УСТРОЙСТВО КРЕПЛЕНИЯ СЪЕМНОЙ ДВЕРЦЫ ЭЛЕКТРОЩИТА

Заявляемая полезная модель относится к изделиям электротехнической промышленности в производстве электрических панелей, шкафов управления, щитков осветительных этажных, силовых ящиков, изготавливаемых преимущественно из стального листа.
Электрощиты со съемными дверцами широко известны на рынке электротехнической продукции. На некоторых щитах для крепления дверцы в коробчатом корпусе использованы гибкие металлические стержни, закрепленные с помощью упоров на дверце (1). Упоры на стержне образованы путем уменьшения диаметра верхнего и нижнего концов стержня механической обработкой. Концы стержня путем изгиба вставлены в отверстия на верхней и нижней сторонах дверцы и коробчатого корпуса электрощита. Таким образом, стержень выполняет функцию оси, на которой дверца вращается. Недостатком данного технического решения является необходимость подбора стержней определенной жесткости, механической обработки концов стержня для получения упоров, обеспечивающих удержание стержней в дверце, возможность потери формы стержня после многократного снятия крышки.
Из известных технических решений наиболее близким является устройство крепления съемной дверцы электрощита с помощью подпружиненной защелки (2). Устройство содержит подпружиненную защелку, состоящую из корпуса, защелки в виде подвижной шпильки и пружины, нижнюю шпильку, закрепленную на дверце. Корпус защелки в сборе с защелкой и пружиной закреплен в верхней части дверцы. При установке дверцы на коробчатый корпус нижнюю шпильку дверцы вставляют в отверстие на нижней стороне корпуса, оттягивают защелку вниз, сжимая пружину, и вставляют защелку в отверстие на верхней стороне корпуса. Недостатком данного технического решения является необходимость изготовления таких деталей как корпус защелки, защелка, пружина, крепление защелки на дверце (сварка), что увеличивает трудоемкость изготовления электрощита и его себестоимость.
Технический результат, обеспечиваемый заявляемой полезной моделью, заключается в улучшении технологичности конструкции устройства, снижении трудоемкости изготовления и себестоимости электрощита.
Поставленная цель достигается тем, что для обеспечения снятия дверцы электрощита, на которой закреплен верхняя и нижняя шпильки, коробчатый корпус
электрощита снабжен петельным узлом, расположенным в одном из нижних углов корпуса с фронтальной стороны и содержащим горизонтальный полукруглый выступ с выемкой, и вертикальную планку, образующими продольную щель, обеспечивающую перемещение нижней шпильки при снятии дверцы.
Сущность устройства заключается в следующем.
На фиг.1 представлена дверца электрощита, на фиг.2 - корпус электрощита с петельным узлом.
На дверце 1 электрощита закреплены (например, приварены) верхняя шпилька 2 и нижняя шпилька 3. Коробчатый корпус 4 электрощита снабжен петельным узлом, содержащим горизонтальный полукруглый выступ 5 с выемкой 6, вертикальную планку 7, расположенную под углом 90 градусов по отношению к выступу 5. Выступ 5 и планка 7 образуют щель 8. Конструкция коробчатого корпуса 4 с петельным узлом образована из одного листа металла путем пробивки и гибки.
Работает устройство следующим образом.
При навешивании дверцу 1 располагают под углом 90 градусов по отношению к корпусу 4. Верхнюю шпильку 2 вставляют в осевое отверстие на корпусе 4, заводят нижнюю шпильку 3 через щель 8, преодолевая пружинящее усилие планки 7, в выемку 6, являющуюся нижним осевым отверстием. При закрытии дверцы 1 выступ 5 и планка 7 убираются в габариты дверцы. Горизонтальный полукруглый выступ 5 не допускает снятие дверцы 1 при угле раскрытия менее 90 градусов. Для снятия дверцы 1 открывают ее на угол 90 градусов, выводят нижнюю шпильку 3 через щель 8, преодолевая пружинящее усилие планки 7, вынимают шпильку 2 из осевого отверстия на корпусе 4, снимают дверцу 1.
Преимущество заявляемого устройства состоит в улучшении технологичности устройства крепления съемной дверцы электрощита, что позволяет изготавливать коробчатый корпус с петельным узлом из одного листа металла путем пробивки и гибки, что значительно снижает трудоемкость изготовления и себестоимость электрощита.
Работоспособность заявляемого устройства подтверждена изготовленными на предприятии образцами.
Источники информации:
1. Электрощиты типовые. Каталог. Энергокомплектсервис. 2007.
2. Каталог электротехнического оборудования. Озерский завод энергоустановок. 2006.