БЛОК КОНТАКТНЫХ ЗАЖИМОВ ДЛЯ ПЕРЕХОДА С ОДНОГО СЕЧЕНИЯ ЖИЛ КАБЕЛЯ НА ДРУГОЕ

Полезная модель - блок контактных зажимов относится к электротехническим изделиям и применяется для перехода с одного сечения жил кабеля на другое (далее - БКЗ).
БКЗ может применяться для установки в производственных помещениях, включая помещения объектов атомной и тепловой энергетики.
БКЗ предназначен для эксплуатации в силовых цепях с номинальным напряжением 380 В и номинальным рабочим током до 520 А, максимальный диаметр подводимого кабеля 55 мм, минимальный диаметр отводимого кабеля 10 мм.
БКЗ имеет степень защиты от внешних воздействий IP65.
Известна электромонтажная коробка (патент на ПМ RU №83662, МПК H02G 3/08, опубл. 10.06.2009, принятая за прототип.
Прототип обеспечивает возможность общего электрического соединения двух и более однофазных силовых кабелей.
Прототип, так же как и заявляемая полезная модель, содержит коробчатый корпус, имеющий дно, крышку и боковые поверхности, в которых расположены средства для ввода кабелей (кабельные вводы), каждое из которых вмонтировано в стенку корпуса.
Прототип, в отличие от заявляемой полезной модели, содержит изоляторы, силовые шины и шины заземления, опорную пластину и винтовые зажимы.
Недостатками прототипа являются:
- необходимость установки для каждого присоединяемого проводника отдельного изолятора;
- трудоемкость замены изолятора;
- сложная конструкция контактных планок;
- отсутствие изоляции между токоведущими частями разной полярности, а также между ними и нетоковедущими частями;
- необходимость установки концевой заделки - муфты для ввода в коробку трехфазного кабеля;
- отсутствие защиты от прикосновения при обслуживании.
Технической задачей, на решение которой направлена полезная модель, является
повышение безопасности при обслуживании.
Указанная техническая задача решается тем, что внутри корпуса на рейке установлены в ряд болтовые клеммы с защитными крышками и концевыми держателями, рейка с болтовыми клеммами закреплена винтовым соединением к двум направляющим рейкам, закрепленным на дне корпуса.
Техническое решение поясняется чертежом,
где на фиг. 1 показан блок контактных зажимов для перехода с одного сечения жил кабеля на другое.
БКЗ на фиг. 1 состоит из корпуса поз. 1, оснащенного наружными крепежными элементами поз. 2, крышки поз. 3, оснащенной невыпадающими винтами поз. 4, кабельных вводов поз. 5, оснащенных заглушками поз. 6, рейкой поз. 7 с установленными на ней болтовыми клеммами поз. 8 и концевыми держателями поз. 9.
Болтовые клеммы  8 оснащены защитными крышками  10.
Рейка 7 с установленными болтовыми клеммами 8 крепится внутри корпуса 1 имеющимися в комплекте винтовым соединением 11 к приваренным в корпусе 1 направляющим рейкам 12.
Корпус 1 с крышкой 3 и кабельные вводы 5 снабжены эластичными прокладками.
Кабельные вводы 5 установлены на нижней и верхней стенках корпуса поз. 1.
Корпус поз. 1 и крышка поз. 3 соединены заземляющим проводником поз. 13. Корпус поз. 1 и крышка поз. 3 оснащены элементами для подключения заземления поз. 14.
БКЗ работает следующим образом:
Используя наружные крепежные элементы 2 корпуса 1, БКЗ закрепляют к бетонной стене или металлическим конструкциям.
Открывают крышку 3, выкрутив невыпадающие винты поз. 4.
Откручивают зажимающую гайку соответствующего по наружному диаметру вводимого кабеля кабельного ввода 5, вынимают заглушку 6 и вводят кабель в корпус 1.
Закручивают зажимную гайку кабельного ввода 5 для фиксации кабеля, разделывают кабель, закрепляют на проводниках разделанного кабеля кабельные наконечники (на фиг. 1 не показаны), поднимают защитные крышки 10 болтовых клемм 8 и соединяют проводники вводимого кабеля с болтовыми клеммами 8.
Для удобства разделки кабеля и соединения проводников кабеля с болтовыми клеммами 8 рейку 7 с болтовыми клеммами 8 можно перемещать (вверх или вниз), увеличивая монтажное пространство, предварительно ослабив затяжку винтового соединения поз. 11.
По окончании соединения защитные крышки 10 болтовых клемм 8 возвращают на место для предотвращения случайного прикосновения к токоведущим проводникам кабеля.
Винтовое соединение 11 рейки 7 с болтовыми клеммами 8 затягивают для предотвращения самопроизвольного перемещения рейки 7 с болтовыми клеммами 8 в корпусе 1 БКЗ.
Закрывают крышку 3, закрутив невыпадающие винты поз. 4.
БКЗ относятся к I категории сейсмостойкости и сохраняют работоспособность при сейсмических нагрузках максимального расчетного землетрясения 9 баллов.
Температурный диапазон эксплуатации БКЗ, размещаемых в производственных помещениях, от минус 40 до плюс 90°С.
Для размещения в производственных помещениях применяются БКЗ с корпусами из углеродистой стали. Также БКЗ могут изготавливаться в корпусах из нержавеющей стали, пожаростойкого полиэстера, армированного стекловолокном, не содержащего галогена, кадмия и алюминия.
Тип клемм выбирается в соответствии с рабочим напряжением, рабочим током и максимальным сечением подключаемых проводов.
Количество и тип кабельных вводов выбирается по количеству кабелей и диаметру подводимых кабелей.
Для БКЗ применяются кабельные вводы из никелированной латуни.
БКЗ отвечают требованиям пожарной безопасности. При любых возникающих в них неисправностях они не могут быть источником возгорания.