широко применяется, так как экономически выгодно прокладывать телекоммуникационные и силовые кабели в одном кабельном канале. Для высокочастотных кабелей рекомендуется использовать фальшполы (фальш-потолки).

При монтаже и тестировании кабеля необходимо его оконцевать и присоединить к соответствующим устройствам.

При применении неэкранированного кабеля каждый провод в кабеле присоединяется к контакту коннектора (согласно схеме расположения контактов, выбранной заранее), затем коннектор вставляется в розетку, а розетка уже монтируется на стене. При присоединении кабеля к патч-панели отдельные провода заправляются в опре-

деленные гнезда (согласно схеме расположения контактов, идентичной применяемой в настенной розетке) при помощи специального инструмента. После заделывания концов кабеля нужно протестировать правильность соединений.

При монтаже экранированных систем необходимо выполнять следующие правила:

♦ экран должен быть непрерывным на всем протяжении канала передачи, т.е. все элементы системы, включая коммутационные шнуры, должны быть экранированными;

♦ переходное сопротивление между экранами кабеля и соединителей должно быть очень малым;

♦ кабельные экраны должны заземляться в этажных распределительных центрах или аппаратных;

для предотвращения тока по петле, образуемой экраном кабеля и системой телекоммуникационного заземления здания, европейский стандарт СКС EN 50173 требует, чтобы разность потенциалов между двумя земляными узлами не превышала 1В.

Диапазон рабочих температур derating temperature range) без ухудшения механических свойств: для монтажа 0...+50°С, для эксплуатации -20...+60°С.

Методика тестирования параметров межка-бельной переходной помехи описывает конфигурацию программного и аппаратного обеспечения тестеров DTX-1800. Для тестирования сетевых соединений специальные блоки Alien Crosstalk устанавливаются в задние отсеки обоих модулей прибора DTX-1800; они подключаются к тем же разъемам, к которым могут подключаться оптические модули, например, DTX-MFM. После того как в каждый модуль прибора будет установлен блок Alien Crosstalk, между ними необходимо подключить стандартный коммутационный шнур, который будет служить для синхронизации работы модулей. На рис. 2 показаны подключения основного и удаленного модулей прибора DTX-1800 к разным кабельным сегментам, что позволяет провес-

Т естируемый сегмент

_ Адаптеры -заглушки

Рис. 2. Измерение внешних межкабельных наводок на ближнем конце А№ЕХТ по модели «пара-пара»

ти измерение внешних межкабельных наводок на ближнем конце ANEXT по модели «пара-пара» между двумя кабелями в пучке.

Основной и удаленный модули находятся рядом, на одном и том же конце тестируемого сегмента. Чтобы обеспечить согласованную работу модулей прибора при измерении параметров Alien Crosstalk, необходимо дополнительно соединить их обычным коммутационным шнуром - это позволит провести измерение ANEXT по всем сочетаниям пар двух выбранных кабелей. Для двух кабелей существует 16 сочетаний пар для измерения ANEXT. Если в кабельном тракте W кабелей, то всего будет проведено измерений 16(W - 1) в диапазоне от 1 до 500 МГц примерно за 30 с.

На рис. 3 показано, как нужно подключать модули прибора DTX-1800 для тестирования параметра AFEXT для двух кабелей в тракте. Модули тестера подключаются к различным концам кабельного сегмента.

Приборы должны быть оснащены теми же блоками Alien Crosstalk, что были описаны ранее для измерений параметра ANEXT. Чтобы обеспечить согласованную работу основного и удаленного модулей прибора DTX-1800, необходимо задействовать еще одну кабельную линию: либо один из установленных сегментов в системе, либо дополнительную линию, которая вообще не используется. Открытые концы сегментов, участвующих в измерениях, необходимо закрыть теми же за-

глушками, которые использовались для тестирования параметра ANEXT. Очень важна такая характеристика прибора, как уровень собственного шума. Он должен находиться в определенных пределах, чтобы тестер мог измерять с большой точностью даже слабые внешние межкабельные наводки.

