Обзор топографических методов определения места повреждения линий электропередач

6. Катеров Ф. В., Ремесник Д. В. Дистанционное определение места повреждения линии методом стоячих волн // International scientific review, 2016. № 13 (23). С. 24-25.

Обзор топографических методов определения места повреждения

линий электропередач Катеров Ф. В.1, Ремесник Д. В.2

1Катеров Филипп Викторович /Katerov Filipp Viktorovich - магистр, ассистент;

2Ремесник Денис Вячеславович /Remesnik Denis Vjacheslavovich - магистр, кафедра электроснабжения промышленных предприятий, Омский государственный технический университет, инженер, ЗАО «ПИРС», г. Омск

Аннотация: в статье рассмотрены топографические методы идентификации замыканий, приведены достоинства и недостатки, границы применимости.

Ключевые слова: электроснабжение, определение места повреждения, импульсный метод, электроэнергетика.

Топографические методы определения места повреждения (ОМП) линии относятся к низкочастотным методам идентификации. Основной задачей ОМП обычно является определение места замыкания в линии (ОМЗ). К топографическим методам относят: индукционный метод, электромеханический, акустический и потенциальный методы. Общим для них является необходимость совершения обхода ремонтной бригады вдоль трассы линии. Рассмотрим каждый из методов более детально [1].

Индукционный метод получил достаточно большое распространение ввиду его высокой точности. Он может применяться для проведения поисковых мероприятий вдоль трассы проложения кабеля для поиска аварий внутри кабеля. Принцип действия данного метода заключается в том, что специально подключенный генератор создает ток в кабеле звуковой частоты. Затем измененное магнитное поле улавливается специальной рамкой индукционного приемника. Электродвижущая сила, наводимая кабелем в рамке, будет иметь зависимость от величин токораспределения в кабеле, взаимного расположения кабеля и рамки в пространстве. В месте повреждения сигнал будет слышен наиболее ярко, а сразу после уровень резко упадет [2].

Электромеханический метод получил основное распространение в распределительных сетях сельскохозяйственного назначения классом напряжений в 635 кВ. В ходе реализации данного метода на воздушные опоры ЛЭП и распределительных устройствах устанавливаются электромеханические реле (указатели), которые реагируют на протекание тока КЗ выбрасыванием специального устройства, называемого блинкером. Все это фиксируется во время планового обхода ЛЭП после аварии. Возврат в исходное положение блинкера зачастую реализован автоматически при включении ЛЭП на напряжение.

Акустический метод заключается в том, что при пробое кабельной линии на поверхности грунта создается икровой разряд в изоляции КЛ. Данный метод предполагает поиск на трассе прокладки линии акустических колебаний в радиусе 40 метров, обозначенной и найденной любым другим методом. Также искровой разряд может создаваться и после отключения линии, при помощи специальных устройств, которые могут быть присоединены к концам линии [3].

Среди достоинств данного метода следует отметить его универсальность и простоту, что обуславливает его популярность. Во многих сетях он является основным. Акустический метод способен определять любые виды повреждений в КЛ, в некоторых случаях имеется

возможность ОМП нескольких повреждений на протяжении одной кабельной линии. К недостаткам можно отнести невозможность произведения испытаний при отсутствии искрового разряда на месте замыкания.

Суть потенциального метода заключается в поиске и записывании на пути прокладки трассы электрических потенциалов, которые образуются и протекают в изоляции (оболочке) КЛ. Над местом аварии найденный потенциал будет иметь максимальную величину.

Литература

1. Шалин А. И. Замыкания на землю в сетях 6-35 кВ. Достоинства и недостатки различных защит / А. И. Шалин // Новости электротехники, 2005. № 3 (33). С. 66-68.

2. Катеров Ф. В., Ремесник Д. В. Виды замыканий в электрических сетях // International scientific review, 2016. № 13 (23). С. 22-23.

3. Катеров Ф. В., Ремесник Д. В. Виды режимов энергетических систем // Научный журнал, 2016. № 8 (9). С. 22-23.

4. Катеров Ф. В., Ремесник Д. В. Особенности энергетических систем // Научный журнал, 2016. № 8 (9). С. 23-25.

5. Катеров Ф. В., Ремесник Д. В. Дистанционное определение места повреждения линии методом стоячих волн // International scientific review, 2016. № 13 (23). С. 24-25.

Импульсный метод определения места повреждения линии

электропередач

1 2 Катеров Ф. В. , Ремесник Д. В.

1Катеров Филипп Викторович /Katerov Filipp Viktorovich - магистр, ассистент;

2Ремесник Денис Вячеславович /Remesnik Denis Vjacheslavovich - магистр, кафедра электроснабжения промышленных предприятий, Омский государственный технический университет, инженер, ЗАО «ПИРС», г. Омск

Аннотация: в статье рассмотрен импульсный метод идентификации замыканий, приведены достоинства и недостатки, границы применимости.

Ключевые слова: электроснабжение, определение места повреждения, импульсный метод, электроэнергетика.

Различают автоматические импульсные локационные методы и неавтоматические. Автоматические искатели предназначены для линий, находящихся под рабочим напряжением, и применяются на классах напряжений 330-1150 кВ. Они включаются в работу от сигнала пусковых органов релейной защиты и способны зафиксировать расстояние до места повреждения (аварии) за период, в который происходит горение дуги [1]. Неавтоматические же искатели используются на отключенных от сети линиях, в условиях, когда электрическая дуга отсутствует. Если поврежденной линией была воздушная линия электропередач, то зачастую не удается получить необходимый отраженный импульс. В кабельных же линиях такой проблемы не существует, поэтому на КЛ применяется неавтоматическая локация, а на ВЛ - автоматическая [2].

Принцип действия состоит в отправке в поврежденную линию зондирующих импульсов напряжения, которые, распространяясь по длине линии и отражаясь от повреждений, возвращаются к месту посыла. Схема подключения измерителя на КЛ представлена на рисунке 1.