УСТРОЙСТВО ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПУСКА ОРОСИТЕЛЕЙ

Устройство принудительного пуска оросителей предназначено для противопожарной защиты объектов, которые оснащены сложными конструкциями, заполненные товаром. К таким объектам могут быть отнесены склады с многоярусными стеллажами.
Устройство обнаруживает пожарную ситуацию по стадиям ее развития, классифицирует ее развитие, осуществляет принудительный пуск спринклерного(ых) оросителя(ей).
Известно устройство пожарное пусковое автономное «Лигард - УПАА» ТУ 4371-009-39153777-05 (г. Новосибирск, ООО «Лигард», «Россия»), предназначенное для работы в составе автономных установок пожаротушения, запускаемых подачей пускового тока на электровоспламенитель модуля пожаротушения. Устройство контролирует температуру окружающей среды двумя термочувствительными элементами. При достижении значения температуры порога срабатывания первого термореле включается встроенная световая и звуковая сигнализация. Дальнейший рост температуры вызывает срабатывание второго термореле с последующей подачей пускового тока на выходные клеммы и далее на электровоспламенитель установки пожаротушения, при этом выполнена кнопка «Контроль» для осуществления проверки работоспособности устройства.
Известное устройство имеет несоответствие требованиям пожарной безопасности, которым должна быть предусмотрена возможность задержки включения на определенный период.
Известно устройство УСПАА - 1 ТУ 4371-032-00226827-99 (г. Бийск, Алтайский край, ЗАО «ПО «Спецавтоматика», Россия), взятое за прототип.
Устройство содержит в одном корпусе источник питания автономный, питающий через предохранительную перемычку электрическую часть устройства, состоящую из микроконтроллера, к которому подключены: два термочувствительных элемента, которые контролируют температуру окружающей среды, кнопка «Контроль», предназначенная для осуществления проверки работоспособности устройства, звуковой и световой оповещатели, перемычка 30-секундной задержки пуска, электронный ключ, формирующий электрический пуск, выходные клеммы для подключения электровоспламенителя установки пожаротушения.
Прототип содержит в одном корпусе все необходимое: для непосредственного свето-звукового оповещения, для формирования управляющей команды на пожарную установку, для управления и контроля работоспособности устройства в соответствии с существующими нормами пожарной безопасности.
Однако весьма затруднительно посредством известного устройства контролировать объективно и своевременно значительные пространства в сложных конструкциях, заполненных товаром и осуществлять в нужном месте своевременный принудительный пуск оросителя(ей).
Кроме того, известным устройством не предусмотрены:
- возможность его применения в составе группы устройств для обеспечения локального или группового пуска спринклерных оросителей.;
- возможность дистанционного управления пуском с местного пульта управления;
- возможность автоматического пуска с центрального пожарного поста посредством приемно-контрольного охранно-пожарного прибора (или прибора управления).
Отсутствие таких возможностей значительно снижают надежность и эффективность работы всей установки пожаротушения.
Целью предлагаемой полезной модели является повышение эффективности и надежности предлагаемых устройств принудительного пуска спринклерных оросителей за счет расширения функциональных возможностей.
Поставленная цель достигается тем, что выполнено устройство принудительного пуска спринклерных оросителей, содержащее корпус, состоящий из крышки и установленным на основании электронным модулем, который представляет собой печатную плату с установленными на ней отсеком с источником автономного электропитания, светодиодным индикатором, звуковым оповещателем, соединенными с микроконтроллером с кнопками управления «Контроль» для проверки работоспособности устройства и «Программирование» для настройки параметров, при этом микроконтроллер оснащен разъемами и кабельными герметичными вводами с возможностью подключения к ним шлейфа пожарной сигнализации, цепей автоматической блокировки и остановки пуска спринклерных оросителей, пусковых цепей электрического привода пуска спринклерных оросителей, цепей управления дистанционного пуска и цепей связи с выносными тепловыми датчиками.
Наиболее предпочтительный вариант конструктивного исполнения полезной модели для защиты стеллажных складов представляет собой корпус, состоящий из крышки и основания с тремя герметичными кабельными вводами и установленным на основании электронным модулем, который представляет собой печатную плату, с установленными на ней: отсеком с источниками батарейного электропитания, светодиодным индикатором, звуковым оповещателем, кнопками управления, «Контроль» и «Программирование», микроконтроллером, электронными компонентами электрической схемы, группами винтовых разъемов, расположенных вблизи соответствующих герметичных кабельных вводов, с возможностью подключения с помощью разъемов и вводов: соответствующих внешних цепей управления и шлейфа сигнализации прибора приемно-контрольного охранно-пожарного, пульта управления, пусковых цепей управления электропривода(ов) спринклерного(ых) оросителя(ей) и цепей связи с выносными тепловыми датчиками в количестве не менее четырех, расположенных в примыкающих к устройству четырех зонах.
Более подробно устройство поясняется при помощи:
Фиг. 1 - структурная схема устройства принудительного пуска оросителей;
Фиг. 2 - комбинированная схема предпочтительного варианта для стеллажных складов устройства принудительного пуска оростиелей.
