СИСТЕМА ДЫМОУДАЛЕНИЯ ЧЕРДАЧНОГО/МАНСАРДНОГО ПОМЕЩЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ЗДАНИЯ

Область применения
Полезная модель относится к системам и дымоудаления чердачных/мансардных помещений многоквартирных зданий и может быть использована при переоборудовании этих помещений под мастерские художников и архитекторов, либо другие цели.
Уровень техники
В настоящее время в уже построенных многоквартирных жилых зданиях существует потребность использовать чердачные/мансардные этажи под помещения мастерских художников и архитекторов, где размещение жилых помещений не допускается согласно СНиП 31-01-2003. За счет чердачного этажа увеличивают полезную площадь подсобных помещений дома без использования земельных площадей.
Из уровня техники известны крыши с открытым чердаком [1, 2], где вентиляция чердака производится через вентотверстия в наружных стенах чердака и парапетах по контуру многоэтажного здания, что позволяет экономить до 30 процентов тепла на отопление многоэтажного здания, но данный вариант не может применяться в многоэтажных зданиях с непроходным чердаком и скатной кровлей с наружным водостоком. Также недостатком такой системы вентиляции цокольного этажа здания является сложность ее обустройства в уже построенном доме. Она требует прокладку новых вентиляционных труб по вентиляционной шахте.
Из уровня техники известно многоэтажное здание [3], включающее крышу с холодным или теплым проходным чердаком, вентшахту с вентканалами и общим прорезающим кровлю оголовком с зонтом, отличающееся тем, что в оголовке вентшахты установлен створчатый регулятор тяги воздуха из помещений через вентканалы для изменения живого сечения оголовка в зависимости от температуры холодного воздуха, причем регулятор имеет створки из оцинкованной кровельной стали с осями вращения, концы которых приварены к стальной рамке, заделанной в кладку оголовка по контуру его сечения.
Недостатком такой системы вентиляции чердачного этажа здания является сложность ее обустройства в уже построенном доме. Она требует прокладку новых вентиляционных труб по вентиляционной шахте.
Наиболее близким решением является система дымоудаления, описанная в СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Требования к исполнению систем противодымной защиты и отдельных ее элементов изложены в СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
Система противодымной защиты, в зависимости от объемно-планировочного решения и этажности здания, может включать в себя систему дымоудаления из помещений и (или) коридоров при пожаре, систему удаления дыма и газов после пожара, системы обеспечения незадымляемости лестничных клеток, систему подпора воздуха в шахты лифтов, лестнично-лифтовые, лестничные и лифтовые холлы.
В системах вытяжной противодымной вентиляции, в соответствии со СНиП 41-1-2003, устанавливаются специальные вентиляторы, надежно работающие не менее двух часов при перемещении газовоздушных смесей с температурой до 400°С.
В общем случае система дымоудаления включает (см.[4]) в себя вытяжную вентиляционную систему с этажными клапанами в шахте (ах) дымоудаления, которые автоматически открываются от средств обнаружения пожара при пожаре; приточную вентиляционную систему подпора воздуха в шахтах лифтов, которые при обнаружении пожара опускаются на 1 этаж, двери их открываются (далее они обслуживают только пожарных по особому алгоритму).
Для установки в системах дымоудаления сегодня используются простые клапаны [4] дымоудаления, которые пригодны только для отвода дыма и теплого воздуха. Кроме того, применяются и универсальные противопожарные клапаны. Их можно использовать не только в системах дымоудаления, но и в общеобменной вентиляции, перекрывая проемы в местах прохода воздуховодов через междуэтажные перекрытия, стены и перегородки (огнезадерживающие клапаны). Вопросы, связанные с назначением, областью применения и требуемыми характеристиками клапанов дымоудаления, а также со способами управления ими при пожаре, достаточно подробно рассмотрены в СНиП 2.04.05-91*, СНиП 2.01.02-89, СНиП 21.01-97*.
Следует отметить, что в общем случае дымовые клапаны выполняют следующие функции:
- обеспечение удаления дыма из помещений с очагом пожара или смежных с ним помещений на этаже, где возник пожар;
- снижение подсоса воздуха в канал дымоудаления на других этажах здания до требуемого уровня;
- обеспечение подачи воздуха в защищаемые от задымления помещения (незадымляемые лестничные клетки, тамбур-шлюзы и т.д.).
Недостатком данной системы дымоудаления является ее работоспособность в пределах всех этажей, кроме чердачного. В нем эта система не работает.
Технический результат: полезная модель позволяет обеспечить эффективное дымоудаление чердачных/мансардных этажей без существенных затрат на ее обустройство; техническая простота системы.
Реализация полезной модели
Заявленный технический результат достигается за счет того, что система дымоудаления чердачного/мансардного помещения многоквартирного здания оснащенная пожарными датчиками, клапаном дымоудаления, отличающаяся тем, что выведена в общий стояк системы дымоудаления здания.
Краткое описание чертежей
На Фиг. показана конструктивная схема системы дымоудаления чердачного/мансардного помещения многоквартирного здания, где 1 - здание, 2 - пространство помещений на этажах здания, 3 - чердачное/мансардное помещение здания, 4 - выводной патрубок стояка системы дымоудаления здания, 5 - межэтажные перекрытия, 6 - общий стояк системы дымоудаления здания, 7 - дымовой и/или пожарный датчик, 8 - электромотор системы вентиляции/дымоудаления, вращающий вытяжной вентилятор при включении системы пожарной сигнализации, 11 - шахта лифта, 12 - клапан дымоудаления на этажах здания, 14 - очаг дыма, 15 - кровля здания, 16 - клапан дымоудаления на чердачном/мансардном этаже.
Осуществление полезной модели
Клапан дымоудаления (16) выведен в общий стояк (6) системы дымоудаления здания (1). Технический результат реализуется за счет того, что при срабатывании соответствующего датчика (7), реагирующего на дым или огонь, во всем здании (1) включается противопожарная система. Лифт опускается на первый этаж, открывает двери и выключается. При этом открывается соответствующий клапан (12) дымоудаления на этажах (2) здания, или клапан (16) дымоудаления на чердачном/мансардном этаже (3) здания.
Простота системы основана на формировании клапана (16), и его врезке в канал дымоудаления (6).
Поскольку общая система дымоудаления зданий давно доказала свою эффективность, то заявленная система, основанная на принципе работы этой известной системы также будет эффективна.
Вытяжной вентилятор, установленный на клапане (16) (на чертеже не показан) дополнительно придает системе дымоудаления большую эффективность.
Тем самым, заявленная система может функционировать и как система дымоудаления чердачного/мансардного помещения здания.
Источники информации:
1. а.с. СССР №777184
2. а.с. СССР №102584
3. патент RU 2263752
4. http://www.opasnosti.net/index.php?/los/catalog/security/newpagel75/