УЗЕЛ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ (ВАРИАНТЫ)

УЗЕЛ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ (ВАРИАНТЫ)
Полезная модель относится к использованию на напорных сетях водопровода, преимущественно ремонту железобетонных труб.
Известны различные устройства для монтажа и ремот-а железобетонных труб диаметром 500-1400 мм, включая муфты, з лотнительные кольца, бандажи, стальные вставки (1,2).
Монтаж труб выполняется по типу уплотнений неподвижного соединения с помощью резиновых колец (3).
Наиболее близким техническим решением относительно предложенного узла для соединения труб является стальная вставка (1, с.417 и 2, с 113) , представляющая собой патрубок типа вставка - раструб в первом варианте и патрубок типа вставка - втулка во втором варианте.
Однако, указанные узлы для соединения труб недостаточно обеспечивают герметизацию соединения труб.
Задачей полезной модели является герметизация соединения труб, а техническим результатом - сохранность зшлотнительного кольца: в первом варианте кольцо не съезжает и не срезается, а во втором варианте кольцо фиксируется и устанавливается в упор.
Для этого предложен узел для соединения труб, представляющий собой патрубок с обечайкой и фланцем, который характеризуется тем, что обечайка выполнена с заходной фаской, служащей для сопряжения соединяемых труб с помощью ушютнительного кольца.
Предложен также узел для соединения труб, представ.11яющий собой патрубок с обечайкой и фланцем, характеризующийся тем, что обечайка выполнена в виде конуса, обращённого в сторону сопрягаемой трубы, с уступами, служащими для упора уплотнительного кольца и для его фиксации, соответственно, при сопряжении соединяемых труб.
Узел для соединения труб характеризуется тем, что он выполнен иЗ металла, преимущественно стали.
Узел для соединения труб характеризуется также тем, что уплотнительные кольца выполнены из эластичного материала, преимущественно резины.
МПК 7: F161:17/00, 17/02, 17/06
На чертежах представлены: фиг.1 - узел для соединения труб с обечайкой с заказанными уступами (упорами) для уплотнительного кольца, фиг. 2 - узел с обечайкой, имеющей заходную фаску, фиг.З, 4 - схемы монтажа сопрягаемых труб с использованием узлов по фиг.2, 1, соответственно.
Позиции на чертежах соответствуют: 1 - железобетонная труба, 2 обечайка узла по фиг.1, 2, сопрягаемого с трубой 1; 3 - ушютнительное кольцо из резины(фиг. 1,3,4); 4,5 - уступы на обечайке по фиг. 1,4; 6 - фиксирующие фланцы узлов; 7 - металлическая (стальная) труба.
Монтаж узлов для соединения труб производится на повреждённом участке железобетонной трубы следующим образом:
-Разрезается повреждённая труба 1 на сети водопровода;
-Осуществляется подгонка по месту узлов для соединения труб по фиг. 1,2 к трубе соответственно;
-Монтируется узлы по фиг.1, 2 на свои посадочные места с помощью уплотнительных колец 3, соотвепгственно;
-Осуществляется электросварка стыкового соединения узлов для соединения труб по фиг. 1,2;
-Осуществляется антикоррозионное покрытие стальной части по следующей технологии: промывка, хлорирование, опрессовка и засыпка.
Для наиболее эффективного сопряжения соединяемых труб обечайка 2 в первом варианте узла выполнена с заходной фаской (показана на фиг. 2,3), а обечайка во втором варианте узла выполнена в виде конуса, обращённого в сторону сопрягаемой трубы, с уступами 4,5, служащими для упора уплотнительного кольца и для его фиксации (фиг. 1,4). В обоих вариантах узлов обеспечивается сохранность уплотнительных колец 3 и тем самым надёжная герметизация сопрягаемых труб.
Узлы для соединения труб изготавливают следующим образом: вырезаются в размер фланцы 6, на вальцах вальцуются обечайки 2, которые свариваются с фланцами, рабочие поверхности обрабатываются на станке, к обечайкам привариваются уступы 4,5; заготовки узлов приваривают к водопроводным трубам 7, затем узлы устанавливаются на станки и по
чистовым размерам доводятся до тех размеров которые соответствуют готовому изделию.
Узлы для соединения труб хорошо зарекомендовали себя на сети водопровода Санкт-Петербурга.
Источники информации:
1.А.К. Перешивкин, А. А. Александров «Монтаж системы внешнего водоснабжения и канализации. М., «Стройиздат, 1988, с.406-419.
2.Б.Ф. Белецкий «Технология строительных и монтажных работ. М., «Высшая школа, 1986, с. 109-114.
3.Е.И. Абрамов, К.А. Колесниченко, В.Г. Маслов «Элементы гидропривода, Киев, «Техника, 1969, с. 269. s