БЛОК ГАЗОВЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ

Полезная модель относится к области теплоэнергетики и может быть использована для розжига и регулирования газогорелочных устройств теплогенерирующих установок.
Наиболее близким техническим решением по совокупности существенных признаков является устройство контроля утечек газа, содержащее подающий газопровод, на котором последовательно установлены два предохранительно-запорных клапана, обводной газопровод, установленный параллельно первому предохранительно-запорному клапану и на котором последовательно установлены клапан опрессовки и дроссель, при этом запальный газопровод с запальным клапаном и продувочный газопровод с клапаном безопасности имеют общую точку соединения с подающим и обводным газопроводами (Авторское свидетельство СССР №1068667 по кл. F23N 5/24 от 23.01.1984 г.).
Данное устройство обеспечивает повышение надежности в работе системы газоснабжения горелок.
Недостатками такого устройства являются низкая надежность режима розжига горелки и невозможность обеспечения автоматического регулирования тепловой мощности в рабочем диапазоне от минимальной до максимальной.
Задача, на решение которой направлено предполагаемая полезная модель, заключается в повышении надежности розжига горелки и обеспечении автоматического регулирования тепловой мощностью установки в рабочем диапазоне.
Поставленная задача решается за счет того, что блок газовый автоматический, содержащий подающий газопровод, на котором последовательно установлены два предохранительно-запорных клапана, обводной газопровод, установленный параллельно первому предохранительно-запорному клапану и на котором последовательно установлены клапан опрессовки и дроссель, при этом запальный газопровод с запальным клапаном и продувочный газопровод с запорным клапаном безопасности имеют общую точку соединения с подающим и обводным газопроводами, причем введены узел управления, дроссельная заслонка, установленная на подающем газопроводе после второго предохранительно-запорного клапана, и шесть отборных трехходовых клапанов, два из которых подключены к общей точке соединения газопроводов, а четыре установлены на выходе дроссельной заслонки.
На фиг.1 приведена принципиальная газовая схема блока, где введены следующие обозначения: первый 1 и второй 2 предохранительно-запорные клапаны, заслонка дроссельная 3, газопроводы: подающий 4, обводной 5, продувочный 6 и запальный 7, общая точка соединения газопроводов 8, два отборных трехходовых клапана 9, клапаны: опрессовки 10, запальный 11 и безопасности 12, дроссель 13, четыре отборных трехходовых клапана 14 и узел управления 15.
Блок газовый автоматический работает следующим образом.
Перед розжигом горелки дроссельная заслонка 3, предохранительно-запорные 1, 2 и запальный 7 клапаны должны быть закрыты, а электромагнитный клапан безопасности 12 - открыт. При первоначальном и повторном розжигах горелки должна быть проведена опрессовка газовой арматуры. Для этого с узла управления 15 подается сигнал на открытие клапана опрессовки 10 и закрытие клапана безопасности 12 и газ поступает через обводной газопровод 5, дроссель 13 в общую точку соединения газопроводов 8 и по времени достижения заданного уровня давления газа, который контролируется датчиком давления, установленным на отборном трехходовом клапане, судят об уровне герметичности арматуры. Номинальное время опрессовки определяется расходом газа через дроссель 13.
После проведения опрессовки в режиме розжига горелки клапан 10 закрывается и на предохранительно-запорный клапан 1 с узла управления 15 подастся сигнал на его открытие, далее открывается клапан запальный 11 для розжига запальника горелки. После подтверждения наличия факела запальника открывается второй предохранительно-запорный клапан 2 и с помощью дроссельной заслонки 3 по сигналу с узла управления 15 горелка переводится в режим минимальной тепловой мощности, что исключает возможность образования отрыва факела горелки и способствует «мягкому» розжигу. После подтверждения наличия факела горелки закрывается клапан запальника 11.
В режиме номинальной работы горелки тепловую мощность в рабочем диапазоне от минимальной до максимальной регулируют дроссельной заслонкой 3. При этом контроль давления газа перед горелкой и его расходом обеспечивается соответствующими датчиками, установленными на отборных трехходовых клапанах 14, что позволяет осуществлять автоматическое управление требуемой тепловой мощностью котла с автоматическим поддержанием соотношения «газ - воздух».
Таким образом, предложенный блок газовый автоматический позволяет повысить надежность розжига горелки и обеспечить автоматическое регулирование ее тепловой мощности в рабочем диапазоне.