Нормативно-технические документы, регламентирующие предремонтную подготовку нефтяных резервуаров

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ

SAFETY OF FACILITIES

НАУЧНАЯ СТАТЬЯ / ORIGINAL ARTICLE

УДК 614.835.3

DOI 10.25257/FE.2024.1.5-13

М. М. ТАНГИЕВ1, В. П. НАЗАРОВ1

1 Академия ГПС МЧС России, Москва, Россия

Нормативно-технические документы, регламентирующие предремонтную подготовку нефтяных резервуаров

АННОТАЦИЯ

Тема. Одним из важнейших этапов проработки мероприятий по снижению пожаровзрывобезопасности огневых и ремонтных работ на резервуарах является качественный анализ нормативной документации, содержащей требования пожарной безопасности к очистке резервуаров. Обобщение статистических данных о пожарах свидетельствует о том, что половина пожаров, связанных с предремонтной подготовкой, происходит на резервуарах после их зачистки при проведении огневых работ. Этот вывод обуславливает необходимость проведения анализа нормативно-технических документов и опыта предремонтной подготовки на практике.

Методы. В статье проанализированы нормативно-технические документы в области пожаровзрывобезопасности предремонтной подготовки и огневых работ, представлены статистические данные, а также обобщён практический опыт.

Результаты. Результаты анализа нормативно-технических документов, регламентирующих предремонтную подготовку нефтяных резервуаров, привели к выводу о необходимости разработки новых нормативных документов, содержащих правильную последовательность проведения предремонтной подготовки нефтяных резервуаров для обеспечения их пожаро-взрывобезопасности.

Область применения результатов. Анализ и проработка нормативно-технической базы позволит найти новый подход

к способам проведения предремонтной подготовки и огневых работ для совершенствования пожаровзрывобезопасности ре-зервуарных парков.

Выводы. Обобщение и анализ научно-технической документации свидетельствует о том, что пожарно-технические требования противоречивы и недостаточно полно отражают необходимые вопросы обеспечения пожаровзрывобезопас-ности. Обобщение практического опыта показывает, что эмпирический подход не позволяет достичь требуемого уровня по-жаровзрывобезопасности, установленного ГОСТ 12.1.004-91. Для повышения уровня пожаровзрывобезопасности необходимо всестороннее изучение пожарной опасности предремонтной подготовки, экспериментально-теоретическое обоснование количественных критериев готовности резервуаров к огневым работам, анализ пожарно-технических требований к наиболее распространённым на практике технологическим операциям (вентиляция, пропарка, гидравлическая очистка) и разработка требований пожаровзрывобезопасности огневых работ на резервуарах без их предварительной очистки.

Ключевые слова: энергетика, нефть, авария, пожаровзры-вобезопасность, огневые работы, очистка резервуара

© M.M. TANGIEV1, V.P. NAZAROV1

1 State Fire Academy of EMERCOM of Russia, Moscow, Russia

Technical guidance documents regulating pre-maintenance make-ready of oil tanks

ABSTRACT

Purpose. One of the most important stages in working out measures for reducing fire and explosion safety of fire and maintenance works on tanks is a qualitative analysis of regulatory documentation containing fire safety requirements for cleansing tanks. Generalization of fire statistics indicates that half of fires connected with pre-maintenance make-ready occur on tanks after they have been cleaned during hot works. This conclusion determines the need for analyzing technical guidance documents and experience in pre-maintenance make-ready in practice.

Methods. The article analyzes technical guidance documents in the field of fire and explosion safety of pre-maintenance make-ready and hot works, presents statistical data, and also summarizes practical experience.

Findings. The results of the analysis of technical guidance documents regulating the pre-maintenance make-ready of oil tanks led to the conclusion that it is necessary to develop new regulatory documents containing the correct sequence of pre-maintenance make-ready work of oil tanks for ensuring their fire and explosion safety.

Research application field. The analysis and elaboration of the regulatory and technical framework will allow finding a new approach to the methods of pre-maintenance make-ready and hot works for improving fire and explosion safety of oil tank farms.

Conclusions. Generalization and analysis of scientific and technical documentation indicates that fire and technical requirements are contradictory and do not fully reflect

the necessary issues of ensuring fire and explosion safety. The generalization of practical experience shows that the empirical approach does not allow achieving the required level of fire and explosion safety established by GOST 12.1.004-91. To increase the level of fire and explosion safety, a comprehensive study of fire hazard of pre-maintenance make-ready, an experimental and theoretical justification of the quantitative criteria for tanks readiness for hot works, an analysis of fire and technical

requirements for the most common in practice technological operations (ventilation, steaming, hydraulic cleansing) and development of fire and explosion safety requirements for hot works on tanks without their preliminary cleansing are necessary.

