Счетчик-коммуникатор удаленного контроля электрической энергии

заданные промежутки времени по каналу системы коротких сообщений и каналу передачи данных сотовой связи предназначен для создания автоматизированной системы коммерческого учёта электрической энергии. Со счётчика снимаются показания с помощью удалённого диспетчерского компьютера по каналам сотовой связи.
Для создания Счетчика-коммуникатора удаленного контроля электрической энергии применяется электронный счётчик, модуль сбора и передачи данных, который содержит программируемый логический контроллер, модем сотовой связи, блок питания и антенна. В корпус электронного счётчика монтируется модуль сбора и передачи данных и антенна. Модуль подключается к выводу интерфейса электронного счётчика, а антенна к выводу модуля.
Сведения, подтверждающие возможиость осуществления полезной модели: Внещний вид счетчика-коммуникатора удаленного контроля электрической энергии (без крыщки) представлен на рисунке фигуры .№ 1(Фиг. 1).
Пример счетчика-коммуникатора, который состоит из:
-Стандартного цифрового счетчика электрической энергии.
-Модуля считывания и передачи данных, (Фиг.1, Поз.4,5,6) включающего в себя: модем сотовой связи (Фиг.1, Поз.5), считывателя SIM-карт (Фиг.1, Поз.6) и управляющий контроллер (Фиг.1, Поз.4).
Токовые сигналы преобразуются с помощью токовых трансформаторов и резисторов в сигналы напряжения. Эти сигналы подаются на входы аналогоцифрового преобразователя (АЦП) (Фиг.2, Поз.1), где преобразуются в цифровой код и поступают на последовательный синхронный порт (ПСП) (Фиг.2, Поз.20) цифрового сигнального процессора (ЦСП) (Фиг.2, Поз.З). Цифровой сигнальный процессор производит расчет среднеквадратичных значений токов и напряжений, полной, активной, реактивной мощностей и энергий, а также углов сдвига и частоты основной гармоники сигналов напряжения.
Однокристальная микро-ЭВМ (ОМ-ЭВМ) (Фиг.2, Поз.6) по шине адрес/данные (ШАД) (Фиг.2, Поз.22) считывает данные об энергопотреблении и параметрах сети, через порт прямого доступа к памяти (ПДП) (Фиг.2, Поз.21) цифрового сигнального процессора. Однокристальная микро-ЭВМ (Фиг.2, Поз.6) в реальном времени, осуществляет накопление и сохраняет энергетические параметры в энергонезависимом оперативном запоминающем устройстве (ЭПОЗУ) (Фиг.2, Поз.4). Отсчет времени и ведение календаря осуществляют часы реального времени (ЧРВ) (Фиг.2, Поз. 16). Адресация узлов счетчика-коммуникатора осуществляется через дешифратор адреса (ДША) (Фиг.2, Поз.З), в соответствии с заданной программой однокристальная микро-ЭВМ.
В счетчике-коммуникаторе имеется оптический порт (ОП) (Фиг.2, Поз.7) и модуль интерфейса (МИ) (Фиг.2, Поз.8), для считывания информации и программирования параметров пользователя.
Информация о параметрах сети, энергопотреблении и параметрах пользователя выводится на жидкокристаллический дисплей (ЖКД) (Фиг.2, Поз. 15). Просмотр осуществляется пользователем с помощью клавиатуры (Кн) (Фиг.2, Поз. 14), включающей пломбируемую кнопку госповерителя.
Два светодиодных индикатора работы (И) (Фиг.2, Поз. 17) информируют о работоспособности счетчика при накоплении активной и реактивной энергии.
С помощью реле управления нагрузками (РУН) (Фиг.2, Поз. 18) осуществляет включение или отключение нагрузок (два канала).
Для питания счетчика-коммуникатора используется импульсный обратноходовой преобразователь, преобразующий выпрямленные входные напряжения в напряжение необходимое для питания всех узлов и модулей счетчика. Через модуль питания может быть подано резервное напряжение питания для работы счетчика-коммуникатора при отсутствии входных напряжений UA, UB, UC. Модуль питания формирует сигнал аварии питания (АБР) (Фиг.2, Поз.23), сигнализирующий о недопустимом снижении напряжения питания. По сигналу АВР ОМ-ЭВМ заверщает работу с ЭНОЗУ. Цифровой сигнальный процессор может вести подсчет импульсов поступающих на модуль импульсных входов от первичных преобразователей (например, от индукционных счетчиков снабженных телеметрическими выходами, соответствующими ГОСТ 30206-94 или ГОСТ 30207-94. В постоянном запоминающем устройстве ПЗУ (Фиг.2, Поз. 13) хранятся коды
процессора. Загрузка памяти программы цифрового сигнального процессора происходит по окончанию сигнала сброса.
На основе расчетов активной и реактивной энергий цифровой сигнальный процессор выдает сигналы об энергопотреблении на телеметрические выходы, которые подключены через модуль интерфейса (Фиг.2, Поз.8) RS-485 последовательно к модулю передачи данных, состоящего из программируемого логического контроллера (Фиг.2, Поз.9) и модема сотовой связи (Фиг.2, Поз. 19). Контроллер считывает данные с собственного счетчика-коммуникатора и других стандартных счетчиков, установленных рядом, находящихся на удаленном объекте (идентифицируя счетчики по серийному номеру) в заданные промежутки времени или по запросу оператора, накапливает в архиве и отправляет данные со всех счетчиков, преобразованные командами модема в короткие сообщения на модем сотовой связи. Модем сотовой связи по программе контроллера передает данные через канал службы коротких сообщений или по каналу передачи данных на диспетчерский компьютер. Р1мпульсный блок питания преобразует постоянное входное напряжение 9-24 V в выходное постоянное напряжение 5V.