METHOD OF WIRES SUSPENSION OF FOUR-PHASE LINE
СПОСОБ ПОДВЕСКИ ПРОВОДОВ ЧЕТЫРЕХФАЗНОЙ ЛИНИИ

Изобретение относится к электротехнике и может использоваться при сооружении четырехфазных электропередач.
Известен способ выполнения трехфазных линий электропередач с резервной фазой. (Левин Д.С.«Повышение эффективности эксплуатации воздушных линий электропередачи 110-330 кВ за счет резервирования фазных проводов» - автореф. дис. канд. тех. наук. Саратов, 2013. 20 с.). Автором установлено, что использование четвертого резервного провода, включенного параллельно с одним из рабочих проводов позволит в среднем годовой недоотпуск электроэнергии при аварийных и плановых отключений для воздушных линий (ВЛ) 110, 220 и 330 кВ соответственно на 9,4; 6,7; 5,8%. Недостатками аналога являются:
1. Применимость только к одноцепным ВЛ;
2. Требованием четырехфазной транспозиции проводов ВЛ.
Близким к предлагаемому изобретению является способ, предложенный Красильниковой Т.Г. «Исследование схем транспозиции дальних и сверхдальних линий электропередачи» (автореф. дис. канд. тех. наук. Новосибирск, 2005. 23 с.).
Транспонируются только рабочие фазы ВЛ, резервная фаза не транспонируется на всей длине. Недостатки способа те же, что и у аналога. Кроме того, существенно увеличивается несимметрия напряжений при допустимых длинах ВЛ несимметрия напряжений больше допустимых ГОСТом.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ, предложенный для четырехфазных линий, реализованных схемами Скотта. Провода подвешиваются на промежуточной опоре в вершинах четырехугольника, причем горизонтальные расстояния между фазами больше вертикальных. Объясняется это экономическими соображениями и разными сближениями проводов при сильных ветрах). Достоинствами схем Скотта являются увеличение пропускной способности ВЛ на 50% и отсутствие симметрирующих устройств для исключения несимметрии напряжений. Рекомендуется подвешивать одноименные фазы двухфазных цепей на одних горизонтальных траверсах. Эти же достоинства присущи четырехфазным линиям, предложенным одним из авторов настоящего изобретения. (Щербаков В.К., Путилова А.Т., Вершков В.А. Королюк Ю.Ф. Устройство для преобразования симметричной трехфазной системы токов и напряжений в симметричную двухфазную систему, Авт. свид. №248829, 1969, №24).
Недостатками способа являются наличие транспозиции для исключения несимметрии напряжений.
Предлагается провода подвешивать так, чтобы одноименные фазы располагались в диагональных вершинах квадрата. В этом случае на каждой фазе двухфазной линии влияние вторых фаз двух линий будет равно нулю, так как токи в них имеют противоположные направления и реактивное сопротивление фаз определяется только одноименными и равными:
Сопротивления фаз несколько увеличатся, а натуральная мощность при неучете активного сопротивления линии уменьшится. Так, у линии 35 кВ с междуфазными расстояниями 3 м сопротивление увеличится в 1,07 раз, а натуральная мощность уменьшится в 1,034 раза. Но зато линия относительно сопротивлений будет симметрична, и двухфазные цепи не будут влиять друг на друга. Поэтому можно исключить транспозицию и симметрирование напряжений. Если при помощи изолирующих распорок сблизить провода до 1 м, то реактивное сопротивление уменьшится в 1,09 раз, а натуральная мощность увеличится до 1,043 раза.
Таким образом, достигаются две цели: исключаются транспозиция и симметрирование напряжений.