Key words: power industry, oil, accident, fire and explosion safety, hot works, tank cleansing

ВВЕДЕНИЕ

Проблемам обеспечения пожаровзрыво-безопасности огневых и ремонтных работ на объектах нефтегазового комплекса уделяется особое внимание на всех уровнях законодательной и исполнительной власти, при этом одним из важнейших и актуальных вопросов является обеспечение защиты людей, проводящих данные работы, от воздействия опасных факторов пожара в резервуарных парках.

Статистика пожаров и аварий на резервуарах говорит о росте их числа, а в качестве основной их причины выделяется некачественное проведение предремонтной подготовки резервуаров, заключающейся в отсутствии верной последовательности проведения всех технологических операций. Данный факт обуславливает необходимость полного анализа и дальнейшей переработки нормативно-технической базы, содержащей информацию по подготовке резервуаров к ремонтным работам.

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ В ОБЛАСТИ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДРЕМОНТНОЙ ПОДГОТОВКИ

Нормативно-технические документы (НТД), содержащие требования, регламентирующие технику, технологию и пожаровзрыво-безопасность огневых работ на технологическом оборудовании, в том числе на резервуарах, можно классифицировать, по аналогии с Рекомендациями [1], следующим образом:

1. Федеральные (ранее общесоюзные) правила:

а) Правила противопожарного режима (ППР);

б) Правила пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства [2];

в) Типовая инструкция по организации безопасности проведения огневых работ на взры-вопожароопасных объектах (далее Типовая инструкция) [3];

г) Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-93 и ранее действовавшие Типовые правила [4] и др.

2. Отраслевые правила:

а) Правила пожарной безопасности при эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов и ранее действовавшие в системе Главтранснеф-ти, Трансснефти Правила [5];

б) Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий Госкомнефтепродукта СССР (гл. 6 «Правила ведения огневых и ремонтных работ») [6];

в) Правила пожарной безопасности при эксплуатации нефтеперерабатывающих предприятий (разд. 6 «Правила пожарной безопасности при проведении огневых ремонтных работ») [7] и др.

3. Инструкции о мерах пожарной безопасности, разрабатываемые в акционерных компаниях, обществах, объединениях, фирмах.

Отраслевые правила не должны снижать требования пожарной безопасности федеральных правил. При разработке правил технической эксплуатации и технологических инструкций должны соблюдаться требования отраслевых правил пожарной безопасности, а также правил техники безопасности промсанитарии.

Анализ литературы по исследуемому вопросу показал, что рассмотрение НТД в этой области не проводилось, этим обуславливается актуальность темы.

В качестве примера были рассмотрены несколько аварий.

31 мая 2005 г. в г. Варффюме (Нидерланды) при осуществлении сварочных работ внутри закрытого резервуара с остатками нефтепродуктов произошёл взрыв. В результате двое рабочих погибли. Третий был госпитализирован в тяжёлом состоянии [8].

11 октября 2011 г. в областном центре Ман-гистауской области Казахстана, г. Актау на западе республики, произошёл взрыв в нефтяном резервуаре в ходе выполнения работ по его зачистке, в результате чего погибли 8 человек - работников подрядной организации [9] (рис. 1).

5 октября 2017 г. бригада рабочих субподрядной организации выполняла на территории нефтеперерабатывающего завода в г. Кстово Нижегородской области замену труб системы

J

M

^Ж-'-Я

Ш ftlll II \Щ 1—1 Willi 1—Ч^ШШШ

Рисунок 1. Взрыв на РВС-5000 в г. Актау Figure 1. Explosion at VST-5000 in Aktau

Рисунок 2. Взрыв на РВСП-10000 в г. Кстово Figure 2. Explosion at VSTP-10000 in Kstovo

пожаротушения одного из резервуаров. Произошло воспламенение горючих паров бензина, из-за чего прогремел взрыв, унёсший жизни четырёх человек. Заводу при этом был причинён ущерб на сумму около 7 млн руб. и еще 1,8 млн рублей составил ущерб субподрядчику (рис. 2).

По версии следствия, несчастный случай на производстве возник по вине главного инженера подрядчика и по совместительству начальника производственного участка, который не убедился в отсутствии воспламеняющихся паров перед началом работ [10].

