КОТЕЛ-УТИЛИЗАТОР

КОТЕЛ-УТИЛИЗАТОР
Предлагаемая полезная модель относится к области энергетики и может быть использована в любой отрасли народного хозяйства, в частности, в конвертерном производстве для утилизации тепла печных газов.
Известен котел-утилизатор (патент № 2039317), содержащий газоход прямоугольного сечения с разделительным экраном, который установлен наклонно с образованием каналов переменного сечения, один из каналов является подъемным, а другой - опускной, в которых размещены ряды щирм.
Недостатком указанного котла является металлоемкость, жесткость конструкции, что при перепадах температур ведет к разрушению конструкции, аварийным остановкам, и, следовательно, к снижению производства, повышенному расходу энергоносителей.
Известен котел утилизатор (черт.325255.001.035МЧ-БЗЭМО), содержащий газоход с подъемным и опускным каналами, причем в опускном канале размещены ряды ширм.
Недостатком устройства является его жесткость выполнения, что при перепадах температур по сечению газохода ведет к разрушению трубок, выводу из строя всего устройства, аварийным остановкам и, следовательно, снижению производства, повышенному расходу энергоносителей.
Техническая задача, решаемая полезной моделью - повышение надежности работы котла-утилизатора, снижение расхода энергоносителей, повышение производства. , Г О 11 f|
Техническая задача решается тем, что котел-утилизатор, содержащий газоход с подъемным и опускным каналами и ширмы, установленные в опускном канале, отличается тем, что ширмы выполнены из двух частей, образуя по центру канала зазор, в нижней части каждой из которых выполнен компенсатор.
F22 Bl/18
-.   ..i - -
Котел состоит из газохода 1, имеющего подъемный 2 и опускной каналы 3. В канале 3 по всей его длине установлена ширма, состоящая из двух частей 4 и 5, между которыми выполнен зазор 6. В нижней части ширм 4 и 5 выполнены компенсаторы 7 и 8. Ширмы выполнены из труб.
Устройство работает следующим образом.
При работе агрегата, например конвертера, происходит интенсивное тепловыделение. Нагретый газ поступает в котел-утилизатор сначала по подъемному 2, затем по опускному каналу 3, отдавая тепло ширмам. При нагревании в трубах ширм 4 и 5 происходит линейное расширение, и за счет зазора 6, а также компенсаторов 7 и 8 происходит свободное удлинение труб.
На Магнитогорском металлургическом комбинате был установлен котелутилизатор предлагаемой конструкции. В опускном канале было установлено 6 ширм, каждая из которых была выполнена из двух частей.
В результате использование котла-утилизатора снизились расходы энергоносителей в 1,5 раза, сократились аварийные простои, повысилось производство.