КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Полезная модель относится к кабельной технике, а именно к конструкциям кабелей монтажных с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, предназначенных для внутренней прокладки в системах пожарной безопасности и в других системах при рабочем переменном напряжении до 300 В или постоянном напряжении до 420 В.
Известен кабель, предназначенный для прокладки в системах пожарной безопасности, содержащий скрученные пары однопроволочных медных токопроводящих жил с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, общий экран из алюмолавсановой ленты, дренажный проводник и оболочку из поливинилхлоридного пластиката (Разработка, производство серийных кабелей и специальных конструкций. Каталог, М., НПП Спецкабель, 2005, с. 37).
Данное техническое решение является наиболее близким к предлагаемому по совокупности признаков.
К недостаткам данного решения следует отнести относительно большие габаритные параметры кабеля, что является в ряде случаев нежелательным при монтаже кабеля.
Поставленная задача состояла в разработке конструкции кабеля монтажного для систем пожарной безопасности, имеющего сниженные габаритные параметры при одновременном упрощении технологии изготовления кабеля.
Технический результат достигается тем, что в кабеле монтажном для систем пожарной безопасности, содержащим, по меньшей мере, две пары медных токопроводящих жил с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочку из поливинилхлоридного пластиката, пары медных токопроводящих жил уложены параллельно.
Медные токопроводящие жилы могут быть выполнены однопроволочными или при необходимости повышенной гибкости многопроволочными.
В кабеле оболочка может быть выполнена из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение.
Кабель дополнительно может быть снабжен экраном, выполненным из фольгированного материала и расположенным под оболочкой. В этом случае под экраном должна быть расположена контактная медная проволока.
Поверх параллельно расположенных пар изолированных токопроводящих жил в некоторых случаях может быть наложена поясная изоляция из полиэтилентерофталатной ленты (с положительным перекрытием).
Полезная модель показана на чертеже, на котором изображен предлагаемый кабель в разрезе.
Кабель монтажный содержит медные токопроводящие жилы 1, с изоляцией 2 из поливинилхлоридного пластиката, экран 3 из фольгированного материала, контактную медную проволоку 4, оболочку 5.
Далее приводятся сведения, подтверждающие промышленную применимость полезной модели.
Для изготовления предлагаемого кабеля использованы известные промышленно выпускаемые материалы.
Так, токопроводящие жилы, выполнены из материалов, традиционно применяемых для этой цели в кабельной промышленности.
В кабеле применены изоляционные поливинилхлоридные пластикаты, например, марки И40-13А, и соответствующие пластикаты для оболочек, производимые в промышленности, например, марки И045-12, в частности, не распространяющие горение с индексом «нг», характеризующиеся кислородным индексом не менее 32.
Для изготовления экрана может быть использован, например, фольгированный полиэтилентерафталат в виде ленты, применяемый для этой цели в других конструкциях кабелей. Или другие фольгированные материалы.
Предлагаемый кабель изготавливают по традиционной технологии для этого типа кабелей.
Технический результата заключается в снижении габаритных параметров за счет более плотной укладки пар и в упрощении технологии его изготовления, благодаря исключению операции скрутки пар.
Испытания кабеля показали соответствие его электрических и эксплуатационных характеристик техническим требованиям к ним.