29 ноября 2019 г. на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» (Альметьевский район) АО «Транснефть - Прикамье» произошёл взрыв внутри нефтяного резервуара. Внутри него в это время находились работники самарского ООО «Компания Альп-Высотка». Спасателям понадобилось 12 часов, чтобы потушить пожар и извлечь тела двух погибших (рис. 3).

Ущерб от уничтожения резервуара с остатками нефтепродукта следствие оценило в 4,5 млн руб. Потерпевшая компания предъявила иск на 80 млн руб. [11].

Результаты анализа статистических данных за период с 1970 по 1990 гг. позволили классифицировать пожары на резервуарах по причине их возникновения (рис. 4).

Количество пожаров, возникших при проведении огневых и ремонтных работ на резервуарах при их обслуживании, но без предварительной очистки от остатков нефтепродуктов составляет 20,8 %. Такие показатели могут свидетельствовать о низком уровне профессиональной подготовки и квалификации обслуживающего персонала,

Рисунок 3. Взрыв на РВС-20000 в г. Альметьевск Figure 3. Explosion at VST-20000 in Almetyevsk

20,8 %

Пожары, возникшие при проведении огневых работ без зачистки

50 %

Пожары, возникшие при проведении огневых работ

29,2 %

Пожары, возникшие при очистке резервуаров

Рисунок 4. Статистические данные за 1970-1990 гг. о причинах пожаров в резервуарах, связанных с их предремонтной подготовкой [8]

Figure 4. Statistics for 1970-1990 on the causes of fires in tanks associated with their pre-maintenance make-ready [8]

а также о необходимости разработки способов обеспечения пожаровзрывобезопасности при проведении ремонтных работ на резервуарах без их предварительной очистки [8].

АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ И ПРАВИЛ ПО ОЧИСТКЕ РЕЗЕРВУАРОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ

Типовая инструкция [3] не определяет конкретные требования пожаровзрыво-безопасности технологических операций по подготовке аппаратов к огневым работам, а лишь содержит требования по освобождению резервуаров от взрывоопасных и взрывопожароопасных, пожароопасных и токсичных продуктов. Правила [2] требуют производить перед сваркой ёмкостей из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей очистку, промывку горячей водой с каустической содой, пропарку, просушку и вентилирование с последующим газовым анализом. Типовые правила [4] устанавливали иную последовательность операций по подготовке резервуаров к огневым работам: после освобождения резервуара от жидкости и отсоединения от него трубопроводов надлежало открыть все люки (то есть провести естественную вентиляцию), тщательно очистить (пропарить и промыть), а затем отобрать пробы на газовый анализ.

В Федеральных (Всесоюзных) нормативно-технических документах [2-4] были даны только общие положения по обеспечению пожаровзры-вобезопасности, причём представлена разная последовательность технологических операций и не содержатся требования пожарной безопасности к операциям промывки, пропарки, вентиляции.

Анализ ранее действующей инструкции [12] показал, что требования Всесоюзных нормативно-технических документов, применяемые к предре-монтной подготовке резервуаров, не корректировались более 30 лет.

Типовые правила [4] допускали, что производственное оборудование перед ремонтом приводится в безопасное состояние не только за счёт удаления из него горючего, но и путём создания условий, исключающих возможность возникновения пожара. Такое требование Типовых правил создавало предпосылки для разработки и внедрения эффективных методов обеспечения пожарной безопасности огневых и ремонтных работ на неочищенном технологическом оборудовании.

Результаты сравнения различных отраслевых правил пожарной безопасности свидетельствуют о том, что практически все нормативно-технические документы, регламентирующие пожарную безопасность огневых работ, не содержат пожарно-технических требований к проведению вентиляции, пропарки, промывки и проведению ремонта на неочищенных резервуарах. Кроме того, в ряде правил не выполняются требования Рекомендаций [1], то есть не учитываются специфические условия и особенности пожарной безопасности отрасли народного хозяйства, а имеет место дублирование. Так, п. 7.17 Правил [5] дублирует п. 2.8 Типовой инструкции [3], п. 8.7.9 Правил [13] дублирует п. 3.6.9 Типовых правил [4]. Правила [14] исключают возможность проведения ремонта на неочищенных резервуарах, Правила [15] и ППБ-01-93 дублируют Правила [14], требуя приведения резервуара в пожаровзрывобезопасное состояние путём предварительной очистки, промывки, пропарки, вентиляции, сорбции, флегмати-зации и т. п. Однако данные правила не раскрывают суть методов обеспечения пожаровзрывобезопас-ности огневых работ на неочищенных аппаратах, а дублируют требования Правил [3].

