ПРОГРУЗОЧНОЕ УСТРОЙСТВО НА БАЗЕ СУПЕРКОНДЕНСАТОРОВ

Полезная модель относится к устройствам испытания электротехнических изделий.
Известны устройства прогрузочные, предназначенные для поверки защит автоматических выключателей и токовых реле в силовых цепях энергетических систем (см., например, http://sib-neo.ru/products/22/), питаемые от сетей 220 или 380 В. Главным недостатком подобных устройств является большая мощность, потребляемая от источника питания во время проведения испытаний (до 35 кВт), что накладывает соответствующие требования к питающей сети и самому источнику питания, дополнительному износу электрических сетей и т.п.
Задача, решаемая созданием заявленной полезной моделью, состоит в преодолении указанного недостатка, при этом технический результат, достигаемый при решении такой задачи, состоит в расширении функциональных возможностей прогрузочных устройств и повышении их работоспособности за счет возможности промежуточного накопления электрической энергии для питания мощного источника тока, нагруженного на замкнутый автоматический выключатель.
Для достижения поставленного результата предлагается в прогрузочном устройстве, содержащем средство подключения к испытуемому устройству, систему управления и источник питания, последний выполнить в виде по меньшей мере одного суперконденсатора (суперконденсаторной батареи), связанного со средством подключения к испытуемому устройству через DC-DC преобразователь тока.
В практических аспектах реализации устройство дополнительно может содержать AC-DC преобразователь тока с возможностью связи суперконденсатора с внешним источником электрической энергии.
Возможность достижения поставленного результата обусловлена построением устройства по принципу разделения циклов накопления и передачи энергии источника питания.
Конструкция полезной модели иллюстрируется структурной схемой. Следует отметить, что указанная схема не раскрывает конкретное исполнение устройства, а поясняет принципиальные связи конструктивных элементов такого устройства на этапе практического использования. Для специалиста также очевидно, что конкретные технические параметры блоков устройства (мощность, массогабаритные характеристики и т.п.) на этапе практического использования выбираются исходя из характеристик испытуемого устройства.
В общем виде заявленное устройство, содержит следующие модули: модуль суперконденсаторной батареи 1 (СКВ), модуль мощного DC-DC преобразователя 2 с управляемым прецизионно выходным током, мощность которого определяется параметрами автоматического выключателя и находится примерно в пределах от 5 до 35 кВт, непосредственно нагруженного на испытуемый автоматический выключатель и модуль маломощного AC-DC преобразователя 3 для заряда СКВ от электрической сети. Для управления устройство содержит модуль управления и индикации 4, реализованный на базе микропроцессоров. В практических аспектах реализации, три первых модуля в совокупности проще и дешевле применяемых в выпускаемых прогрузочных устройствах мощных ac-dc преобразователей с прецизионно управляемым током нагрузки. Дополнительно, расширение функциональных возможностей обеспечивается фактической возможностью заряда СКВ по сути стандартной сети электропитания.