Влияние определяющих факторов на Изменение мощности ПГУ-325

УДК 621.311.22

Влияние определяющих факторов на изменение мощности ПГУ-325

Мошкарин А.В., д-р техн. наук, Шелыгин Б.Л., канд. техн. наук, Жамлиханов Т.А., асп.

Представлены аналитические и графические зависимости статических характеристик энергоблока при различных нагрузках ГТУ и температур наружного воздуха. Приведен сравнительный анализ показателей работы ПГУ-325 в режимах моноблока и дубль-блока.

Ключевые слова: парогазовая установка (ПГУ), газотурбинная установка (ГТУ), температура наружного воздуха, КПД, электрическая мощность, котел-утилизатор, моноблок, дубль-блок.

Influence of Major Factors on CCGT-325 MW Power Changing

A.V. Moshkarin, Doctor of Engineering, B.L. Shelygin, Candidate of Engineering,

T.A. Zhamlikhanov, Post Graduate Student

Analytical and graphic dependences of power unit static characteristics at various loadings of GT and external air temperatures are presented. The comparative analysis of CCGT-325 MW operating parameters in modes of a monoblock and two-boiler single-turbine unit is resulted.

Keywords: CCGT, gas turbo unit (gas turbine), outdoor temperature, coefficient of efficiency, electric power, HRSG, monoblock, two-boiler single-turbine unit.

Используя АСУ энергоблока, в зависимости от изменяющихся исходных условий (Мп-у и /нар), оперативно определяются значения выходных технологических характеристик рабочих процессов энергоустановки [1].

Статические характеристики получены применительно к энергоблоку ПГУ-325 ОАО «Ивановские ПГУ», в состав которого входит следующее основное оборудование:

• две газотурбинные установки ГТЭ-110 производства ОАО «НПО САТУРН» [2];

• котел-утилизатор (КУ) марки «П-88»

(Е-155/35-7,2/0,7-501/231) производства ОАО «ИК ЗиОМАР» [3];

• конденсационная паротурбинная установка К-110-6,5 производства ОАО «Силовые машины ЛМЗ» [4].

Исследование проводилось в интервале относительных нагрузок ГТУ (0,3^1)Мном для диапазона температур наружного воздуха /нар = -38^+38 °С при использовании в качестве топлива природного газа с теплотой сгорания QHP = 49,4 МДж/кг [5]. Регулирование мощности паровой турбины (ПТ) осуществлялось либо с помощью регулирующих клапанов, либо с помощью регулятора давления ПТ путем изменения давления пара в контуре ВД.

При работе одной ГТУ и пониженном расходе газов уменьшаются паропроизводитель-ность контуров ВД и НД и соответствующие значения давления пара. В зависимости от /нар, при предельных электрических нагрузках Nn-y = 90^130 МВт расходы пара составляют Овд = 65^75 т/ч и Онд = 23^36 т/ч.

Так как температура газов на входе в КУ &ку от количества ГТУ практически не зависит, то температура пара ВД близка к значениям 4д для дубль-блочного режима ПГУ. Температура /нд, по сравнению с дубль-блочным режимом, на 15^20 °С выше.

Параметры пара ВД и НД оказывают влияние на

нагрузку ПТ Мпт и, как следствие, на общую электрическую мощность ПТУ Мп-у. Для дубль-блочного режима ПГУ при /нар = -38^+38 °С максимальные значения Мпт = 95^115 МВт соответствуют нагрузкам ГТУ Му = 100^130 МВт (рис. 1).

При уменьшении Мп-у в результате падения значений расхода, давления и температуры пара ВД и НД электрическая мощность ПТ, МВт, снижается пропорционально величине Овд согласно зависимости

Мпт = 24 - 0,024

где к = 2,7 - 0,001(38 - /нар)1’93.

N.. ;

МВт

300

200

100

Nrrr,

МВт

100

60

20

20 50 80 110 IV,, МВт

б)

Рис. 1. Изменение мощности ПГУ(а) и ПТ(б) и в зависимости от режима работы ПГУ, электрической мощности ГТУ и температуры наружного воздуха /нар: 1 - -38 °С; 2 - 15 °С; 3 - 38 °С

С ростом температуры /нар возрастает тем-

пература газов за ГТУ и значение /вд. Поэтому наибольшие значения Мпт характерны для высоких температур: /нар = 15+38 °С. Для минимально допустимых нагрузок ГТУ (60+75 МВт) мощность ПТ составляет 45+85 МВт.

Мощность ПГУ, МВт, изменяется согласно зависимости

Мпгу = 145 - 1,33(38 - /нар)0,69 + 3,43(Чту - 45)096.

В диапазоне нагрузок Мгту = 85+130 МВт с увеличением /нар от -38 до +38 °С значения Мпгу снижаются с 360 до 280 МВт. Значения минимальной нагрузки составляют 160+190 МВт.

