СПОСОБ КОНТРОЛЯ ОТКАЗА ОТКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СЕТЕВОГО ПУНКТА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ НОРМАЛЬНОЙ СХЕМЫ РАБОТЫ КОЛЬЦЕВОЙ СЕТИ
CONTROL METHOD OF TRIP FAILURE OF NETWORK STATION SWITCH OF AUTOMATIC LOAD TRANSFER AT RESTORATION OF NORMAL ELECTRIC POWER SUPPLY CIRCUIT OF RING NETWORK

Изобретение относится к автоматике электрических сетей и предназначено для контроля отказа отключения выключателя сетевого пункта автоматического включения резерва (АВР) при восстановлении нормальной схемы работы кольцевой сети.
Известен способ контроля отказа отключения пункта АВР при включении его выключателя на устойчивое короткое замыкание (КЗ), заключающийся в том, что с момента появления броска тока КЗ на шинах трансформатора основного источника питания отсчитывают время, равное времени выдержки срабатывания сетевого пункта АВР плюс время срабатывания защиты его выключателя. При этом контролируют появление броска тока КЗ на шинах резервного источника питания и если после включения выключателя пункта АВР он появляется, а в момент окончания отсчета суммарного времени не происходит отключение броска тока КЗ, то устанавливают факт отказа отключения пункта АВР при включении его выключателя на устойчивое КЗ в кольцевой сети [патент RU №2304339 C1, кл. H02J 13/00, опубл. 10.08.2007, бюл. №22].
Недостатком известного способа является невозможность осуществления с его помощью контроля отказа отключения выключателя сетевого пункта АВР при восстановлении нормальной схемы работы кольцевой сети.
Задачей предлагаемого изобретения является расширение функциональных возможностей способа путем получения информации об отказе отключения выключателя сетевого пункта АВР при восстановлении нормальной схемы работы кольцевой сети.
Согласно предлагаемому способу с момента подачи напряжения в линию основного источника питания начинают отсчет времени, равный времени выдержки отключения выключателя сетевого пункта АВР, при этом в линии основного источника питания контролируют увеличение, а в линии резервного источника питания на такое же значение - уменьшение рабочего тока, определяемое резервируемой нагрузкой линии основного источника питания, и если это не происходит, то делают вывод об отказе отключения сетевого пункта АВР при восстановлении нормальной схемы работы кольцевой сети.
Суть предлагаемого изобретения поясняется чертежами, где:
- на фиг.1 представлена структурная схема, содержащая элементы для реализации способа;
- на фиг.2 - диаграммы сигналов на выводах элементов, показанных на фиг. 1.
Схема (см. фиг.1) содержит силовые трансформаторы 1 и 9; вводные выключатели 2 и 10; головные выключатели 3 и 7; секционирующие выключатели 4 и 6; выключатель 5 сетевого пункта АВР; секционный выключатель 8; датчик возрастания рабочего тока (ДВРТ)11; датчик напряжения (ДН) 12. Элементы: ПАМЯТЬ 13; НЕ 14; ЗАДЕРЖКА 15; ОДНОВИБРАТОР 16; датчик убывания рабочего тока (ДУРТ) 17; элемент НЕ 18; элемент И 19; регистрирующие устройства (РУ) 20.
Диаграмма сигналов на выходах элементов, показанных на фиг.1 (см. фиг.1), имеет вид (см. фиг.2): 21 - на выходе элемента 11; 22 - на выходе элемента 12; 23 - на выходе элемента 13; 24 - на выходе элемента 14; 25 - на выходе элемента 15; 26  - на выходе элемента 16; 27 - на выходе элемента 17; 28 - на выходе элемент 18; 29 - на выходе элемента 19; 30 - в РУ 20.
1
2
Кроме диаграмм выходных сигналов на фиг.2 также показаны: t - момент времени появления напряжения в линии основного источника питания; t - момент времени отключения выключателя 5 сетевого пункта АВР.
Способ осуществляется следующим образом.
В нормальном режиме работы кольцевой сети выключателя 2, 3, 4, 6, 7 и 10 включены, а выключатели 5 и 8 отключены. При исчезновении напряжения па шинах основного источника питания, например при срабатывании защиты и отключении выключателя 2 с последующим отключением выключателя 3 и включением выключателя 5, схема обеспечит питание всех потребителей линии основного источника питания от резервного источника питания трансформатора 9. При этом отсутствие напряжения на шинах основного источника питания обеспечивает отсутствие сигнала на выходе ДН 12 (фиг.2, диагр.22), поэтому схема находится в режиме контроля.
1
2
После устранения неисправности и включения выключателя 2 произойдет автоматическое включение выключателя 3. Появление напряжения на шинах основного источника питания приведет к появлению выходного сигнала на ДП 12 (фиг.2, диагр.22, момент времени t). Этот сигнал поступит па вход элемента ПАМЯТЬ 13, запомнится им (фиг.2, диагр.23) и поступит на вход элемента ЗАДЕРЖКА 15. С выхода этого элемента сигнал появится через время выдержки отключения выключателя 5 сетевого пункта АВР (фиг.2, диагр.25) и поступит на вход элемента Одновибратор 16. Он произведет одно колебание (фиг.2, диагр.26), этот сигнал «сбросит» память с элемента 13 (фиг.2, диагр.23) и поступит на вход элемента И 19. При правильном действии средств автоматики к этому моменту времени (t) выключатель 5 должен отключиться, однако по причине какой-либо неисправности он не отключится и на выходах ДВРТ 11 и ДУРТ 17 сигналы не появятся (фиг.2, диагр.21 и 27), поэтому па выходах элементов НЕ 14 и НЕ 18 будут сигналы (фиг.2, диагр.24 и 28), которые обеспечат срабатывание элемента И 19 (фиг.2, диагр. 29). Этот сигнал, поступив в РУ 20, обеспечит появление в нем информации о том, что выключатель 5 сетевого пункта АВР не отключился.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет получать информацию об отказе отключения выключателя сетевого пункта автоматического включения резерва при восстановлении нормальной схемы работы кольцевой сети.