АНАЛИЗ ТИПОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАЩИТНЫХ КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 0,4 КВ В ФИЛИАЛЕ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»-«ОРЕЛЭНЕРГО»

Применение вибрационного воздействия позволяет значительно интенсифицировать процессы перемешивания. Электромагнитный вибропривод дает возможность регулировать величину вибрационного воздействия, с помощью чего возможно получить оптимальные параметры процесса перемешивания жидких сред. Адаптивная система управления электромагнитным виброприводом поддерживает производительность мешалки на постоянном уровне, что повышает качество процесса перемешивания.

Библиография:

1. Микрюков А.А. Экспериментальные исследования роторно-дебалансных инерционных систем // Научный поиск. Технические науки: материалы третьей науч. конф. аспирантов и докторантов. Челябинск, 2011. Т. 1. С. 117-121.

2. Мищенко Е.В., Мищенко В.Я. Новые подходы к проектированию вибрационного технологического оборудования в пищевой и перерабатывающей промышленности // Вестник Брянского государственного технического университета. 2016. № 4 (52). С. 80-82.

3. Серебренников В.С. Обоснование режимных параметров вибрационных катков для уплотнения асфальтобетонных смесей: дис. ... канд. техн. наук. Омск, 2008. 170 с.

4. Яцун С.Ф., Мищенко В.Я., Мищенко Е.В. Использование вибрационного воздействия в процессах массообмена // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Технические науки. 2008. № 5. С. 99-101.

5. Яцун С.Ф., Мищенко В.Я., Мищенко Е.В. Влияние вибрационного воздействия на процесс экстракции в пищевой промышленности // Известия вузов. Пищевая технология. 2009. № 4. С. 70-72.

6. Яцун С.Ф., Мищенко В.Я., Мищенко Е.В. Вибрационная техника в пищевой и перерабатывающей промышленности: учеб. пособие. Курск: Кур. гос. техн. ун-т, 2009. 148 с.

7. Христианович, С.А. Механика сплошной среды: [Избр. работы] / Отв. ред. Ишлинский А.Ю., Баренблатт Г.И. М.: Наука, 1981. 484 с.

8. Диммер: что это такое - 17 схем с фото разных модулей // URL: https://electrikblog.ru/dimmer-17-shem-s-foto-raznyh-modulej/ (Дата обращения 17.10.2022).

УДК 621.3.064.241:621.3.064.241:621.315.1

АНАЛИЗ ТИПОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАЩИТНЫХ КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 0,4 кВ В ФИЛИАЛЕ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»-«ОРЕЛЭНЕРГО»

Лансберг А.А., специалист лаборатории электроснабжения и теплообеспечения,

магистрант 1 курса направления подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». Научный руководитель: д.т.н., заведующий лабораторией электроснабжения и

теплообеспечения Виноградов А.В. ФГБНУ ФНАЦ ВИМ

Работа выполнена в рамках гранта «УМНИК» Фонда содействия инновациям

АННОТАЦИЯ

В работе произведен анализ типов и технических характеристик защитных коммутационных аппаратов сельских электрических сетей 0,4 кВ филиала ПАО

«Россети Центр»-«Орелэнерго». Было выявлено, что в настоящее время среди 11031 линий электропередачи 0,4 кВ филиала ПАО «Россети Центр»-«Орёлэнерго» 3476 линий защищены плавкими предохранителями, а 7555 - автоматическими выключателями. Современные автоматические выключатели с электронным расцепителем типа OptiMat производства КЭАЗ составляют 5,45% (412 единиц) от общего количества. Преимущественно автоматические выключатели, установленные в электрических сетях 0,4 кВ филиала ПАО «Россети Центр»-«Орёлэнерго», выполнены на номинальный ток 100 А. Они составляют 35,05% от общего количества и представлены 2648 единицами. Наибольшая часть плавких предохранителей в электрических сетях 0,4 кВ филиала ПАО «Россети Центр»-«Орёлэнерго» представлена неразборными плавкими предохранителями, изготавливаемыми Курским электроаппаратным заводом, которые составляют 85,36% от общего количества.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Защитный коммутационный аппарат, автоматический выключатель, плавкий предохранитель, номинальный ток, чувствительность, ток однофазного короткого замыкания.