Правила [5] не регламентируют последовательность технологических операций предре-монтной подготовки, а Правила [6] и [7] содержат требования к последовательности операций.

Согласно Правилам противопожарного режима, перед проведением на технологическом оборудовании огневых работ, его необходимо пропарить, промыть, очистить, освободить от по-жаровзрывоопасных веществ, предварительно отключив от действующих коммуникаций (за исключением коммуникаций, используемых для подготовки резервуара к проведению огневых работ). Проведение очистки оборудования, коммуникаций и помещений не должно сопровождаться образованием взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и появлением источников зажигания [33].

Требования Федерального закона [34] допускают проведение одного или нескольких способов подготовки резервуаров к ремонтным работам.

В соответствии с Правилами [7] резервуар, предназначенный для ремонта с применением огневых работ, должен быть освобождён от продукта, отсоединён от всех трубопроводов заглушками, может быть зачищен от остатков, а затем пропаривается, промывается водой и вентилируется. Такая последовательность операций не запрещала допуск рабочих для зачистки при наличии взрывоопасной среды в резервуаре из-за отсутствия механизированных средств очистки.

Состав технологических операций зачистки резервуаров The composition of technological operations of tank cleaning

Технологические операции зачистки Проведение ремонта Проведение ремонта без огневых работ Смена марки нефтепродукта Проведение дефектоскопии, градуировки в резервуаре

Подготовительные работы + + + +

Удаление технологического остатка + + + +

"Предварительная дегазация или флегматизация + + + +

"Удаление осадка + + + +

"Дегазация + + - +

"Доводка поверхностей до требуемой чистоты + - - **+

"Контроль качества зачистки + + + +

Утилизация продуктов зачистки + + + +

Примечания. «+» - операция проводится; «-» - операция не проводится; * - предварительно перед началом операции проводится отбор и анализ проб воздуха из резервуара; ** - операция проводится в отдельных местах в соответствии с требованиями п. 6.3 инструкции [35] Notes. «+» - operation is carried out; «-» - operation is not carried out; * - before the start of the operation, air samples from the tank are taken and analyzed; ** - operation is carried out in separate places in accordance with the requirements of paragraph 6.3 of the instruction [35]

Требования Правил [5], распространяющиеся на нефтяные резервуары, по борьбе с пирофорными соединениями аналогичны правилам очистки от пирофорных отложений документа [6], относящегося к нефтепродуктовым резервуарам, то есть не учитывают специфики свойств хранящейся жидкости.

В инструкции по зачистке резервуаров от нефтепродуктов [35] в табличном виде отражён состав и последовательность технологических операций (см. табл.).

Таким образом, требования отраслевых правил пожарной безопасности по предремонтной подготовке противоречивы и не содержат пожарно-технических требований к проведению подготовительных операций. Требования о необходимости выбора технологических операций по предремонт-ной подготовке, в зависимости от свойств находящихся в аппарате продуктов, содержатся в Правилах [17]. Однако конкретные рекомендации по учёту свойств продуктов не приводятся. В Правилах [6] отражены пожарно-технические требования к проведению принудительной вентиляции, которые исключены в соответствии с рекомендациями ВИПТШ МВД России [1].

В качестве критериев готовности технологического оборудования устанавливают полную очистку и удаление взрывоопасных веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и их паров [2]. Типовые правила [4] требовали отсутствия взрывоопасных концентраций и полного освобождения резервуара от жидкости. В Правилах [5] проведение огневых работ допускается, если кон-

центрация горючих паров и газов не превышает предельно допустимой взрывобезопасной концентрации, отсутствует жидкая фаза и исключена возможность поступления паров (газов) к месту проведения огневых работ. В зарубежном стандарте по требованиям ко входу и очистке нефтехранилищ [18] требуется определить необходимость проведения местной вентиляции (гибкий шланг с воздуходувкой) для улучшения уровня атмосферного воздуха в конкретных рабочих местах, где происходит сварка или резка.

Из вышеописанного следует, что в научно-технической документации, разработанной ранее, отсутствовали строгие понятия критериев готовности резервуаров к огневым работам и использовались термины «тщательная» очистка, «полное» удаление горючих веществ, «отсутствие» жидкой фазы и т. п. без разъяснения этих понятий.

