ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО

Полезная модель относится к области обеспечения микроклимата в помещениях.
Известен аналог - вентиляционное устройство, содержащее центральный кондиционер, с подключенными к нему системой воздуховодов с воздухораспределительными решетками (Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование. / Под ред. проф. Б.М. Хрусталева - М.: Изд-во АСВ, 2007. - Рис. 2.30., стр. 224.). Данный аналог принят в качестве прототипа.
Недостатком аналога и прототипа является пониженная эффективность поддержания оптимальных параметров внутреннего воздуха помещений в периоды времени с сильным ветром, вследствие повышенной инфильтрации и обдува наружных ограждений помещений.
Технической проблемой, на решение которой направлена полезная модель, является разработка вентиляционного устройства.
Технический результат - повышение стабильности поддержания оптимальных параметров внутреннего воздуха помещений, за счет присоединения к блоку автоматики центрального кондиционера дополнительного оборудования в виде датчика ветра, установленного на флюгере, датчика температуры и вычислителя.
Для достижения указанного технического результата предложено вентиляционное устройство, содержащее центральный кондиционер, с подключенными к нему системой воздуховодов с воздухораспределительными решетками
Особенность заключается в том, что что устройство снабжено датчиком ветра, установленным на флюгере и датчиком температуры наружного воздуха, которые подключены к вычислителю, соединенному с блоком автоматики центрального кондиционера.
Сущность полезной модели поясняется чертежом.
Устройство снабжено датчиком 1 ветра, установленными на флюгере, датчиком 2 температуры, подключенными к вычислителю 3, блоком 4 автоматики центрального кондиционера, центральным кондиционером 5, системой 6 воздуховодов, воздухораспределительными решетками 7. Вычислитель 3 соединен с блоком 4 автоматики центрального кондиционера.
Рассмотрим пример реализации заявленного технического решения.
Датчик 1 ветра, установленный на флюгере определяет скорость и направление ветра, датчик 2 определяет температуру наружного воздуха. Показатели с датчиков 1, 2 передаются на вычислитель 3, в котором происходит анализ полученных данных: вычисление температуры наружного воздуха с поправкой на скорость ветра, направление ветра. Полученные в вычислителе 3 данные попадают в блок 4 автоматики центрального кондиционера, который изменяет режим работы центрального кондиционера 5 и тот, в свою очередь, по системе 6 воздуховодов через воздухораспределительные решетки 7 начинает подавать в помещения воздух с более высокой температурой.
Таким образом, в результате работы представленного устройства повышается комфортность пребывания людей и стабильность поддержания оптимальных параметров микроклимата вентилируемых помещений, за счет поправки параметров приточного воздуха на основании вычисления температуры наружного воздуха с поправкой на скорость ветра.