ABSTRACT

The paper analyzes the types and technical characteristics of protective switching devices of 0.4 kV rural electric networks of the branch of PJSC «Rosseti Center»-«Orelenergo». It was revealed that at present, among 11031 0.4 kV power transmission lines of the branch of PJSC «Rosseti Center»-«Orelenergo», 3476 lines are protected by fuses, and 7555 by circuit breakers. Modern circuit breakers with an electronic release of the Optimal type manufactured by KAZ account for 5.45% (412 units) of the total number. Mainly the circuit breakers installed in the 0.4 kV electrical networks of the branch of PJSC «Rosseti Center»-«Orelenergo» are designed for a rated current of 100 A. They make up 35.05% of the total and are represented by 2,648 units. The largest part of the fuses in the 0.4 kV electrical networks of the branch of PJSC «Rosseti Center»-«Orelenergo» is represented by non-disassembled fuses manufactured by the Kursk Electrical Equipment Plant, which account for 85.36% of the total.

KEY WORDS

Protective switching device, circuit breaker, fuse, rated current, sensitivity, single-phase short circuit current.

Введение. В последнее время множество работ отечественных и зарубежных ученых направлено на повышение эффективности функционирования процессов производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, в частности, на животноводческих комплексах. Так, в работе [1] приведено описание разработанного термоэлектрического модуля, предназначенного для контроля температуры молока при транспортировке. В свою очередь, в работе [2] произведен расчет конструкции устройства для подогрева воды, предназначенного для поения животных.

В частности, в ряде работ [3-6] исследуются возможности электрофизического воздействия как на производственные помещения животноводческих комплексов, так и непосредственно на технологические процессы, осуществляемые в них.

При этом вопрос повышения эффективности электроснабжения сельскохозяйственных объектов рассматривается не в достаточной степени. Так, одной из проблем сельского электроснабжения является низкая чувствительность защитных коммутационных аппаратов, которая проявляется в невозможности отключения токов однофазного короткого замыкания ввиду завышенной протяженности линий электропередачи за установленное ПУЭ [7] время. Данная

проблема характерна как в случае питания сельскохозяйственных потребителей по воздушных линиям (ВЛ) [8-10], так и по кабельным [11].

Таким образом, практическую значимость представляет анализ защитных коммутационных аппаратов, которые используются для защиты электрических сетей, питающих как сельскохозяйственных коммунально-бытовых потребителей, так и производственных, к которым относятся животноводческие комплексы. Данный анализ можно произвести на примере электросетевой компании - филиала ПАО «Россети Центр»-«Орелэнерго», эксплуатирующего в Орловской области 11031 электрическую сеть 0,4 кВ суммарной протяженностью 10829,24 км [12].

Цель работы заключается в анализе типов и технических характеристик защитных коммутационных аппаратов сельских электрических сетей 0,4 кВ филиала ПАО «Россети Центр»-«Орелэнерго».

Материалы и методы исследования.

Для исследования были использованы данные управления распределительных сетей филиала ПАО «Россети Центр»-«Орелэнерго» по количеству, типам и техническим характеристикам защитных коммутационных аппаратов сельских электрических сетей 0,4 кВ.

Сведения о количестве защитных коммутационных аппаратов, плавких предохранителях (ПП) и автоматических выключателях (АВ), установленных на ВЛ 0,4 кВ 10 структурных подразделений филиала ПАО «Россети Центр»-«Орёлэнерго» -районах электрических сетей (РЭС), представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Типы защитных коммутационных аппаратов, установленных на ВЛ 0,4 кВ _районов электрических сетей «Орёлэнерго»._

