Строительство высоковольтных воздушных линий электропередач в различной местности

Как видно из графиков форма выходного напряжения ВМГ при равномерной скорости перемещения приближается к синусоиде. При этом отличие от синусоиды особого значения не имеет, поскольку при наличии дальнейшего выпрямления важно именно значение амплитуды выходного напряжения.

Наиболее существенно на значение амплитуды выходных импульсов влияет частота рабочих циклов и значение сопротивления нагрузки. При изменении этой частоты с 2 до 7 Гц при Rнагр>1кОм виброгенератор позволяет получить в различных режимах работы выходное напряжение более 1 В. Этого значения вполне достаточно для надежного выпрямления, заряда накопительного конденсатора и использования для питания маломощных потребителей даже без использования специального преобразователя напряжения.

Список использованной литературы:

1. Электротехнический справочник в 4-х т. / Под ред. В.Г.Герасимова. Т. 3: Производство, передача и распределение электрической энергии. М.: МЭИ, 2004. - 964 с.

2.Электротехнический справочник в 4-х т. / Под ред. В. Г. Герасимова. Т. 4: Использование электрической энергии. М.: МЭИ, 2004. -696 с.

3. Компактный персональный генератор энергии nPower PEG // Информационно-аналитическая газета «ЕВРОСМИ». URL: http://www.eurosmi.ru/power_peg_kompaktnyiy_generator_energii.html (дата обращения 31.10.2018).

4. Design and experimental verification of a linear permanent magnet generation for a free-piston energy converter / Wang J., West M., Howe D. // IEEE Transactions and Energy Conversion. Vol. 22, № 2, 2007, P. 299-305.

5. Дубровский В.И. Биомеханика: учебник для студентов сред. и высш. заведений по физической культуре. М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2008. - 669 с.

6. Денисенко В.В. Возможности повышения точности путем многократных измерений //Датчики и системы. № 6. 2009. - С. 35-38.

©Каунг Мьят Хту, Довгаль В.М, 2018

УДК 621.315.177

Н.В.Кочкин

студент УГАТУ, г. Уфа, РФ E-mail: kochkin-1998@mail.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

В РАЗЛИЧНОЙ МЕСТНОСТИ

Аннотация

В данной работе, рассмотрены методы и способы сооружения высоковольтных линий электропередач. В процессе написания статьи были изучены этапы строительства ЛЭП, а также особенности строительства линий электропередач в различных условиях местности. Горные районы требуют индивидуального подхода к строительству высоковольтных линий. Условия рельефа выдвигают свои требования к оборудованию, технике и рабочему персоналу, а также к материалу сооружений. В статье изложены материалы по способу установки опор высоковольтных линий передач, используемых в настоящее время.

Ключевые слова

Опора, ЛЭП, высоковольтные линии, строительство, монтаж, установка.

В наше время, жизнь без электроэнергии невозможна. Любой станок или оборудование, даже некоторые виды автомобилей работают от электричества. В связи с быстрым освоением отдаленных территорий нашей страны, требуется обеспечить электроэнергией все больше и больше территорий.

Таким образом, вопрос о строительстве высоковольтных линий электропередач является актуальным, а ввиду того, что рельеф нашей страны весьма разнообразен, требуется рассмотреть вопросы строительства не только в равнинной местности, но и в горной местности, которая является существенным препятствием при строительстве ЛЭП[6].

Этапы строительства[3]

Строительство высоковольтных воздушных линий электропередач (ВЛ) начинается с подготовки местности. Подготовка заключается в зачистке территории. Вырубаются деревья, травы и кустарники. Помимо этого сооружаются необходимые подъезды и заезды для спецтехники.

Следующим этапом идет заливка фундамента в случае установки опор на фундаментное основание.

Третьим этапом является непосредственно монтаж самих опор. Здесь можно выделить три способа монтажа:

- монтаж опор «вывешиванием» их в вертикальное положение и установкой в котлован или на фундамент. Данный метод применим только для собранных одностоечных опор небольшой массы и высоты. Вывешивание происходит с помощью кранов и в некоторых случаев вертолетов.

- установка опор поворотом из горизонтального положения в вертикальное. Этот метод используется при большой массе опоры. Способ применяется к полностью собранным одностоечным и портальным опорам ВЛ. Опоры устанавливаются с помощью кранов, в отдельных случаях используются тягачи и трактора.

