Способ определения потерь мощности от гармонических составляющих тока в тяговой сети переменного тока с фильтрокомпенсирующей установкой

Способ определения потерь мощности от гармонических составляющих тока в тяговой сети переменного тока с фильтрокомпенсирующей установкой, содержащей межподстанционную зону с m электровозами, подсоединенной к двум тяговым подстанциям, питающимися от двух источников питания, причем потери мощности в тяговой сети от гармонических составляющих тока основной частоты для n=1 равны
где ΔS - потери мощности в тяговой сети от гармонических составляющих основной частоты для номера гармоники n=1;
- столбцовая матрица гармонических составляющих токов основной частоты для n=1 в нагрузочных узлах (на токоприемнике);
- транспонированная матрица сопряженных значений ;
- квадратная матрица узловых собственных и взаимных сопротивлений тяговой сети для токов основной частоты (n=1), в которой собственное сопротивление узла i равно
а взаимное сопротивление узлов j и i
где  - удельное сопротивление тяговой сети для токов основной частоты (n=1), Ом/км;
L - расстояние между подстанциями;
i
j
l и l - расстояния до нагрузочных узлов i и j,
Ф1
Ф1
1
2
Ф1
Ф2
1
2
отличающийся тем, что электровозы представляются источниками гармонических составляющих тока с n≥3, а источники питания закорачиваются, и при включении в межподстанционной зоне ФКУ, настроенной на резонансную частоту гармоники n=3, 5 и 7, разделяющей межподстанционную зону на участки L и L с электровозами соответственно m и m, причем L+L=L и m+m=m, потери мощности в тяговой сети от гармонических составляющих тока для указанных гармоник определяются по тем же формулам (1), (2), (3), но при n≥3, в которых изменены следующие обозначения:
(n)
вместо ΔS - ΔS - потери мощности в тяговой сети от гармонических составляющих при n≥3;
вместо  - столбцовая матрица гармонических составляющих токов при n≥3 в нагрузочных узлах (на токоприемнике), А;
вместо  - квадратная матрица узловых собственных и взаимных сопротивлений тяговой сети для гармонических составляющих при n≥3 и при включенной ФКУ, Ом;
вместо  - удельное сопротивление тяговой сети для токов гармонических составляющих при n≥3, Ом/км;
Ф1
Ф2
Ф1
Ф2
вместо L - L и L - причем на участке ТП1 - ПС - расстояние L, а на участке ПС - ТП2 - расстояние L,
Ф1
Ф2
и расчет потерь мощности от гармонических составляющих тока производится раздельно для каждого участка с L и L.