Для расчета интегрального параметра PS ANEXT (суммарные межкабельные наводки) необходимо, чтобы основной модуль прибора DTX-1800 был подключен к портативному компьютеру через порт USB (от англ. Universal Serial Bus -универсальная последовательная шина) для импортирования результатов измерения межкабель-ных наводок по модели «пара - пара» программными средствами.

На рис. 4 приведен алгоритм по отбору «витых пар» на основе результатов тестирования. В качестве пороговых значений выбраны значение ANEXT (An), определяющее характеристики соединительных элементов тракта, и значение AFEXT (Af), определяющее характеристики кабеля.

Индикация номеров отобранных пар осуществляется в соответствии с требованиями физического аудита. Физический аудит телекоммуникационной системы включает в себя документирование и маркировку сети в соответствии со стандартом администрирования телекоммуникационной инфраструктуры ANSI/TIA/EIA-606-A (от англ. Administration Standard for Telecom-

Тестируемый сегмент

Основной

модуль

• ф? «ь

Подключение для синхронизации работы модулей

Канал синхронизации

Ф

пЬ

\Ь

Удаленный

модуль

-

Рис. 3. Измерение внешних межкабельных наводок на дальнем конце АРЕХТ по модели «пара-пара»

Проверка всех пар на соответствие величине электрического сопротивления шлейфа I

Вывод на блок индикации номеров пар, величина электрического сопротивления шлейфа которых соответствует норме

I ~

Оценка межкабельной помехи на ближнем конце между всеми парами, прошедшими проверку по шлейфу на соответствие величине установленного оператором порога Ап, Af

і ~

Отбор пар, у которых переходное затухание на ближнем конце для всех возможных комбинаций по принципу «каждая с каждой» выше или равно величине установленных оператором порога Ап, Af I ~

Вывод на блок индикации номеров отобранных пар

Рис. 4. Схема алгоритма по отбору пар

munications Infrastructure). Применяемую в стандарте 606-A систему маркировки можно расширить до более высокого класса без изменения имеющихся идентификаторов или записей.

Рассмотрим мероприятия по физическому аудиту горизонтальной подсистемы СКС. При монтаже кабеля необходимо знать точное расположение каждого абонентского отвода кабеля, при этом лучше, если оно будет отмечено на плане этажа, чтобы его можно было отследить во время прокладки сети. Через стены и потолки могут быть пропущены сотни идентичных кабелей, и если не будет соответствующей организации дела, то результатом явится беспорядок, поэтому необходимо использовать идентификаторы. Идентификаторы присваиваются каждому постоянному элементу кабельной системы, подлежащему администрированию, и обеспечивают возможность его однозначной связи с записью, в которую включены характеристики данного элемента. Идентификатор по TIA/EIA-606 представляет собой набор любых удобных для пользователя буквенно-цифровых символов. Рекомендуется планировать построение схемы идентификации элементов кабельной системы таким образом, чтобы однотипные элементы имели уникальные идентификаторы. Такая уникальность достигается с помощью префиксов. При выборе префиксов действуют основные положения в отношении выбора имен файлов в операционной системе DOS: сформированный с ее помощью идентификатор должен быть понятен администратору СКС. Длина идентификатора и список запрещенных для применения символов в случае электронной базы данных лимитируется только ограничениями программного обеспечения, используемого для ее поддержки (табл. 4).

Таблица 4. Пример уникальных префиксов для элементов

кабельной системы

Аххх Аппаратная

ВКххх Вытяжная коробка

Воххх Волокно

ВСххх Ввод внешних служб

Зоххх Заземляющий проводник активного оборудования

ЗПххх Заземляющий проводник

КБххх Кабель

КВххх Кабельный ввод

КЛххх Кабельный лоток

Кххх Кроссовая

КЦххх Колодец

МКххх Магистральный кабель

МТххх Магистральная труба

При построении схемы идентификации не исключается возможность введения непосредственно в идентификатор определенной информации об обозначаемом элементе. Например, идентификатор Р701-1-1 может быть присвоен информационной розетке 1 на рабочем месте 1 в комнате 701.

В отличие от своего американского аналога международный стандарт КОЛЕС 14763-1 дает более конкретные рекомендации по принципам построения идентификатора и по структуре отдельных его полей. Согласно этому документу данный элемент системы администрирования имеет формат, который приведен в табл. 5.

