УСТАНОВОЧНЫЙ ПРОВОД

20 О 4 1
Установочный провод
Полезная модель относится к кабельной технике, а именно, конструкциям установочных проводов, применяемых для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1 000 В.
Известны провода с токопроводящей жилой, изоляцией и оболочкой, выполненных из поливинилхлоридного пластиката, для монтажа и присоединения приборов слабого тока бытового назначения и в осветительиых сетях (1).
Существенным недостатком таких проводов является то, что используемые поливинилхлоридные пластикаты серийных  (2) не обеспечивают требования по нераспространению горения кабельных изделий, расположенных в пучках, по стандарту ГОСТ Р МЭК 332-3-96. Кроме того, поливинилхлоридные пластикаты серийных марок вьщеляют при горении большое количество дыма и хлористого водорода.
Наиболее близким из числа известных и предлагаемому по технической сущности является установочный провод, содержащий одну или более однопроволочные или многопроволочные токопроводящие металлические жилы с изоляцией каждой из них из поливинилхлоридного пластиката (3).:
Существенным недостатком такого провода является то, что используемые поливинилхлоридные пластикаты серийных марок не обеспечивают требования по нераспространению горения кабельных изделий, расположенных в пучках, и вьщеляют при горении большое количество дыма и хлористого водорода.
Поставленная задача состояла в разработке конструкции установочного провода, имеющего пониженное дымообразование и выделение хлористого водорода в условиях пожара и обеспечивающего современные требования по нераспространению горения кабелей, расположенных в пучках.
Технический результат достиггйтся тем, что в установочном проводе, содержащем одну однопроволочную или миогопроволочную токопроводящую металлическую жилу с изоляплей из безгалогеииой композиции на основе полиолефинов, при этом безгалогенная композиция на основе полиолефинов включает, мае. %: тригидрат оксида алюминия или гндроксид магния 5070, фенольноформальдегидная новолачная смола 1-4, борат цинка 2-5, полиэтиленовый ьоск или полиэтиленовый воск, модифицированный винилацетатом 2-5, полиэтилен высокой плотности, модифицированный малеиновым ангидридом 2-5, 1,3,5-триметил - 2,4,6-трис(3,эди-трет-бугил-4-гидроксибензил) бензол 0,05-0,2, бензолпропионовой кислоты, 3,5-бис (1,1 диметил)-4-гидрокси-2- 3- 3,5-бис(1,1 -диметиэтил)-4-гидроксифенил -1 -оксопропш1 гидразид 0,1-0,5, сополимер с винилацетатом остальное.
Провод также может иметь две или более параллельно уложенные в одной плоскости изолированные токопроводящне жилы, покрытые оболочкой, при этом изоляция и оболочка вьшолнены из одинаковой по составу безгалогенной композиции на основе полиолефинов.
Провод также может содержать две или более параллельно уложенные в одной плоскости изолированные токопроводящне жилы с разделительным ленточным основанием, при этом изоляция и ленточное основание вьшолнены из одинаковой по составу безгалогенной композиции на основе полиолефинов.
Провод также может иметь поверх изолированных токопроводяпщх жил с разделительным ленточным основанием оболочку, при этом изоляция, разделительное ленточное основание и оболочка вьшолнены из безгалогенной композиции на основе полиолефинов.
Полезная модель поясняется чертежом.
На фиг. 1 показан установочный провод в разрезе (по п. 1 формулы).
На фиг. 2 показан установочный провод в разрезе (по п. 2 формулы). На фиг. 3 также провод в разрезе (по п. 3 формулы).
(
t Токопроводяпще жилы 1 изготавливают из традиционных для электрических проводов
металлов.
В качестве материала изоляции 2, ленточного основания 3 и оболочки 4 используют одинаковую по составу безгалогенную композицию на основе полиолефинов, включающую, мае. %: тригидрат оксида алюминия или гидроксид магния 50-70, фенольноформальдегидная новолачная смола 1-4, борат цинка 2-5, полиэтиленовый воск или полиэтиленовый воск, модифицированный винилацетатом 2-5, полиэтилен высокой плотности, модифицированный маиеиновым ангидридом 2-5, 1,3,5-триметил - 2,4,6-трис(3,5-ди-трет-бутил-4гидроксибензил)бензол 0,05-0,2, бензолпропионовой кислоты, 3,5-бнс (1,1 диметил)-4гидрокси-2- 3- 3,5-бис(1,1-диметиэтил)-4-гидроксифенил -1-оксопропш1 гидразид 0,1-0,5, сополимер с виннлацетатом остальное.
Примененные для изготовления предлагаемого провода химические продукты выпускаются в промьшшенностн и не являются дефицитными и дорогими.
Скрутка проволок токопроводящих жил осуществляется на обычном крутильном оборудовании.
Изоляцию 2, разделительное ленточное основание 3 и оболочку 4 накладывают на экструзионном оборудовании.
Образцы предлагаемого установочного нровода были исцытаны на нераспространение горения по ГОСТ Р МЭК 332-3-96, на дымообразование по МЭК 61034-1,2, на степень кислотности выделяемых при горении газов и удельную проводимость по ГОСТ Р МЭК 607542-99.
Результаты приведены в таблипе.
L (
Характеристика пожаробезопасности кабелей
Характеристики
Известный провод
Не соответствует, длина прогоревшей части провода более 2,5 м.
Не соответствует, сохранение видимости менее 60 %.
Не соответствует, рН менее 2,6
Не соответствует, удельная проводимость более 10 цкСм/мм
М(//и//(9б
Кабельиое изделие
Предлагаемый провод
Соответствует, длина прогоревшей части провода 1,6-1,8 м.
Соответствует, сохранение видимости более 85 %.
Соответствует, рН, более 5,0
Соответствует, удельная проводимость менее 1,5 |jjcCM/MM
Источники информации ч
1.ТУ 16.К13-020-93. Провода бытового назначения.
2.ГОСТ 5960-72. Пластикат полившшлхлоридный для изоляции и защитных оболочек цроводов и кабелей.
3.ГОСТ 6323-79. Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок
(