№ п/п Всего Кол-во ВЛ Кол-во АВ Ко-во ВЛ Кол-во

РЭС ВЛ 0,4 кВ, 0,4 кВ с на ВЛ 0,4 0,4 кВ с ПП на ВЛ

ед. АВ, ед. кВ, % ПП, ед. 0,4 кВ, %

1 Орловский 2134 1624 80% 416 20%

2 Глазуновский 1014 605 60% 405 40%

3 Кромской 1135 816 72% 318 28%

4 Урицкий 834 543 65% 291 35%

5 Ливенский 1500 776 52% 724 48%

6 Покровский 834 334 40% 502 60%

7 Верховский 971 592 61% 378 39%

8 Мценский 812 760 94% 50 6%

9 Болховский 822 686 84% 135 16%

10 Новосильский 986 725 74% 257 26%

Итого 11031 7461 68% 3483 32%

Для сравнения номинальных токов защитных коммутационных аппаратов сельских электрических сетей 0,4 кВ филиала ПАО «Россети Центр»-«Орелэнерго» с рекомендуемыми значениями для производителей были использованы положения, указанные в ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) «Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока. Национальный стандарт Российской Федерации» и ГОСТ 1ЕС 60269-1-2016 «Предохранители плавкие низковольтные. Часть 1. Общие требования. Межгосударственный стандарт».

Результаты исследований и их обсуждение.

В настоящее время среди 11031 линий электропередачи 0,4 кВ филиала ПАО «Россети Центр»-«Орёлэнерго» 3476 линий защищены плавкими предохранителями, а 7555 - автоматическими выключателями. Для оценки эффективности защиты линий электропередачи 0,4 кВ были произведены замеры токов на 7195 ВЛ 0,4 кВ. Из них 7103 ВЛ 0,4 кВ, составляющих 98%, не удовлетворяют требованию по

чувствительности защитного коммутационного аппарата к току однофазного короткого замыкания и не отключаются за 0,4 секунды, что регламентируется правилами устройства электроустановок [7] - одним из нормативных документов в сфере электроэнергетики.

В данной работе был произведен анализ типов и технических характеристик защитных коммутационных аппаратов, установленных на вводах электрических сетей 0,4 кВ. Типы автоматических выключателей, используемых на ЛЭП 0,4 кВ филиала «Орелэнерго» представлены на рисунке 1.

Так, среди автоматических выключателей электрических сетей 0,4 кВ филиала ПАО «Россети Центр»-«Орёлэнерго» наибольшее количество представлено защитными коммутационными аппаратами типов ВА57 и АЕ20, которые составляют 26,99% и 25,28% от общего количества автоматических выключателей, т.е. 2039 и 1910 единиц. Данные типы автоматических выключателей производятся Курским электроаппаратным заводом (КЭАЗ). Также большим количеством в филиале «Орёлэнерго» представлены автоматические выключатели типов BC160NT и BD250, составляющих 15,26% и 14,84% от общего количества 7555 автоматических выключателей. Данные автоматические выключатели производятся Чешской компанией OEZ. Современные автоматические выключатели с электронным расцепителем типа OptiMat производства КЭАЗ составляют 5,45% (412 единиц) от общего количества. Количество выключателей других типов не превышает 2,5% об общего количества.

Наибольшее количество используемых для защиты электрических сетей 0,4 кВ автоматических выключателей, составляющих 62,28% или 4605 единиц, произведены КЭАЗ. Многочисленную часть составляют автоматические выключатели производства Чешской компании OEZ (30,84% или 2330 единиц). Третьим по численности производителем является компания ООО НПП РИМК, работающая в Харьковской области, которая в годы существования СССР поставляла выключатели устаревших серий А3100 и А3700.

В настоящее время данные типы автоматических выключателей не устанавливаются при реконструкции и техперевооружении сетей и подлежат замене на современные типы защитных коммутационных аппаратов. Их доля в электрических сетях филиала ПАО «Россети Центр»-«Орёлэнерго» составляет 4,66% от общего количества (352 коммутационных аппарата из 7555 единиц). Доля автоматических выключателей, производимых другими электротехническими компаниями, не превышает 1%.

Результаты анализа номинальных токов автоматических выключателей представлены на рисунке 2.

