Промышленная безопасность при эксплуатации Мини-НПЗ

Промышленная безопасность при эксплуатации Мини-НПЗ Ярмин А. А.1, Конев А. М.2, Честных М. Н.3,

Курков А. Н.4, Шакуров А. Ф.5, Силиванов В. В.6

1 Ярмин Андрей Александрович / Jarmin Andrej Aleksandrovich - эксперт;

2Конев Антон Михайлович / Konev Anton Mihajlovich - эксперт, отдел экспертизы,

АО «Метролог»;

3ЧестныхМаксим Николаевич /Chestnyh Maksim Nikolaevich - главный инженер проекта,

ЗАО «Нефтебазстрой»;

4Курков Александр Николаевич /Kurkov Aleksandr Nikolaevich - директор экспертного центра,

экспертный центр,

АО «Метролог»;

5Шакуров Артур Фанилевич / Shakurov Artur Fanilevich - главный конструктор,

проектный отдел,

ЗАО «Нефтебазстрой»;

6Силиванов Владимир Владимирович /Silivaniv Vladimir Vladimirovich - начальник лаборатории

неразрушающего контроля, экспертный центр,

АО «Метролог», г. Самара

Аннотация: в статье рассматриваются основные нарушения, связанные с эксплуатацией мини-НПЗ.

Ключевые слова: промышленная безопасность, опасный производственный объект, нарушения.

На 2015год в Самарской и Ульяновской областях эксплуатируются более 20 Мини-НПЗ.

Мини-НПЗ (малотоннажный нефтеперерабатывающий завод) - это производственный комплекс, включающий в себя нефтеперегонную установку с объемом переработки сырья до 150 000 тонн в год, емкостный и насосный парк, сливо-наливные эстакады, котельную, систему спутникового обогрева трубопроводов, здания и сооружения для размещения персонала и оборудования, системы управления технологическими процессами, системы противоаварийной защиты, факельную установку, системы надежного энергообеспечения, системы сбора и утилизации промышленных отходов, ремонтную службу, установку пожаротушения, лабораторию контроля качества продукции.

Мини-НПЗ относится к опасным промышленным объектам.

Опасные производственные объекты подлежат регистрации в государственном реестре [1].

Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, должны иметь лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности [1].

Основные нарушения в области промышленной безопасности, выявленные при эксплуатации опасных производственных объектов Мини-НПЗ:

1. На сливоналивных эстакадах не обеспечена возможность подключения системы слива-налива к установкам организованного сбора и утилизации парогазовой фазы. Для исключения образования взрывоопасных смесей в системах трубопроводов и коллекторов слива и налива не предусмотрен подвод к ним инертного газа и пара, а также возможность полного и надежного удаления из этих систем горючих веществ [2, п. 4.7.22 и 1, часть 1 статьи 9].

2. Отсутствует навес над эстакадой слива-налива нефтепродуктов в автобойлеры [6, п. 8.2 и 1, часть 1 статьи 9].

| 27 | ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 9(11) 2015

3. Не застрахована ответственность за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов установки [1, часть 1 статьи 9].

4. В технологических регламентах: не предусмотрены специальные меры для обеспечения взрывобезопасности технологической системы при пуске в работу или остановке оборудования (аппаратов, участков трубопроводов и т. п.), в том числе продувка инертными газами, предотвращающие образование в системе взрывоопасных смесей. В проектной и технологической документации не разработаны с учетом особенностей технологического процесса и не регламентированы режимы остановки оборудования, способы его продувки инертными газами, исключающие образование застойных зон. Не предусмотрен контроль за эффективностью продувки по содержанию кислорода и (или) горючих веществ в отходящих газах с учетом конкретных условий проведения процесса продувки в автоматическом режиме или методом периодического отбора проб [2, п. 2.5 и п. 3.7].