Для моноблочного режима ПГУ закономерности измерения Мпт и Мгту аналогичны характеристикам дубль-блочного режима (рис. 1). Обратный характер зависимостей расхода и температуры пара НД не оказывает существенного влияния на величину мощности ПТ, которая не превышает 55 МВт. Максимальная нагрузка ПГУ (170+180 МВт) достигается при температурах ниже -25 °С. При этом мощность ПТ уменьшается из-за снижения расхода и температуры пара ВД.

Для дубль-блочного режима ПГУ характер изменения температуры уходящих газов аналогичен зависимости температуры /нд от Мп-у (рис. 2). Максимальные значения 9ух = 99+101 °С, в зависимости от /нар, соответствуют номинальной мощности ГТУ 100+130 МВт.

\ 4 V, 'А

и

20 50 80 110 МВт

Рис. 2. Изменение температуры уходящих газов при дубль-блочном режиме работы ПГУ в зависимости от электрической мощности ГТУ и температуры наружного воздуха /нар: 1 --38 °С; 2 - 15 °С; 3 - 38 °С

При снижении нагрузки до минимально допустимой (65 МВт) температура уходящих газов снижается до 91+93 °С согласно зависимости

9ух = 91,5 + к2

1,1

\0,55

где кг = 0,167 - 0,0083(38 - /нар)0

С увеличением /нар от -38 до +38 °С возрастают температуры газов на входе в КУ, а температура &ух увеличивается на 8+10 °С (рис. 2). В моноблочном режиме значения 9ух на 1,5+11 °С ниже из-за более низкого давления рабочей среды.

С понижением /нар от +38 до -38 °С значение 9ух возрастает на 1,5+2,5 °С из-за ухудшения тепловосприятия поверхностей нагрева КУ при минимальных температурных напорах.

Для нагрузок одной ГТУ (55+110 МВт) температуры газов на входе в КУ находятся в пре-

делах 400+550 оС. При этом возможные значения КПД КУ равны пку = 75+83 % (рис. 3).

82

80

78

76

74

3 и" " 1 1 1 1 1 1

/ /V

//> '/У УЧ2 X 1

/ 4 /у /У М 'бгь-блок >нсблок

50 65 80 95 МВт

Рис. 3. Изменение КПД КУ в зависимости от режима работы ПГУ, электрической мощности ГТУ и температуры наружного воздуха /нар: 1 —38 °С; 2 - 15 °С; 3 - 38 °С

Максимальные значения КПД КУ (79+83 %) характерны для нагрузок ГТУ выше 82,5 МВт. С ростом /нар в пределах от -38 до +38 °С значения КПД КУ, %, возрастают согласно зависимости

Пку = Креж[79,3 + 0,23(38 + /

нар

О0,5].

Для дубль-блочного режима креж = 1, для моноблочного - креж = 1,03. В моноблочном режиме ПГУ значения КПД КУ выше за счет более низких температур 9ух. При нагрузках ГТУ менее 80 МВт существенно снижаются температуры &ку из-за повышенных значений а = 4,5+5,5, что заметно снижает КПД КУ до 75+79 %.

Изменение КПД ПГУ брутто ппгу повторяет характер зависимости КПД ГТУ от ее мощности. При падении нагрузки от 120 до 65 МВт КПД ГТУ Пгту снижается с 34+37 до 21+24 %.

Аналогичным образом в случае дубль-блочного режима КПД ПГУ, %, снижается в 1,3+1,5 раза согласно зависимости

Ппгу = 31,4 - 0,03(38 + /нар)1,3 + 1,95(Л/т - 25)054.

45

35

25

3

У/ /// 41

^ А 9 42

— - - моноблок

20

50

80

110 МВт

Рис. 4. Изменение КПД ПГУ в зависимости от режима работы ПГУ, электрической мощности ГТУ и температуры наружного воздуха /„ар: 1 —38 °С; 2 - 15 оС; 3 - 38 оС

Максимальные значения КПД ПГУ (50+51,5 %) достигаются при высоких нагрузках Мгту = 85+130 МВт, когда обеспечиваются оптимальные значения коэффициента избытка воздуха (3,0+4,0). С увеличением /нар от -38 до 38 °С величина Ппгу возрастает на 4-6 %. Для диапазона возможных нагрузок энергоустановки удельный расход условного топлива в камеру сгорания (КС) ГТУ составляет Ьу = 0,25+0,34 кг/(кВтч).

При снижении нагрузки ПГУ до минимальной возможны два режима:

1) дубль-блочный (при снижении нагрузки каждой ГТУ до минимально допустимого значения Ммингту = 55 МВ);

2) моноблочный (при останове одной и повышении нагрузки другой ГТУ до номинального значения Мномгту = 110 МВт).

Сравнительный анализ проводился при расчетных температурах наружного воздуха 15 и 0 оС, т.е. при средних значениях исследуемого диапазона /нар. Расчетные характеристики сведены в табл. 1, 2.

