КАБЕЛЬ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ

Заявляемое в качестве полезной модели техническое решение относится к кабельным изделиям, используемым для проходки между высокопрочными перегородками на ответственных объектах повышенной опасности в случае возникновения экстремальных условий при сочетании нескольких отрицательных факторов одновременно: избыточного давления газовой среды и воздействия открытого пламени в течение длительного времени, или высокого гидравлического давления.
Применяемые в настоящее время кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией, а также уплотнительные устройства для прокладки кабелей через высокопрочные перегородки разрушаются от воздействия высоких температур и выходят из строя, что позволяет открытому пламени под давлением распространяться в следующие помещения и создавать критические ситуации на объекте.
В настоящее время известны пожаробезопасные кабели, например, кабель, запатентованный в качестве полезной модели №73117, и кабели, описанные в заявке на эту полезную модель в качестве аналогов к этому кабелю.
Вышеуказанный кабель содержит одну или несколько токопроводящих жил и пожаростойкую комбинированную изоляцию, выполненную методом совмещенной ленто-обмотки двумя лентами. Первая из этих лент - стеклослюдяная; вторая - выполнена из резины на основе бор-силоксанового каучука и укладывается поверх каждой стеклослюдяной ленты. Ленты накладываются в одном направлении для уменьшения объема воздушных зазоров. Количество последовательно накладываемых лент определяется необходимой электрической прочностью кабеля.
Недостатком данного кабеля является его низкая механическая прочность, не обеспечивающая сохранение работоспособности кабеля при воздействии нескольких отрицательных факторов в аварийных режимах.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению являются кабели с минеральной изоляцией в медных оболочках с медными токопроводящими жилами (См. В.Ф.Сучков, Э.Э.Финкель, В.И.Светлова «Жаростойкие кабели с минеральной изоляцией», стр.25-30). Указанные кабели имеют толщину медной оболочки не более 1,5÷2 мм и не предназначены для работы длительное время в жестких условиях при возникновении аварийных ситуаций, при этом максимальное количество токопроводящих жил в кабеле не превышает 19.
Задачей, стоящей перед разработчиками данного кабеля, было создание кабелей с минеральной изоляцией - как силовых, так и сигнальных, используемых, главным образом, на особо важных объектах техники, эксплуатирующихся в экстремальных условиях.
Технический результат данного технического решения - создание кабеля, выдерживающего особо жесткие условия работы при аварийных ситуациях на ответственных объектах.
Заявляемый кабель повышенной надежности и огнестойкости представляет собой кабель, имеющий высокопрочную металлическую жаростойкую оболочку увеличенной толщины, в которую помещены одна или несколько изолированных минеральной изоляцией друг от друга и от оболочки токопроводящих жил. Толщина металлической жаростойкой оболочки кабеля не менее 3 мм. Количество токопроводящих жил может быть от 1 до 127 и более.
7
Заявляемый кабель может выдерживать гидравлическое давление не менее 1×10 Па, а также может быть работоспособен в интервале температур от минус 50°С до плюс 1050°С и выше при одновременном воздействии открытого пламени и повышенного давления газовой среды в течение не менее 20 часов, поскольку температура плавления минеральной изоляции, например, окиси магния (MgO) составляет плюс 2800°С.
На фигурах 1-3 изображены варианты исполнения кабеля повышенной надежности, где:
1 - оболочка;
2 - изоляция;
3 - токопроводящая жила.
Примеры выполнения:
1 Кабель KMC 1×150 - кабель одножильный с минеральной изоляцией из электротехнического периклаза в стальной оболочке толщиной 3 мм, имеет наружный диаметр 26 мм, оболочка выполнена из сплава 0,8Х18Н10Т, токоведущая жила выполнена из меди Моб или из сплава 204, имеющего температуру плавления 1250÷1350°С.
2 Кабель KMC 3×95 - кабель трехжильный с минеральной изоляцией из электротехнического периклаза в стальной оболочке толщиной 3 мм, имеет наружный диаметр 52 мм, оболочка выполнена из сплава 0,8X18H10T, токоведущая жила выполнена из меди Моб либо из сплава 204.
3 Кабель KMC 53×1,2 - кабель многожильный с минеральной изоляцией из электротехнического периклаза в стальной оболочке толщиной 3 мм, имеет наружный диаметр 36 мм, оболочка выполнена из сплава 0,8Х18Н10Т, токоведущая жила выполнена из меди Моб либо из сплава 204.
4 Кабель KMC 127×2,5 - кабель многожильный с минеральной изоляцией из электротехнического периклаза в стальной оболочке толщиной 3 мм, имеет наружный диаметр 55,5 мм, оболочка выполнена из сплава 0,8X18H10T, токопроводящая жила выполнена из бескислородной меди, либо из сплава 204 или других материалов.