5. На трубопроводах газообразного топлива к основным горелкам отсутствуют предохранительно-запорные клапаны (ПЗК) дополнительно к общему отсекающему устройству на печи, срабатывающие при снижении давления газа ниже допустимого. Печи не оборудованы средствами автоматической подачи водяного пара в топочное пространство и в змеевики при прогаре труб. Не обеспечено аварийное освобождение змеевиков печи от нагреваемого жидкого продукта при повреждении труб или прекращении его циркуляции. Отсутствуют средства сигнализации от падения давления в системе подачи сырья, предусмотрена только сигнализация по изменению расхода сырья [2, п.п. 5.3.3., 5.3.14, 5.3.18].

6. Промежуточные технологические резервуары по 1000 м3 со стационарными крышами без понтонов не оборудованы газоуравнительными системами или «азотной подушкой» [6, п.п. 10. 16, 10. 18].

7. На отдельных предприятиях Мини-НПЗ не проведено продление срока безопасной эксплуатации технологического оборудования, трубопроводной арматуры и трубопроводов, выработавших назначенный срок службы [2, п. 5.1.2].

8. Не соблюдаются сроки технического освидетельствования сосудов, работающих под давлением [3, п. 382].

9. Не соблюдаются сроки ревизии технологических трубопроводов. Не проводится испытание трубопроводов на прочность, плотность после проведения ремонтных и профилактических работ [8, п.п. 14.3.1, 14.3.19.2].

10. Отсутствуют переключающие устройства в системе двух ППК, установленных на сосудах, работающих под давлением [2, п. 321].

11. Не обеспечен контроль за уровнем вибрации насосов [2, п. 5.1.17].

12. Вентиляционные установки в помещении операторной, вытяжка лаборатории не имеют паспортов установленной формы, журналы по их ремонту и эксплуатации. Не определен порядок эксплуатации, обслуживания, ремонта, наладки и проведения инструментальной проверки эффективности работы систем вентиляции [4, п. 7.3 и 2, п. 8.3].

13. На отдельных предприятиях не заключены договора с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями на обслуживание, не создано нештатное аварийно-спасательное формирование из числа работников, отсутствуют резервы финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий в соответствии с законодательством Российской Федерации [1, часть 1 статьи 9 и статья 10].

14. Отсутствуют строительные паспорта на здания и сооружения [4, п. 6.5].

15. Нагревательные печи не оборудованы средствами автоматической подачи водяного пара в топочное пространство и в змеевики при прогаре труб. Отсутствует система блокировки и сигнализации печей по отключению подачи топлива к дежурным и основным горелкам при падении объема циркуляции сырья через

ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 9(11) 2015 | 28 |

змеевик печи ниже допустимого и при превышении предельно допустимой температуры сырья на выходе из печи [4, п.п. 5.3.14, 5.3.18].

16. В насосных (технологическая и железнодорожная), железнодорожной и автомобильной эстакадах и резервуарном парке отсутствуют датчики сигнализаторов довзрывных концентраций (ДВК) [2, п. 6.4.1].

17. Манометры эксплуатируются с просроченным сроком государственной проверки [3, п. 312].

18. На наливных автомобильных эстакадах отсутствуют блокировки, исключающие возможность запуска насосов для перекачки нефтепродуктов при отсутствии заземления автоцистерны [6, п. 8.17].

19. На входных дверях производственных помещений не нанесены надписи, обозначающие категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности [4, п. 6.8].

20. На отдельных предприятиях имеющееся ограждение по периметру завода не предотвращает проникновение на опасный производственный объект посторонних лиц [1, часть 1 статьи 9].

Выявленные нарушения влияют на безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов и могут привести к авариям и инцидентам, влекущим за собой смерть людей и нанесение ущерба окружающей среде.

Литература

1. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

2. Приказ Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.04.2013 N 28138).

3. Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2014 N 32326).

4. Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 29 мая 2003 г. N 44).

5. Постановление Правительства РФ от 24.11.1998 N 1371 (ред. от 15.08.2014) «О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов».

6. Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2012 г. N 777).

7. ГОСТ Р 52630-2012. Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия.

8. ГОСТ 32569-2013. Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах.

| 29 | ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 9(11) 2015