Наибольшее количество автоматических выключателей, установленных в электрических сетях 0,4 кВ филиала ПАО «Россети Центр»-«Орёлэнерго» выполнено на номинальный ток 100 А. Они составляют 35,05% от общего количества и представлены 2648 единицами. Также больше количество автоматических выключателей имеют номинальные токи 63 А, 80 А, 160 А, 250 А, которые составляют, соответственно, 11,49%, 10,26%, 17,71%, 12,93% от общего количества. Численность автоматических выключателей, выполненных на другие номинальные токи, не превышает 4%.

35

V

П а

Н «

Т 2

п %

2

еа

и %

и ш гг

Н «

г

о н

ва «

2 1 2

35

25

ВА201 ВД1-63 S201С ВА50 TS250N 9 TS160N I 13 TD100N ВА04-36 ВА88 ВА57 М ВА51 57 ВА47 137 АП50Б АЕ 20 АВ2М А3700 А3100 TYP-WIS

136

2039

121

1910

32

263

89

| Susol TS160N ETS23 Н

OptiMat LPN 9 IC60N BL1000 BH630 BD250 BC160NT BA511 3VT2725

412

2 1

23

1121 1153

23 3

0

500

1000 1500

Количество, ед.

2000

2500

Рисунок 1 - Типы автоматических выключателей, установленных в электрических сетях 0,4 кВ филиала ПАО «Россети Центр»-«Орёлэнерго».

35

V

П а

Н «

Т 2

п а 2 еа

и

Ы «

ш Т X

£ 2 о н

ва «

а о н ш 2 х л

п «

х

X

г

о

И

1600 А 2 1500 А 1 1000 А 7 630 А 26 500 А 1 400 А 49 250 А

200 А 67 160 А 125 А 100 А 80 А 63 А

271

977

1338

2648

775 868

60 А 10 50 А 260 40 А 185

32 А 6

31,5 А 12

25 А 35

20 А 2

16 А 5

10 А 8

6 А 2

0 500

1000

1500

2000

2500

3000

Количество автоматических выключателей, ед.

Рисунок 2 - Номинальные токи автоматических выключателей, используемых для защиты сетей 0,4 кВ филиала ПАО «Россети Центр»-«Орёлэнерго».

В настоящее время автоматические выключатели должны изготавливаться в соответствие с ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) «Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока. Национальный стандарт Российской Федерации».

В пункте 5.3.2 стандарта указано, что предпочтительными значениями номинальных токов автоматических выключателей, на которые рекомендуется их изготавливать заводам-производителям, являются: 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50,

63, 80, 100, 125 А. Из 7555 автоматических выключателей, установленных в электрических сетях 0,4 кВ филиала ПАО «Россети Центр»-«Орёлэнерго», 67% выполнены на указанные номинальные токи.

Ввиду отсутствия в управлении распределительных сетей филиала ПАО «Россети Центр»-«Орёлэнерго» сведений о других технических характеристиках автоматических выключателей: кратности тока срабатывания расцепителя к номинальному току автоматического выключателя, механическом и коммутационном ресурсах, - их значения были определены по руководствам по эксплуатации и техническим паспортам на сайтах заводов-производителей, представленных в источниках [13-15], а также на других интернет-ресурсах.

Так, наибольшее количество автоматических выключателей, установленных в сельских электрических сетях 0,4 кВ филиала филиала ПАО «Россети Центр»-«Орёлэнерго» имеют кратность электромагнитного расцепителя со значением 5, что составляет 60,37% от общего количества (4561 единица). Также многочисленны автоматические выключатели с кратностью электромагнитного расцепителя 4 и 10, составляющие, соответственно, 15,21% и 18,39% от общего количества. При этом 5,45% парка автоматических выключателей имеют кратность 1,5. Это современные автоматические выключатели типа OptiMat производства КЭАЗ с электронным (микропроцессорным) расцепителем токов короткого замыкания. Доля защитных коммутационных аппаратов с другими кратностями расцепителей в парке филиала ПАО «Россети Центр»-«Орёлэнерго» не превышает 0,5%.