Анализ правил технической эксплуатации, техники безопасности и промсанитарии показал противоречивость содержания требований по пред-ремонтной подготовке резервуаров.

Требования Правил техники безопасности [19] регламентируют следующую последовательность технологических операций: пропарка, проветривание, очистка и газовый анализ. Данная последовательность операций, в основном, соответствует Правилам [20], из которых следует, что в зависимости от находящихся в технологическом аппарате продуктов, он перед вскрытием должен быть продут инертными газами или острым водяным паром, а затем продут чистым воздухом и, если это требуется, промыт водой.

Указанные требования Правил [19, 20] находятся в противоречии с требованиями Правил пожарной безопасности [4, 6].

Правила технической эксплуатации [21, 22] содержат, в основном, систему организационных требований по предремонтной подготовке. Последовательность операций по подготовке резервуара к ремонту, огневым работам и дефектоскопии определяется требованиями Правил [23], в которых были частично учтены результаты исследований (прил. 9 и п. 2.3.12). Вместе с тем, в Правилах [23] сохранены требования ранее действующих Правил технической эксплуатации. Например, сохранён без изменения разд. 4.5 «Временные ремонтные и огневые работы, безопасный метод выполнения сварочных работ при ремонте резервуаров», который включает следующую последовательность технологических операций: удаление «мёртвого» остатка; смыв внутренних стенок и ферм кровли резервуара струей воды в течение 2-3 ч; зачистка от остатков грязи и принудительная вентиляция. Данная последовательность не исключает проведение электростатически опасной операции мойки и доступ рабочих для зачистки от грязи во взрывоопасную зону резервуара.

Кроме того, требования по принудительной вентиляции в п. 4.5.4, ч. II Правил [23] противоречат положениям п. 2.3.12, ч. I этих же Правил. Реализация п. 3.4.4, ч. I указанного документа может привести к опасной загазованности территории.

Другим недостатком Правил [23] является то, что требования к температурному режиму пропаривания (прил. 6) определяются конструктивными особенностями понтона без учёта уровня взрывоопасности процесса пропарки.

В ранее действующих Правилах [24], утверждённых Миннефтепромом и согласованных с ГУПО в 1954 г., содержались требования по ремонту не-зачищенных резервуаров с применением негорючих газов (продуктов сгорания). В ныне действующих Правилах [23] эти требования отсутствуют. Данное обстоятельство связано с отсутствием взрывозащищённой техники и технологии флегма-тизации продуктами сгорания (инертными газами).

Оценка опыта очистки резервуаров в ОАО «Верхневолжские магистральные нефтепроводы» показала, что при отсутствии размывающей системы в процессе эксплуатации резервуаров накапливается большое количество парафинистых отложений (1-1,5 м). Нефтяные парафинистые остатки обладают высокой вязкостью, содержат механические примеси и воду. Поэтому их откачка передвижными насосами затруднена, в связи с чем при очистке производят большой объём

ручных работ. Пропаривание резервуара с одновременной откачкой для удаления «мёртвого» парафинистого остатка неэффективно. Время про-паривания на практике в 10 раз больше установленного Правилами технической эксплуатации резервуаров.

Практика показала, что продолжительность вентиляции составляет около одного месяца. За установленный требованиями Правил [24] срок в 3 дня концентрация паров нефти не может быть снижена до предельно допустимого значения.

Обобщение опыта очистки резервуаров в АО «Транснефть» позволяет говорить о том, что технологические операции предремонтной подготовки не исключают выполнение работ внутри резервуара с наличием в газовом пространстве взрывоопасных и вредных для здоровья людей концентрации паров нефти. Значительный объём трудоёмких работ составляет ручная зачистка лопатами из алюминия, который является искро-опасным материалом [25].

В соответствии с классификацией [26] следует, что технология очистки в АО «Транснефть» до настоящего времени является ручной, что не отвечает требованиям безопасности и не учитывает достижения научно-технического прогресса.

На резервуарах АО «Транснефть» внедрены стационарные системы размыва уплотнённого па-рафинистого рыхлого осадка для предотвращения его накопления. Эксплуатация систем размыва осуществляется в соответствии с Инструкцией [27].

Опыт эксплуатации стационарной системы размыва отложений свидетельствует о возможности использования свободных струй нефти для повышения эффективности моечной операции.

Технология очистки нефтяных танков и топливных систем нефтеналивных судов регламентируется документами [28, 29], в соответствии с которыми мойка танков с помощью нефти и водных растворов технических моющих средств (ТМС) допускается в среде инертного газа.

