Комбинированное газопорошковое пожаротушение как перспективное направление автоматического пожаротушения

КОМБИНИРОВАННОЕ ГАЗОПОРОШКОВОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

В.А. Овчинников, С.Н. Хаустов, к.т.н., ФГБОУ ВПО ВИ ГПС МЧС России

Автоматические установки пожаротушения, в зависимости от типа огнетушащего вещества, классифицируются на водяные, пенные, газовые, аэрозольные и порошковые. Каждый способ пожаротушения имеет свои достоинства и области применения.

Помимо этого, вода во время пожара улучшает видимость на путях эвакуации, облегчает дыхание в задымленном помещении, она экологически чиста.

Преимуществом смеси газ-порошок для пожаротушения оказалось значительное уменьшение расхода порошка в огнетушащем средстве -если в порошковых модулях пожаротушения он варьируется в пределах от 0,3 до 1 кг по классу В, то в газопорошковом снижается до 0,172 кг по классу В и до 0,1 кг по классу А. Это позволяет предотвращать больший материальный ущерб меньшими средствами. Технические характеристики представлены в

Таблица 1

Технические характеристики

масса модуля полная, кг 33

масса применяемого огнетушащего порошка, кг 6

габаритные размеры, мм 205 х 750 х 305

защищаемый объем, кв.м. до 45

максимальный ранг очага пожара 13 В

безотказный ток срабатывания, А 0,05

температурный диапазон применения от -20 °С до +50 °С

Результатом научной работы специалистов ЗАО «Каланча» явилась разработка газопорошковых модулей объёмного пожаротушения «Бизон 55» и «Бизон 85», рассчитанных на защиту объемов соответственно 45 м 3 и 90 м3 (по классу А), 60 м3 (по классу В). Данные модули сертифицированы, и серийно выпускаются фирмой «Каланча», во время сертификации газопорошковый модуль «Бизон» был отнесён к типу «порошковый модуль» (рис. 1). Это связано с новизной конструкции установки, которая в настоящее время в силу своей уникальности не заложена в НПБ. Данная конструкция, принцип действия и огнетушащее вещество модулей защищены несколькими патентами Российской Федерации. Модули семейства «Бизон» не имеют как Российских, так и зарубежных аналогов.

Рис.1. Газопорошковый модуль «Бизон»

Автоматическое пожаротушение газопорошковым модулем «Бизон» осуществляется следующим образом: струя, состоящая из смеси углекислоты и порошка с высокой скоростью подается в помещение и создает в нем огнетушащую взвесь, заполняющую весь защищаемый объем. Эта взвесь, попадая в зону газо-фазного пламени, осуществляет его тушение за счет разбавления окислителя газом и поглощения активных центров пламени частицами порошка. Частицы порошка, прошедшие через газовую фазу пламени, попадают на поверхность раздела газовой и конденсированной фаз в зону испарения горючего. Они блокируют процессы испарения и сублимации, образуя на поверхности плотную стеклообразную фосфатную пленку. Таким образом, газопорошковая смесь активно подавляет процессы горения в двух ключевых зонах: в зоне тепловыделения в газовой фазе и в зоне газификации на поверхности раздела фаз (рис. 2). Этим и объясняется название модуля автоматического пожаротушения: Бизон - две зоны.

Рис. 2. Схема подавления огня газопорошковой смесью

Один из способов защиты объёма - монтаж в помещении системы автоматического пожаротушения с трубопроводным способом подачи. Трубопровод, идущий от огромного баллона с огнетушащим веществом и снабжённый множеством отверстий для подачи этого вещества, рассчитан так, что он охватывает всё помещение. Что же касается Бизон, то в этом огнетушащем средстве эффект объёмного тушения достигается без

необходимости применения разводки трубопровода - при установке модуля в помещении достаточно укрепить его на стене. Это значительно облегчает и удешевляет монтаж системы автоматического пожаротушения. В то же время, по желанию заказчика, учитывая те или иные особенности объекта, в «Бизон» предусмотрена и возможность трубной разводки.

Другой традиционный выход из положения при защите объёма помещения - монтаж в данном помещении множества модулей площадного типа. Особенность площадных модулей в том, что после срабатывания модуля огнетушащее вещество подаётся непосредственно на защищаемую площадь, а остальная часть помещения остаётся вне зоны действия площадного модуля. При этом тушение возгорания возможно только на пути распространения огнетушащего вещества. Этот путь, как правило, образует конус, площадь основания которого равна площади, защищаемой модулем. Если очаг пожара оказался в стороне от пути распространения пожаротушащего вещества, то возгорание часто остаётся за пределами действия средства.

Сравнивая газопорошковое тушение с аэрозольным, можно выделить ряд преимуществ первого. Во-первых, газопорошковое тушение охватывает более широкий спектр пожаров: эффективно тушат очаги класса А (твёрдые вещества) и подавляет процессы горения тлеющих материалов. Что же касается тушения пожаров класса В, то тут сравнение огнетушащей концентрации газопорошковой системы на основе «Бизон» с аэрозольными можно даже счесть некорректным, поскольку газопорошковый модуль «Бизон» тушит реальные очаги 2В согласно НПБ 170-98, а не чисто символические цилиндрические горелки из стали диаметром 8 мм по НПБ 60-97. Во-вторых, температура огнетушащего вещества «Бизон» менее 20° С, что исключает возможность модуля стать источником вторичного возгорания. В-третьих, модули «Бизон» имеют возможность многоразового использования - они могут перезаряжаться.

Другим показателем экономичности систем автоматического пожаротушения на основе Бизон является то, что они на порядок дешевле классических газовых и водопенных систем пожаротушения.

Модули «Бизон» используются при построении систем автоматического пожаротушения для защиты самых разнообразных объектов: производственных помещений, предприятий торговли, складских помещений и хранилищ огнеопасных продуктов, гаражей и депо, дизельных электростанций, окрасочных и сушильных камер, архивов, библиотек и других объектов.

Список использованной литературы:

1. Селивёрстов В.И. Комбинированное газопорошковое пожаротушение // Пожарная автоматика. 2003. С. 82.

2. Селивёрстов В.И., Стенковой В.И., Веретинский П.Г., Баратов А.Н. Разработка модуля порошкового пожаротушения // Пожарная безопасность. 2000. № 1. С. 104 - 111.