Автоматические выключатели, предназначенные для защиты электрических сетей 0,4 кВ, преимущество выполнены на механический ресурс 10000, 16000 и 20000 коммутаций, на которые приходятся от 31,18% до 33,41% защитных коммутационных аппаратов, т.е. от 2356 до 2524 единиц. Оставшиеся 4,04% выполнены на другие значения механического ресурса.

Кроме механического ресурса у автоматических выключателей 0,4 кВ есть другой технический параметр - коммутационный ресурс, который показывает сколько раз защитный коммутационный аппарат может произвести отключение тока короткого замыкания или включиться при устойчивом замыкании в электрической сети.

Наибольшее количество автоматических выключателей 0,4 кВ филиала ПАО «Россети Центр»-«Орёлэнерго» выполнено на коммутационный ресурс 2500, 3000, 4000 и 6000 циклов, составляющих 2039, 1124, 1921 и 1213 единиц от общего количества, т.е. 14,88%-26,99%. Автоматические выключатели, выполненные на другие значения коммутационного ресурса, в целом, составляют оставшиеся 16,65% общего парка.

Анализ типов плавких предохранителей, используемых для защиты электрических сетей 0,4 кВ филиала ПАО «Россети Центр»-«Орёлэнерго», представлен на рисунке 3.

Преимущественно в электрических сетях 0,4 кВ филиала ПАО «Россети Центр»-«Орёлэнерго» используются неразборные плавкие предохранители типа ПН-2, изготавливаемые Курским электроаппаратным заводом. Они представлены в количестве 2967 единиц, что составляет 85,36% от общего количества. Предохранители типа ППН-35-23 производства российской компании TEXENERGO представлены в количестве 91 единицы, составляющих 2,62% от общего количества. Разъединители-предохранители производства КЭАЗ с боковой рукояткой (РПБ), смещенной передней рукояткой (РПС) и центральным приводом (РПЦ) представлены, соответственно, в количестве 73, 224 и 17 единиц, что в совокупности составляет 9,03% от общего количества предохранителей. Устаревшие разборные предохранители типа ПР2 производства компании TEXENERGO представлены в количестве 95 единиц, составляющих 2,73% процента парка предохранителей. В количестве 8 единиц представлены современные блоки предохранитель-выключатель типа БПВ производства TEXENERGO. В единственном экземпляре представлен современный предохранитель-выключатель-разъединитель типа ПВР, который также

произведен компанией ТЕХЕЫЕКОО. Среди плавких предохранителей, используемых для защиты электрических сетей 0,4 кВ филиала ПАО «Россети Центр»-«Орёлэнерго», 3281 предохранитель произведен компанией КЭАЗ, что составляет 94% от общего их количества 3476 единиц в электросетевой компании. Оставшиеся 6% представлены 195 защитными коммутационными аппаратами производства компании ТЕХЕЫЕКОО.

ПВР 1

х и к в а л

с

ы

с

и

Н

й е л е т и

35

а а

х

о

д

е а

КППН-35-23

БПВ 8 ПР2

95

РПЦ 17 РПБ  73

РПС

224

91

ПН2

2967

0

2800

3500

700 1400 2100

Количество предохранителей, ед. Рисунок 3 - Типы плавких предохранителей, установленных в электрических сетях 0,4 кВ филиала ПАО «Россети Центр»-«Орёлэнерго».

Анализ номинальных токов плавких вставок предохранителей представлен на рисунке 4.

к о т

й ы н

л

л а н и м о

И

630 А 600 А 400 А 355 А 260 А 250 А 200 А 160 А

1 2

5

6

108

36

125 А 30 100 А 80 А 63 А 50 А 40 А 31,5 А

587

328

1544

162

200

400 600 800 1000 1200 1400 Количество предохранителей, ед.

1600 1800

Рисунок 4 - Номинальные токи плавких вставок предохранителей, используемых для защиты сетей 0,4 кВ филиала «Орёлэнерго».