Устройство принудительного пуска оросителей (см. фиг. 1) имеет электронный модуль А1, в котором выполнен источник автономного электропитания 1, от которого запитаны световой оповещатель 2, звуковой оповещатель 3, микроконтроллер 4, который дополнительно соединен с оповещателями, с кнопкой SB1 «Контроль» и с кнопкой SB2 «Программирование», при этом к микроконтроллеру посредством гермоввода 5 и разъемов X1.1, …X1.10 могут быть подключены цепи управления блокировкой и остановка пуска, цепи шлейфа пожарной сигнализации прибора приемно-контрольного охранно-пожарного А2 установки пожаротушения, к микроконтроллеру посредством гермоввода 6 и разъемов Х2.1, …Х2.m могут быть подключены пусковые цепи электроприводов пуска В1, …Bm с соответствующими спринклерными оросителями СО1, …COm, к микроконтроллеру посредством гермоввода 7 и разъемов Х3.1, …Х3.10 могут быть подключены пульт дистанционного управления A3 и группа выносных тепловых датчиков ВК1, …ВК4.
Выбор количества принудительно управляемых оросителей и соответствующих им электроприводов в каждом конкретном случае определяется проектным решением на установку пожаротушения, при этом уточняются необходимые энергоемкость источника автономного электропитания и выходная мощность электронных ключей микроконтроллера, питающих электропривода.
Работает устройство следующим образом.
В дежурном режиме при отсутствии пожара через определенный интервал времени автоматически проверяется работоспособность устройства. При его исправности выдается световым оповещателем 2 однократный световой сигнал, сообщающий о нахождении устройства в дежурном режиме. При возникновении неисправности световым оповещателем 2 и звуковым оповещателем 3 периодически выдаются сигналы («Несправность»), дополнительно эти сигналы транслируются через разъемы X1 на прибор А2.
При нажатии кнопки SB1 («Контроль») проверяются исправность источника 1, цепей выносных датчиков ВК1, …ВК4 и пусковых цепей электропривода(ов).
В зависимости от их состояния при обнаружении изменений температуры в защищаемом объекте, характерных возникновению пожара устройство устанавливает уровни пожарной опасности («Дежурный режим», «Пожар 1», «Пожар 2»). В случае обнаружения пожара в защищаемом объекте (если температура защищаемого объекта превысила максимально нормальную и достигла уровня пожарной опасности «Пожар 2» устройство формирует сигнал «Пожар 2» (прерывистый звуковой и прерывистый световой) и с временной задержкой 5 с (либо 30 с) формирует управляющий сигнал «Пуск» на исполнительный механизм (электрический привод).
Управляющий сигнал формируется путем выдачи пускового тока на выходные контакты винтового разъема Х2 для подключения электрического привода.
Для дистанционного управления или блокировки устройства на вход «ДУ» разъема Х3 или на вход «БЛ» разъема X1 требуется подать напряжение.
Рассмотрение предпочтительного варианта заявляемого устройства (см. фиг. 2) позволяет детально показать конструкцию устройства и внешние связи, характеризующие новые функциональные возможности устройства.
Устройство имеет корпус, состоящий из крышки 8, основания 9, печатной платы 10, установленной на основании, выполненный на печатной плате батарейный отсек 1 автономного питания, выполненные на печатной плате светодиодный индикатор оповещателя 2 и звуковой оповещатель 3, кнопки управления SB1 («Контроль») и SB2 («Программирование»), микроконтроллер 4, электронные компоненты 11 платы, группу винтовых разъемов X1 с гермовводом 5 для подключения к прибору А2, группу винтовых разъемов Х2 с гермовводом 6 для подключения к электроприводу В1 со спринклерным оросителем CO1, группу винтовых разъемов Х3 с гермовводом 7 для подключения пульта дистанционного управления A3 и выносных тепловых датчиков ВК1, …ВК4.
Необходимо отметить, что предлагаемая модель позволяет при помощи комбинированного нажатия кнопки SB1 («Контроль») и кнопки SB2 («Программирование») настраивать под необходимые условия эксплуатации такие параметры устройства, как:
- длительность задержки пуска, с;
- максимальная температура срабатывания (пуска) °С;
- время записи предыстории, мин;
- время блокирования датчиков при нажатии кнопок SB1 и SB2, с;
- формирования дифференциального теплового канала;
- типа исполнительного устройства (электровоспламенителя пиротехнического привода или электропривода шарового крана с оросителем);
- длительность импульса запуска пиротехнического привода, с;
- время тушения (открытое состояние шарового крана с оросителем), мин;
- режим работы (одиночный пуск или локально-групповой пуск, или обще-групповой пуск).
Таким образом, предлагаемое устройство позволяет осуществлять при помощи органов управления (кнопок SB1, SB2) адаптирование под условия эксплуатации и осуществлять вместе с прибором приемно-контрольным охранно-пожарным и пультом дистанционного управления режимы тушения, располагая возможностями формировать разного масштаба группировки средств тушения и дублировать (резервировать) управляемый пуск средств тушения.
Вышеперечисленные новые возможности повышают надежность и эффективность работы устройства и всей установки пожаротушения, в которой применяется предлагаемое устройство.