СЕКЦИОННАЯ КОНДЕНСАЦИОННАЯ УСТАНОВКА

Полезная модель относится к области теплоэнергетики, в частности к конденсаторам пара для теплоэнергетической установки.
Известны конденсационные установки, состоящие из теплообменной поверхности, из которой удаление неконденсирующихся газов осуществляется газоудаляющим устройством из одной точки в конденсаторе (см. Шкловер Г.Г., Мильман О.О. «Исследование и расчет конденсационных устройств паровых турбин», Энергоатомиздат, 1985, с. 20). Недостаток этих установок в том, что различные части конденсатора работают с разной эффективностью, возможны перетоки пара внутри конденсатора и накопление неконденсирующихся газов, снижающие общую эффективность конденсационной установки.
Известны конденсационные установки, состоящие из отдельных теплообменных секций, из которых удаление неконденсирующихся газов производится в общий коллектор, присоединенный к газоудаляющему устройству (см. Мильман О.О., Федоров В.А. «Воздушно-конденсационные установки» М., МЭИ, 2002, с. 60). Недостаток такой установки проявляется при неравномерном охлаждении различных секций, воздействии ветра, из-за неодинаковой работы вентиляторов и т.п. В этом случае в коллектор отсоса неконденсирующихся газов попадает большое количество пара из секций, где охлаждение идет хуже. Увеличение объемного расхода парогазовой смеси приводит к росту давления всасывания газоудаляющего устройства (компрессор, водокольцевой насос, пароструйный эжектор). Следствием является рост давления пара на входе в конденсатор и снижение эффективности работы теплоэнергетической установки.
к
Преодоление этого недостатка возможно, если на линии отсоса парогазовой смеси из отдельных секций установить дроссель, гидравлическое сопротивления Δр которого находится в диапазоне значений  где р – расчетное давление в конденсаторе.
Конденсационная установка состоит из следующих элементов (рисунок 1): коллектора подвода пара 1, теплообменных секций 2, конденсатного коллектора 3, коллектора отвода парогазовой смеси 4, соединенного линией с установленным на ней дроссельным устройством 5, и газоудаляющего устройства 6 (компрессор, водокольцевой насос, паровой эжектор).
Установка работает следующим образом. Пар по коллектору 1 подводится к теплообменным секциям 2, конденсируется в них с отводом тепла охлаждающей средой. Конденсат собирается в конденсатном коллекторе 3, а парогазовая смесь по линии с дросселями 5 проходит в паровой коллектор 4 и удаляется газоудаляющим устройством 6.
Если все теплообменные секции 2 охлаждаются одинаково, то в линию с дросселями 5 идет небольшое количество парогазовой смеси, сопротивление дросселей невелико и практически не оказывает влияние на давление в конденсаторе.
Если же какие-либо секции охлаждаются неудовлетворительно, то в них имеет место неполная конденсация пара, и тогда на дроссель этой секции поступает большой объемный расход парогазовой смеси, перепад давления на нем возрастает и тем самым уменьшает поступление пара в эту секцию. Объемный расход смеси на газоудаляющее устройство растет незначительно и давление конденсации возрастает значительно меньше, чем если бы дросселя не было.
Таким образом, на режимах с неравномерным охлаждением секций конденсатора наличие дросселя понижает давление конденсации и повышает эффективность работы конденсатора и всей теплоэнергетической установки.