0

Большая часть предохранителей имеет плавкую вставку с номинальным током 100 А. Они представлены в количестве 1544 единиц или 20,44% об общего количества. Значительная часть предохранителей имеет плавкую вставку с номинальным током 250 А, которые составляют 7,77% (587 единиц). Предохранители с плавкими вставками, выполненными на другие номинальные токи, не превышают 5% от общего количества.

В настоящее время плавкие предохранители должны изготавливаться в соответствие с ГОСТ IEC 60269-1-2016 «Предохранители плавкие низковольтные. Часть 1. Общие требования. Межгосударственный стандарт». В пункте 5.3.1. стандарта представлены следующие значение рекомендуемого номинального тока плавкой вставки, на которые заводы производители должны изготавливать предохранители: 2; 4; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25; 32; 35; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 314; 400; 500; 630; 800; 1000 и 1250 А.

Среди предохранителей филиала ПАО «Россети Центр»-«Орёлэнерго» 3301 единиц выполнены на номинальные токи, указанные в ГОСТ IEC 60269-1-2016, что составляет 95% от общего количества. Согласно ПУЭ [7], кратность плавления плавкой вставки предохранителя к номинальному току составляет не менее 3.

Выводы. Исходя из результатов анализа типов и технических характеристик защитных коммутационных аппаратов, используемых в сельских электрических сетях 0,4 кВ филиала ПАО «Россети Центр»-«Орелэнерго» были сделаны следующие выводы:

1. В настоящее время среди 11031 линий электропередачи 0,4 кВ филиала ПАО «Россети Центр»-«Орёлэнерго» 3476 линий защищены плавкими предохранителями, а 7555 - автоматическими выключателями;

2. Среди автоматических выключателей электрических сетей 0,4 кВ филиала ПАО «Россети Центр»-«Орёлэнерго» наибольшее количество представлено защитными коммутационными аппаратами типов ВА57 и АЕ20, которые составляют 26,99% и 25,28% от общего количества автоматических выключателей, т.е. 2039 и 1910 единиц. Современные автоматические выключатели с электронным расцепителем типа OptiMat производства КЭАЗ составляют 5,45% (412 единиц) от общего количества. Наибольшее количество используемых для защиты электрических сетей 0,4 кВ автоматических выключателей, составляющих 62,28% или 4605 единиц, произведены Курским электроаппаратным заводом. Преимущественно автоматические выключатели, установленные в электрических сетях 0,4 кВ филиала ПАО «Россети Центр»-«Орёлэнерго», выполнены на номинальный ток 100 А. Они составляют 35,05% от общего количества и представлены 2648 единицами. Из 7555 автоматических выключателей, установленных в электрических сетях 0,4 кВ филиала ПАО «Россети Центр»-«Орёлэнерго», 67% выполнены на предпочтительные значения номинальных токов согласно ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003).

3. Преимущественно в электрических сетях 0,4 кВ филиала ПАО «Россети Центр»-«Орёлэнерго» используются неразборные плавкие предохранители типа ПН-2, изготавливаемые Курским электроаппаратным заводом. Они представлены в количестве 2967 единиц, что составляет 85,36% от общего количества. Среди плавких предохранителей 3281 произведен компанией КЭАЗ, что составляет 94% от общего их количества 3476 единиц в электросетевой компании. Большая часть предохранителей имеет плавкую вставку с номинальным током 100 А. Они представлены в количестве 1544 единиц или 20,44% об общего количества. Среди предохранителей филиала ПАО «Россети Центр»-«Орёлэнерго» 3301 единица выполнена на номинальные токи, указанные в ГОСТ IEC 60269-1-2016, что составляет 95% от общего количества.

Библиография:

1. Ershova I., Kirsanov V., Samarin G., Korshunov A., Larionov G., Mardaryeva N. Development of a device with a thermoelectric module for milk transportation. В книге:

Перспективы развития аграрных наук AGROSCIENCE-2022: Материалы Междунар. науч.-практ.конф.. Чебоксары, 2022. С. 60.

