АНТИРЕЗОНАНСНАЯ ГРУППА ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ
ANTIRESONANCE GROUP OF VOLTAGE TRANSFORMERS

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для защиты литых трансформаторов контроля изоляции от феррорезонансных перенапряжений и перемежающихся дуговых замыканий на землю, а также для повышения эффективности учета электрической энергии.
Известна антирезонансная группа трансформаторов напряжения, содержащая однофазные трансформаторы напряжения, установленные в ряд своими основаниями на монтажной панели («Новости электротехники» информационно-справочное издание №4(40), 2006 г., стр.117).
Поскольку антирезонансные элементы (сопротивления) закреплены на монтажной панели, по ее периметру, то это приводит к повышению габаритов панелей и как следствие ячеек комплектных распределительных устройств (КРУ) по ширине и глубине.
Известна антирезонансная группа трансформаторов напряжения, содержащая однофазные трансформаторы напряжения и трансформатор нулевой последовательности, электрически связанный с трансформаторами напряжения (Патент RU №2297705, H01H 9/00, опубликован 20.04.2007).
Данное изобретение не решает проблему снижения габаритов группы трансформаторов напряжения, устанавливаемых в ячейках КРУ.
Задачей данного изобретения является создание антирезонансной группы трансформаторов напряжения с пониженными габаритами.
Поставленная задача решается за счет того, что антирезонансная группа трансформаторов напряжения содержит однофазные трансформаторы напряжения, установленные в ряд своими основаниями на монтажной панели, и трансформатор нулевой последовательности, электрически связанный с трансформаторами напряжения, который закреплен на верхних частях корпусов трансформаторов напряжения.
Предпочтительно трансформатор нулевой последовательности должен иметь плоское основание.
Кроме того, вывод первичной обмотки трансформатора нулевой последовательности может быть выполнен в виде пластинчатого элемента с тремя контактными выводами и отверстиями для крепления к контактным выводам первичных обмоток однофазных трансформаторов напряжения.
На чертежах представлена антирезонансная группа трансформаторов напряжения, размещенная на монтажной панели: на фиг.1 - главный вид, на фиг.2 - вид сбоку, на фиг.3 - вид сверху, на фиг.4 - разрез по А-А фиг.3.
Антирезонансная группа трансформаторов напряжения содержит однофазные трансформаторы напряжения 1, 2, 3. Каждый из них имеет по две вторичные обмотки, одна из которых - основная соединяется по схеме «звезда» и предназначена для измерения, а вторая - дополнительная соединяется по схеме «треугольник» и служит для контроля изоляции. Однофазные трансформаторы напряжения 1, 2, 3 установлены в ряд своими основаниями 4, 5, 6 на монтажной панели 7. Трансформатор нулевой последовательности 8 представляет собой однофазный, с двумя обмотками, заземляемый трансформатор напряжения. Он электрически связан с трансформаторами напряжения 1, 2, 3 и закреплен на верхних частях корпусов этих трансформаторов.
Поверхности корпусов трансформаторов напряжения 1-3 в местах крепления к ним трансформатора нулевой последовательности 8 выполнены плоскими, а выводы 9, 10, 11 трансформаторов напряжения выполняют функцию элементов крепления.
Вывод 12 первичной обмотки трансформатора нулевой последовательности выполнен в виде проводника с тремя пластинчатыми контактными выводами 13, 14, 15 для соединения с выводами 9, 10, 11 первичных обмоток однофазных трансформаторов напряжения 1, 2, 3 с помощью болтов 16, 17, 18.
Такое размещение антирезонансного элемента (трансформатора нулевой последовательности) при горизонтальном положении панели позволяет уменьшить габариты ячейки КРУ по ширине и глубине.