Таблица 5. Формат идентификатора системы администрирования СКС по ISO/IEC 14763-1

Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5

Информация о здании Данные о комнате компонента Иденти- фикатор Номер порта Физические данные о компоненте

Технически маркировка элементов кабельной системы согласно стандартам выполняется двумя способами: к элементу прикрепляется метка, содержащая идентификатор, или маркируется сам элемент. В информационных полях записи могут быть числовые или текстовые характеристики элемента кабельной системы.

Высокое качество компонентов горизонтальной подсистемы СКС должно быть дополнено должным уровнем проектирования и выполнения инсталляционных работ, а также проведением мероприятий по физическому аудиту.

Для достижения пропускной способности 10 Гбит/с применение неэкранированных решений оправдано в случае, когда отсутствуют повышенные требования к внутреннему заземляющему контуру здания; при монтаже требуется меньший радиус

изгиба кабеля. Применение экранированных решений целесообразно в системах с узкими кабельными каналами, должны учитываться повышенные требования к внутреннему заземляющему контуру здания.

Приведен алгоритм работы и схема измерений по отбору «витых пар» для 10-гигибитной кабельной системы, а также порядок мероприятий по физическому аудиту в процессе тестирования и эксплуатации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аббасова Т.С. 0420800058\0043. Антикризисный сервис информационных систем в электротехнических комплексах // Электронное периодическое издание «Сервис в России и за рубежом». Выпуск 8; Материалы IV Межвузовской научн.-техн. конф. «Проблемы развития электротехнических комплексов и информационных систем».

2. Аббасова Т.С., Умудумов О.Ф. Технические средства для сервисного обслуживания высокоскоростных электрических трактов СКС // Вестник МГУС, 2008, №1(4), С. 77 - 85.

3. Альбрехт М. Олер, Дитер В. Шикетанц. Межка-бельная переходная помеха: теория и измерение. -LAN, 2006, №1, С. 26 - 32.

4. Артюшенко В.М., Енютин К.А. Анализ межкабель-ных переходных помех в электрических кабельных системах, работающих в диапазоне частот свыше 500 МГЦ // Электротехнические и информационные комплексы и системы, 2008, т.4, №3, С. 28 - 35.

5. Ригглсуорт К., Воловодов А. Экранирование кабельных коробов // Сети и системы связи, 2000, №1, С. 34 - 39.

6. EN 50174-2 «Информационные технологии. Установка кабельной системы. Часть 2: Проектирование и методы установки внутри зданий».

7. Аббасова Т.С, Артюшенко В.М. Электромагнитная совместимость электропроводных кабелей и коммутационного оборудования высокоскоростных структурированных кабельных систем // Электротехнические и информационные комплексы и системы, 2008, т.4, №4, С. 22 - 29.

Поступила 03.02.2009 г.

ВНИМАНИЕ!

Издательство «Физматлит» предлагает вашему вниманию книгу «Самоподобие и фракталы. Телекоммуникационные приложения»

Авторы: О.И. Шелухин, А.В. Осин, С.М. Смольский Под редакцией О.И. Шелухина

Рассмотрены самоподобные (фрактальные и мультифрактальные) модели телекоммуникационного трафика на основе предположения, что он обладает фрактальными или мультифрактальными свойствами (т.е. является самоподобным). Представлены теоретические аспекты наиболее известных моделей трафика, проявляющих самоподобные свойства, и приведен всесторонний анализ эффективности различных моделей для описания самоподобного трафика. Показаны способы использования самоподобных процессов для создания новых и оптимизации существующих телекоммуникационных систем. Приведены теоретические подходы и описание алгоритмов (на уровне структурных схем или вычислительных процедур) для моделирования самоподобных процессов.

Для аспирантов, преподавателей и исследователей, интересующихся сетями передачи данных и динамикой информационных процессов.

Заказать и приобрести книгу можно по адресу:

117997, Москва, ул. Профсоюзная, 90.

Издательская фирма «Физико-математическая литература» МАИК

«Наука/Интерпериодика»

Е-mail: fizmat@maik.ru; fmlsale@maik.ru; http://www.fml.ru