2. Dulepova Yu., Dulepov D., Alexandrova A., Samarin G.N. Calculation of the design of a device for heating water, designed for animal watering. В книге: Перспективы развития аграрных НАУК AGROSCIENCE-2022: Материалы Междунар. науч.-практ. конф.. Чебоксары, 2022. С. 74.

3. Prosviryakova M.V., Ershova I.G., Poruchikov D.V., Mikhailova O.V., Novikova G.V., Storchevoy V.F., Uhanova V.Y., Samarin G.N. Justification of the parameters of a microwave installation with a metal-dielectric resonator for defrosting of colostrum of animals. В сборнике: Improving Energy Efficiency, Environmental Safety and Sustainable Development in Agriculture. International Scientific and Practical Conference. Saratov, 2022. С. 86.

4. Prosviryakova M., Novikova G., Ershova I., Mikhailova O., Tarakanov D., Samarin G. Electrotechnology of animal colostrum defrosting in two-resonator microwave installations. В сборнике: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Сер. «International Conference: Sustainable Development in Rural Areas 2021», 2021. С. 012007.

5. Giedrius Ge., Ershova I.G., Vasilyev A.N., Tikhomirov D., Samarin G.N., Poruchikov D., Ershov M.A. Energy saving system based on heat pump for maintain microclimate of the agricultural objects: energy saving system for agriculture. В сборнике: Handbook of Research on Energy-Saving Technologies for Environmentally-Friendly Agricultural Development. Hershey, PA, USA, 2020. С. 60-84.

6. Samarin G.N., Vasiliev A.N., Mamakhai A.K., Naumov D.A., Event eva E.A. Energy efficiency increase of the initial milk processing. In the collection: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 4th International Scientific and Technical Conference on Energy Systems, CIS 2019. 2020. p. 012072.

7. Правила устройства электроустановок. Издание седьмое. Утверждены Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204. URL: https://www.elec.ru/viewer?url=/library/direction/pue_7.pdf (дата обращения: 22.08.2022 г.).

8. Лансберг А.А. Метод оценки чувствительности защитного коммутационного аппарата, установленного на трансформаторной подстанции 10/0,4 кв сельской электрической сети 0,4 кВ // Научный журнал молодых ученых. 2021. № 3 (24). С. 51-60.

9. Сорокин Н.С., Виноградова А.В. Расчет трёхфазных и однофазных коротких замыканий в электрических сетях 0,4 кВ для проверки чувствительности защитных аппаратов // Агротехника и энергообеспечение. 2020. № 4 (29). С. 25-34.

10. Виноградов А.В., Лансберг А.А. Опыт измерений при однофазном коротком замыкании в электрической сети 0,4 кВ // Агротехника и энергообеспечение. 2022. № 3 (36). С. 5-15.

11. Попов М.Г., Лапидус А.А., Соловьева С.Н. Особенности выбора расчетного вида короткого замыкания при определении чувствительности защитных аппаратов в сетях 0,4 кВ // Релейная защита и автоматизация. 2022. № 2 (47). С. 11-15.

12. Виноградов А.В., Лансберг А.А. Обзор парка электросетевого оборудования на примере филиала ПАО «Россети Центр»- «Орелэнерго». В книге: Горинские чтения. Инновационные решения для АПК: Материалы Междунар. студ. науч. конф. Тезисы докл. Майский, 2022. С. 157-158.

13. BC160NT305-160-D Автоматический выключатель ЕвроАвтоматика. URL: https://euro-avtomatika.ru/product/bc160nt305-160-d-avtomaticheskiy-vyklyuchatel-art-20208/ (дата обращения: 21.09.2022 г.).

14. Автоматический выключатель А3700. AмТорг. URL: https://amtorg.com.ru/avtomaticheskiy-vyklyuchatel-a3700 (дата обращения: 21.09.2022 г.).

15. Автоматические выключатели в литом корпусе. КЭАЗ. URL: https://keaz.ru/catalog/automat/avtomaticheskie-viklyuchateli-v-litom-korpuse (дата обращения: 21.09.2022 г.).