АДАПТИВНЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕННОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ И МЕСТА ОДНОФАЗНОГО ЗАМЫКАНИЯ В СЕТИ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ

Адаптивный способ определения поврежденного присоединения в сети с изолированной нейтралью, заключающийся в том, что контролируют значение тока нулевой последовательности каждой линии, запоминают ток нулевой последовательности, суммируют токи нулевой последовательности линий, производят деление вычисленного сигнала, запоминают ток нулевой последовательности предшествующего режима каждой линии, определяют изменение тока нулевой последовательности каждой линии и сравнивают его с соответствующей уставкой для каждой линии, если на одном из присоединений ток изменил направление и он больше уставки, то делают вывод о повреждении линии и отключают ее, а место повреждения линии определяют по формуле
ЗП
I - аварийный ток нулевой последовательности поврежденной линии;
НП
ΣI - суммарный ток нулевой последовательности неповрежденных линии;
ЗД
I - доаварийный ток нулевой последовательности поврежденной линии;
З2
Зn
I,…,I - емкостной ток линий 2,…,n подстанции;
0
С - удельная емкость линии;
U - напряжение сети;
1.1
l - длина поврежденной линии от подстанции до места повреждения;
1.2
l - длина поврежденной линии от места повреждения до конца, отличающийся тем, что ток нулевой последовательности предшествующего режима каждой линии запоминают при периодическом кратковременном замыкании одной из фаз через дополнительное сопротивление или без него в нормальном режиме у источника питания.