Таблица 1. Показатели работы дубль-блока ПГУ-325 при электрической нагрузке каждой ГТУ МГТУ = 55 МВт

Наименование характеристики /нар = 0 С /нар 15“С

Температура газов на входе в КУ &ку, °С 400 410

Расход газов в КУ вку, кг/с 66S 640

Суммарная электрическая мощность двух ГТУ Мп-у, МВт 110 110

КПД ГТУ Ппгу, % 29,6 28,9

Температура газов на выходе из КУ V °С 94,0 92,1

Электрическая мощность ПТ М„т, МВт 5Э 58

Электрическая мощность ПГУ Мпгу, МВт 16Э 168

КПД КУ Пку, % 77,5 78,0

КПД ПГУ Ппгу, % 43,0 42,6

Удельный расход условного топлива в камеру сгорания ГТ Ьу, кг/(кВтч) 0,286 0,288

В обоих вариантах суммарная электрическая нагрузка газовых турбин составляет 110 МВт. Для моноблочного режима и неизменной Мгту постоянство общей мощности ПГУ (159+163 МВт) при /нар = 0+15 оС в случае снижения &ку на 21 оС обеспечивается повышением расхода газов от 365 до 376 кг/с.

КПД ГТУ имеет максимальное значение (34,1+35,1 %). В случае одинаковых температур уходящих газов (93,5+94,0 оС) КПД КУ постоянен (80,7+81,0 %).

Таблица 2. Показатели работы моноблока ПГУ-325 при электрической нагрузке одной ГТУ МГТУ = 110 МВт

Наименование характеристики “С 0“ = “С 5“ = І

Температура газов на входе в КУ &ку, 50Э 524

Расход газов в КУ вку, кг/с Э76 365

Суммарная электрическая мощность двух ГТУ Мп-у, МВт 110 110

КПД ГТУ Ппгу, % 35,1 34,1

Температура газов на выходе из КУ V °С 94,0 93,5

Электрическая мощность ПТ Мпт, МВт 49 53

Электрическая мощность ПГУ М,гу, 159 163

КГЩ КУ Пку, % 80,7 81,0

КПД ПГУ Ппгу, % 51,9 51,0

Удельный расход условного топлива в камеру сгорания гТ Ьу, кг/(кВт ч) 0,237 0,241

Наибольшее значение КПД ПГУ (51+51,9 %) достигается при работе в моноблочном режиме.

Применительно к дубль - блочному режиму мощность каждой ГТУ составляет минимальную величину - 55 МВт. По сравнению с моноблочным режимом, расход газов возрастает в 1,7+1,8 раза за счет заметного роста коэффициента избытка воздуха а до 4,5+5,5. При снижении температуры &ку до 400+410 °С КПД ГТУ уменьшается на 4,5+5,5 %, а КПД КУ - на 3+3,5 % (до значений 77,8+78,0 %).

Заключение

По сравнению с моноблочным режимом, КПД ПГУ при неизменной мощности 163+168 МВт на 8,4+8,9 % ниже и составляет 42,6+43,0 %. Таким образом, по условию эффективности при пониженной нагрузке дубль-блочный режим выглядит менее предпочтительным.

Список литературы

1. Ольховский Г.Г. Энергетические газотурбинные установки. - М.: Энергоатомиздат, 1985.

2. Газотурбинная энергетическая установка ГТЭ-110 для ПГУ-325. Руководство по эксплуатации. Ч. 1. Описание и работа (097108000 РЭ). - НПК «Зоря»-«Машпроект», 2004.

3. Котел-утилизатор паровой Е-155/35-7,2/0,7-501/231 (П-88) для ПГУ-325 ОАО «Ивановские ПГУ». Инструкция по эксплуатации. - ОАО «Испытательный стенд Ивановской ГРЭС», г. Комсомольск. ОАО «Ивановские ПГУ», 2005.

4. Турбина паровая К-110-6,5 для ПГУ-325. Расчетносправочные данные (8600001 РР 0201). ЛМЗ. - СПб., 2006.

5. Газотурбинные и паровые установки тепловых электростанций; под ред. С.В. Цанева. - М.: изд-во МЭИ, 2002.

Мошкарин Андрей Васильевич,

Ивановский государственный энергетический университет,

доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой тепловых электрических станций, телефон (4932) 41-60-56, e-mail: admin@tes.ispu.ru

Шелыгин Борис Леонидович,

Ивановский государственный энергетический университет,

кандидат технических наук, профессор кафедры тепловых электрических станций, телефон (4932) 41-60-56, e-mail: admin@tes.ispu.ru

Жамлиханов Тимур Абдульверович,

Ивановский государственный энергетический университет, аспирант, ассистент кафедры тепловых электрических станций, телефон: (4932) 41-60-56, e-mail: admin@tes.ispu.ru