Мобильная опора линии электропередачи

Полезная модель относится к области электроэнергетики, в частности к конструкциям временных мобильных опор линий электропередач для проведения экстренных аварийно-восстановительных работ.
Уровень техники
Известна конструкция быстромонтируемой опоры линии электропередач для проведения аварийно-восстановительных работ [1. Патент РФ №183313 U1 Е04Н 12/02 опубл. 18.09.2018, бюл. №26]. Опора содержит стойку с закрепленной на верхнем конце траверсой, соединенную четырьмя парами взаимно перпендикулярных упоров и раскосов. Противоположные пары упоров и раскосов соединены шарнирно общими осями соответственно с верхними и нижними окончаниями стойки. Упоры состоят из двух соединенных внахлест деталей. Фиксация упоров и раскосов произведена хомутами. Регулирование места фиксации обеспечивает возможность изменения углов наклона упоров и вертикальную установку стойки независимо от неровностей поверхности грунта.
Недостатком конструкции является ее значительный вес и большое количество деталей, замедляющие ее монтаж.
Известна также конструкция мобильной опоры, в которой стойка опоры устанавливается на основании посредством пространственного шарнира и фиксируется в вертикальном положении регулируемыми по длине талрепами растяжками из стальных тросов. Стойка при этом выполняется в виде стеклопластиковой лестницы. [2. Патент РФ №196635 U1 Е04Н 12/02, опубл. 11.03.2020, бюл. №8].
Недостатком конструкции является ее сложность, необходимость монтажа массивного основания, замедляющего процесс установки опоры.
Технической задачей полезной модели является обеспечение возможности ускорения монтажных работ.
Существенные признаки, характеризующие полезную модель
Ограничительные: опора содержит стойку трубчатого профиля, имеющую возможность закрепления в вертикальном положении над грунтом растяжками, длина которых регулируется талрепами, прикрепленными к стойке и установленным в грунте упорам.
Отличительные: между основанием стойки и грунтом размещена металлическая опорная плита с закрепленной над ней на упорах осью и прикрепленная по центру к нижней части отрезком трубы, при этом в основании стойки выполнен паз, ширина которого соответствует диаметру оси, а глубина полутора-двум диаметрам.
Осуществление полезной модели
Сущность полезной модели поясняется схематичными чертежами, где на фиг. 1 представлен общий вид опоры, на фиг. 2 показана опорная плита в двух проекциях, на фиг. 3 изображена нижняя часть стойки.
Опора включает стойку 1, опорную плиту 2, растяжки 3 с регулировочными талрепами 4, прикрепляемыми к стойке и установленным в грунте упорам 5. В верхней части стойки устанавливается траверса 6 с электроизоляторами 7. Опорная плита оснащается с нижней стороны отрезком трубы 8, на верхней стороне прикрепляются упоры 9 с приваренной к ним осью 10. В основании стойки выполнен паз 11.
Монтаж опоры осуществляется следующим образом. Вначале грунтовым буром изготавливаются отверстия для четырех упоров и центральное отверстие для размещения нижней трубы опорной плиты. Затем в пробуренные отверстия устанавливаются упоры и опорная плита. К стойке опоры присоединяются растяжки. Отверстия для упоров размещаются в диагональных направлениях относительно оси линии электропередачи. Ось опорной плиты располагается перпендикулярно оси линии. Основание стойки выполненным в нем пазом в горизонтальном положении одевается на ось опорной плиты. Первая пара растяжек прикрепляется к упорам, расположенным ближе к верхней части стойки. Для подъема стойки используется ручная лебедка. Вес стойки высотой до 10 м при использовании стеклопластиковых труб составляет не более 50 кг, поэтому подъем опоры может осуществляться даже вручную силами трех-четырех монтажников. После подъема стойки оставшаяся пара растяжек прикрепляется к упорам. Вертикальность опоры регулируется талрепами.
Для удобства монтажа ширина паза должна соответствовать диаметру оси, а его глубина составлять полтора-два диаметра оси для исключения ее выскальзывания из паза в процессе подъема стойки.
Отрезок трубы, размещаемый в грунте под опорной плитой, исключает возможность ее перемещений в горизонтальной плоскости и обеспечивает фиксирование основания стойки относительно грунта.
При необходимости стойка опоры может комплектоваться ступеньками для подъема монтажников к траверсе, при этом ступеньки могут быть съемными.
Предлагаемая конструкция опоры рекомендуется для линий электропередач с напряжением до 10 кВ.