- монтаж опор вертикальным наращиванием. Применяется для переходных опор, очень большой высоты и в случае невозможности использования метода поворота. Для установки опор этим методом применяют крановые механизмы, в том числе, ползучие краны, а также вертолеты.

Завершающим этапом строительства является навешивание проводов. До середины 20-го века монтаж проводился следующим способом:

- Необходимое количество провода раскатывалось на земле. Далее провод тянулся по земле с помощью тракторов или мощных тягачей. Следует заметить, что данный метод имел очень большой недостаток: в процессе навешивания провод получал многочисленные механические повреждения и требовал ремонта в процессе монтажа. Мелкие, незамеченные царапины и сколы были причиной коронного разряда, что приводило к дополнительным потерям передаваемой энергии.

Данный недостаток был устранен методом, который был изобретен в Европе в середине 20-го века. Метод получил название «под тяжением». Данный способ подразумевает под собой раскатку провода непосредственно на опоры, используя специальные ролики. Для упрощения работы были созданы специальные машины, способные производить такую работу. С одного конца линии устанавливается натяжная машина, с другого - тормозная.[4]

Вышеописанный способ позволил производить раскатку проводов без опускания их на землю. Это сильно упростило монтаж переходов через транспортные пути, инженерные сооружения и ЛЭП, а также помог избежать повреждений провода в процессе монтажа, что в свою очередь сокращает потери электроэнергии при её передаче и радиопомехи.

При монтаже провода «методом тяжения» выделяют пять основных этапов:

- подготовительные работы;

-раскатка троса-лидера;

-протяжка провода;

-натягивание, визирование и крепление;

-перекладка проводов, установка дистанционных распорок.

Особенности монтажа ЛЭП в горной и скалистой местности[4]

Большие сложности вызывает монтаж высоковольтных линий в горной местности, при переходе

через горные хребты и т.д.

Особые трудности вызывает монтаж опор. Из-за особенностей рельефа спецтехника не может добраться до места установки, а вертолеты использовать дорого и опасно (ввиду сильных воздушных потоков). Важным фактором является, что рабочий персонал подвергается повышенной опасности. Соответственно, проще и дешевле сооружение безопорных линий, где провода подвешиваются не к установленным на грунте опорам (как обычно), а к поперечным или оттяжным несущим тросам, т. е. осуществление вантовой подвески. При этом несущие тросы крепятся к анкерам, заделанным в скальный грунт горных возвышенностей.

Для удобства монтажа анкера сооружают монтажную площадку размером по проекту (обычно 2x2 м), а при необходимости пешеходную тропу для передвижения рабочих с приспособлениями и необходимым оборудованием. При крутых подъемах на тропе делают ступени, ставят лестницы, ограждения, натягивают канаты. Кроме основного анкера сначала монтируют страховочный, а затем монтажный для подъема основных грузов с помощью канатов.

Следует отметить, что замена обычных опор на вантовую способствует защите окружающей среды, так как не требуется вырубать лесные просеки и расчищать кустарники, которые в горных районах скрепляют почву во избежание оползней.

Список использованной литературы

1. Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций / Л.Д. Рожкова, Л.Д. Карнеева, Т В. Чиркова. -М.: Академия, 2010. - 448с.

2. Справочник по проектированию электрических сетей под ред. Файбисович Д.Л. - М.: ЭНАС, 2012. - 376с.

3.Строительство опор ЛЭП [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://elektro-montagnik.ru/?address=lectures/part2/&page=page43

4.Крепление проводов в горах [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.stroitelstvo-new.ru/elektromonter/vantovoe-kreplenie-provodov.shtml

5.Метод монтажа ЛЭП [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_монтажа_ЛЭП_«Под_тяжением»

6. Технология монтажа ЛЭП [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://mirznanii.eom/a/322525/tekhnologiya-montazha-vozdushnykh-liniy-elektroperedach

© Кочкин Н. В., 2018

УДК 621.313

Н.В.Кочкин

студент УГАТУ, г. Уфа, РФ E-mail: kochkin-1998@mail.ru

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САМОНЕСУЩИХ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ НА ЛИНИЯХ

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 110 кВ

Аннотация

Самонесущий изолированный провод (СИП) является современной альтернативой сталеалюминевых проводов (АС) воздушных линий электропередач (ЛЭП).

В данной статье приведены достоинства и недостатки строительства ЛЭП на проводах СИП. Статья является актуальной, так как в ней рассмотрен переход с устаревших видов проводов на современные.