ТЕПЛОВОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

ТЕПЛОВОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ
Полезная модель относится к средствам пожарной сигнализации.
Известно несколько устройств, применяемых в настоящее время в качестве чувствительных элементов тепловых пожарных извещателей. Они достаточно подробно описаны в литературе (Белова А.В. и др. Буклеты на технические средства по системам автоматического пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации. Справочное пособие - М.Государственный проектный институт Спецавтоматика, 1992.- 64 с.: ил.).
В простейшем из них в качестве термочувствительного элемента применяется легкоплавкий сплав. Под воздействием температуры чувствительный элемент разрушается и размыкает цепь сигнализации. (В качестве одного из примеров можно привести извещатель ДТЛ). Недостаток таких типов извешателей состоит в низкой воспроизводимости и высокой инерционности.
Следующая конструкция состоит из разнородных проводников, включенных в замкнутую цепь и образующих дифференциальную термопару. Если места спаев проводников находятся при разных температурах, то в цепи возникает электрический ток, обусловленный термоэдс. Недостаток - в сложности конструкции (например, извещатель ДПС-038 в качестве чувствительного элемента имеет батарею из 50 термопар) и высокой стоимости применяемых материалов.
Извещатель ИП 105-2/1 собран на магнитоуправляемом контакте герконе. При нормальной температуре контакты геркона замкнуты под действием постоянных магнитов и термочувствительного феррита, расположенного между ними. При воздействии температуры, после достижения ею заданной величины (точка Кюри), резко уменьщается магнитная проницаеG 12 в
мость феррита, магнитное поле системы изменяется и контакты размыкаются. Недостатки этого тина извещателей - высокая инерционность и сложность конструкции. Нерелейные типы извещателей требуют применения дополнительных усилителей, что усложняет и удорожает конструкцию.
Наиболее близким аналогом предлагаемой полезной модели является извещатель АТИМ-3 (Белова А.В. и др. Буклеты на технические средства по системам автоматического пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации. Справочное пособие - М.Государственный проектный институт Спецавтоматика, 1992.- 64 с.: ил.). В его конструкции применяются биметаллические пластины - спрессованные слои металлов с разными коэффициентами линейного расширения. Нри нагревании металл с большим коэффициентом линейного расширения (активный) удлиняется на большую величину, чем слой с меньшим коэффициентом линейного расширения (пассивный), в результате чего пластинка прогибается в сторону пассивного слоя. Их недостатками являются высокая инерционность и сложность конструкции.
Заявляемая полезная модель позволит упростить технологию изготовления и стоимость теплового пожарного извещателя максимального действия. Применение более дешевого материала - оргстекла позволит отказаться от применения изоляторов в конструкции контактной группы извещателя, а также замены технологически сложных и дорогостояших биметаллических пластин на нластины из оргстекла с сохранением основных технических характеристик устройства. Возможность получения технического результата обусловлена тем, что оргстекло обладает эффектом термомеханической памяти формы. Если пластину из оргстекла нагреть и деформировать, а затем охладить в одном цикле, то при повторном нагревании пластина будет стремиться принять первоначальную форму, т.е. форму, которую она имела до деформации в горячем состоянии.
На фигурах 1,2,3, показаны варианты конструкции полезной модели, а именно:
На фигуре 1,1- термочувствительный элемент теплового пожарного извещателя максимального действия, с термомеханической памятью на разгибание, 2 - контактная группа, 3 - выводы для подключения контрольной аппаратуры.
На фигуре 2, 1 - термочувствительный элемент теплового пожарного извещателя максимального действия, с термомеханической памятью на сжатие, 2 - контактная группа, 3 - выводы для подключения контрольной аппаратуры.
На фигуре 3, 1 - термочувствительный элемент теплового пожарного извещателя максимального действия, с термомеханической памятью локальной деформацией, 2 - контактная группа, 3 - выводы для подключения контрольной аппаратуры.
Нолезная модель работает следующим образом:
-под воздействием температуры термочувствительный элемент 1 разгибается, что приводит к замыканию контактов 2 и появлению тока в цепи контрольного прибора (принцип деформации изгиба) фиг. 1.
-предварительно растянутый термочувствительный элемент 1 под воздействием температуры сжимается, что приводит к замыканию контактов 2 и появлению тока в цепи контрольного прибора (принцип продольной деформации) фиг.2.
-под воздействием температуры ранее деформированные слои термочувствительного элемента 1 поднимаются, что приводит к замыканию контактов 2 и появлению тока в цепи контрольного прибора (принцип локального расщирения) фиг.З.
Преимущества предлагаемых вариантов заключаются в том, что в качестве термочувствительного элемента используются более дешевые материалы, технология изготовления значительно упрощена.
Экспериментами установлено, что устройство срабатывает при температурах 64...82 С (рис.1) инерционность извещателя составляет порядка 90...55 секунд, что соответствует характеристикам применяемых серийных извещателей. На фигуре 4 показана зависимость температуры срабатывания от толщины пластины чувствительного элемента. Чувствительный элемент из органического стекла марки СО-95.