Особенности работы электроэнергетических систем в нестационарном режиме

2) коэффициент запаса по напряжению во всех узлах энергосистемы тоже должен соответствовать (15 %);

3) нагрузка абсолютно любого элемента электрической сети должна быть в строгих рамках, т. е. не должна превышать допустимых значений;

4) переток мощности при любом сечении в рассматриваемом режиме не должен превышать предельный по динамической устойчивости переток в таком же сечении при всех нормативных возмущениях;

5) коэффициент запаса по активной мощности в любом из установившихся послеаварийных режимов, которые образуются в результате нормативных возмущений, должен составлять не менее 8 %;

6) в любом узле и в любом из нормативных послеаварийных режимов коэффициент запаса по напряжению обязан составлять не менее 10 %. Зависимость перетока в первоначальном режиме от максимально допустимого меньшего напряжения в установившемся послеаварийном режиме строится на основе численного моделирования нормативных возмущений и действия ПА при различных исходных перетоках мощности в рассматриваемом сечении;

7) нагрузка каждого элемента электрической сети в каждом нормативном послеаварийном режиме её должна быть больше, чем значения, допустимые за период времени 20 мин.

Литература

1. ИдельчикВ. И. Электрические системы и сети: Учебник для вузов. М. Энергоатомиздат, 1989 г.

2. Маркович И. М. Режимы энергетических систем. Изд. 4-е, переработ. и доп., М. «Энергия», 1969 г.

3. Катеров Ф. В., Ремесник Д. В. Особенности энергетических систем // Научный журнал, 2016. № 8 (9). С. 23-25.

4. Катеров Ф. В., Ремесник Д. В. Виды режимов энергетических систем // Научный журнал, 2016. № 8 (9). С. 22-23.

5. Катеров Ф. В., Ремесник Д. В. Классификация электроэнергетических систем // International scientific review, 2016. № 13 (23). С. 21-22.

6. Катеров Ф. В., Ремесник Д. В. Дистанционное определение места повреждения линии методом стоячих волн // International scientific review, 2016. № 13 (23). С. 24-25.

Features of electric power systems in a unsteady state Katerov F.1, Remesnik D.2

'Катеров Филипп Викторович /Katerov Filipp — магистр, ассистент; 2Ремесник Денис Вячеславович /Remesnik Denis — магистр, кафедра электроснабжения промышленных предприятий, Омский государственный технический университет, инженер, ЗАО «ПИРС», г. Омск

Аннотация: в статье рассматриваются особенности работы электроэнергетических систем в нестационарном режиме.

Abstract: the article describes the features of electric power systems in a non-steady state mode.

Ключевые слова: электроснабжение, электрические системы, стационарный режим. Keywords: electricity, power systems, non-steady state mode.

Послеаварийный установившийся режим наступает после устранения аварии в системе. Этот режим в подавляющем большинстве случаев отличается от нормального, т.к. в результате аварии один или несколько элементов системы (генератор, трансформатор, линия) будут выведены из эксплуатации. При послеаварийных режимах может возникнуть так называемый дефицит мощности, когда мощность генераторов в оставшейся в работе части системы меньше мощности потребителей.

Параметры послеаварийного режима могут в различной степени отличаться от допустимых значений. Если значения этих параметров во всех контрольных точках системы считаются допустимыми, то исход аварии считается благополучным, если нет - исход аварии неблагополучен и диспетчерская служба системы незамедлительно приступает к тому, чтобы

привести параметры послеаварийного режима в соответствии с допустимыми. Рассмотрим возможные варианты аварийной работы сети [1].

Короткое замыкание наблюдается, когда ток кратковременно достигает значений, превышающих номинальное в 10 и более раз. При этом тепло, выделяемое при прохождении тока через проводник, достигает значений, превышающих нормальное в 100 и более раз. КЗ является следствием замыкания фазного и нулевого проводников в однофазной цепи (фазного и фазного/нулевого проводников - в трёхфазной цепи). Последствия этого замыкания в лучшем случае - это разрыв цепи вследствие разрушения электропроводки, выход из строя электроприборов, а в худшем - пожар со всеми вытекающими из него плачевными последствиями. Внешним признаком короткого замыкания может быть очень яркая вспышка света лампы накаливания. В этом случае необходимо обесточить возможный участок замыкания (в квартире или коттедже - основной автомат в электрощите) [2].

Перегрузка сети. Причина перегрузки - неспособность электрической цепи или её участка (проводка, включатели, розетки и пр.) без перегрева, разрушения и т.д. работать вследствие прохождения через них тока, который превышает допустимые значения для данной электрической цепи (её участка). К последствиям перегрузки относятся: нагревание проводников (розеток, выключателей и прочее) до горячего состояния, запах горелой проводки, оплавление, разрыв цепи, огонь. При перегрузке цепи необходимо отключить лишние электроприборы либо обесточить всю сеть. Для того чтобы сеть не перегружалась, необходимо подключать к сети те приборы, на которые она рассчитана.

Скачок тока. Данное явление можно наблюдать, когда значение тока на кратковременно (доли секунды) превышает своё номинальное значение в 3-5 раз. Вполне может быть следствием коммутации электроприборов (носит кратковременный характер). Многие из нас, наверное, были в ситуации, когда при включении света (светильника с лампой накаливания) лампа перегорала. Если постоянно происходит, например, перегорание лампы, то стоит подумать о замене её на другой тип ламп, либо установить специальные приборы защиты.

Литература

1. ИдельчикВ. И. Электрические системы и сети: Учебник для вузов. М.: Энергоатомиздат, 1989 г.

2. Маркович И. М. Режимы энергетических систем. Изд. 4-е переработ. и доп. М. «Энергия», 1969 г.

3. Катеров Ф. В., Ремесник Д. В. Особенности энергетических систем // Научный журнал, 2016. № 8 (9). С. 23-25.

4. Катеров Ф. В., Ремесник Д. В. Виды режимов энергетических систем // Научный журнал, 2016. № 8 (9). С. 22-23.

5. Катеров Ф. В., Ремесник Д. В. Классификация электроэнергетических систем // International scientific review, 2016. № 13 (23). С. 21-22.

6. Катеров Ф. В., Ремесник Д. В. Дистанционное определение места повреждения линии методом стоячих волн // International scientific review, 2016. № 13 (23). С. 24-25.

Application of wavelet analysis in electric power systems Katerov F.1, Remesnik D.2

'Катеров Филипп Викторович /Katerov Filipp — магистр, ассистент; 2Ремесник Денис Вячеславович /Remesnik Denis — магистр, кафедра электроснабжения промышленных предприятий, Омский государственный технический университет, инженер, ЗАО «ПИРС», г. Омск

Аннотация: в статье рассматривается применимость вейвлет-анализа в энергетических системах. Приведены недостатки существующих методов обработки сигналов.

Abstract: the article considers the applicability of wavelet analysis in power systems. Disadvantages of existing signal processing techniques are given.

Ключевые слова: электроснабжение, электрические системы, вейвлет-анализ. Keywords: electricity, power systems, wavelet-analysis.