Опыт зачистки резервуаров жидкого топлива (мазут М-40, М-100) обобщён в работах [28, 29]. Выбор способа очистки мазутных резервуаров осуществляется в зависимости от плотности отложений [30].

Очистка горячей водой применима для резервуаров с осадком малой плотности. Осадок плотностью до 1 000 кг/м3 может быть эффективно удалён горячим продуктом (мазутом). Для удаления из резервуара уплотнённых отложений мазута (плотность более 1 000 кг/м3) могут быть использованы ТМС на основе керосина с добавлением смачивателей [31].

В выполненных работах не производилась оценка опасности образования горючей среды в газовом пространстве и статического электричества при разбрызгивании ТМС и мазута.

Обеспечение пожаровзрывобезопасности механической мойки нефтяных резервуаров в работе [32] предусматривается за счёт уменьшения производительности машинок (не более 25 м3/ч) и их количества (не более двух) при проведении поэтапной мойки в течение 25 мин. Однако при этом не учитывается опасность самовозгорания пирофорных отложений и искр удара, а меры электростатической безопасности без достаточного научного обоснования заимствованы из технологии мойки танков нефтеналивных судов.

Для очистки резервуаров от остатков светлых нефтепродуктов применялся комплект оборудования ОМЗР-1 и ОМЗР-2, выпускаемый заводами Министерства обороны. Работа комплекта оборудования основана на гидродинамическом и физико-химическом воздействии струй растворов технических моющих средств типа МЛ на отложения нефтепродукта. Однако в данных документах не приведены меры ПВБ.

ВЫВОДЫ

Полный анализ нормативно-технических документов в области пожаровзрыво-безопасности огневых и ремонтных работ выявил неполноту сведений, заключающихся в них. Ни в одном из документов не отражена правильная последовательность технологических операций, соблюдение которой минимизирует риск возникновения аварийных ситуаций и взрывов в резерву-арных парках в ходе проведения данных работ. Необходима разработка нового нормативного документа, содержащего требования для обеспечения пожаровзрывобезопасности нефтяных резервуаров. Рекомендуется проведение исследований по массообмену паров углеводорода во внутреннем пространстве резервуаров для определения чёткой последовательности проведения технологических операций. Также предлагается внести соответствующие изменения в Федеральные законы и другие документы, регламентирующие безопасность нефтегазовых объектов.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Рекомендации по разработке правил пожарной безопасности и инструкции о мерах пожарной безопасности. М.: МВД СССР. 1984. 15 с.

2. Правила пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства // Сборник правил пожарной безопасности. М.: Стройиздат. 1981. С. 86-99.

3. Типовая инструкция по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожаро-опасных объектах. М.: 2000. 6 с.

4. Типовые правила пожарной безопасности для промышленных предприятий. М.: ЦНИИТЭИ. 1975. 51 с.

5. Правила пожарной безопасности при эксплуатации магистральных нефтепроводов. М.: Миннефтепром. 1981. 91 с.

6. Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий Госкомнефтепродукта СССР. М.: Недра. 1984. 95 с.

7. Правила пожарной безопасности при эксплуатации нефтеперерабатывающих предприятий. М.: Миннефтехим-пром. М. 1979. 89 с.

8. Назаров В. П., Корольченко Д. А, Швырков С. А, Тан-гиев М. М., Петров А. П. Особенности оценки уровня пожа-ровзрывобезопасности резервуаров перед проведением огневых работ // Пожаровзрывобезопасность. 2021. Т. 30. №. 6. С. 52-60. 00!:10.22227/0869-7493.2021.30.06.52-60

9. Восемь рабочих погибли в загоревшемся резервуаре для нефти в Мангистауской области [Электронный ресурс] // Агентство международной информации «Новости-Казахстан»: сайт. Режим доступа: М1р8://опНпе.2акоп.к2^оситеп1/?<ос_1<<= 31065753&роз=4;-98#ро8=4;-98 (дата обращения 10.09.2023).

10. Сотрудника «ЛУКОЙ-Нижегороднефтеоргсинтез» осудят за взрыв на заводе в Кстове [Электронный ресурс] // Информационное агентство «Время Н»: сайт. Режим доступа: ЬМр8://шшш.угетуап.ги/пеш8/8о1ги<<шка__1ико]-

тгНедого^е^еогез^ега__ози<уа1_2а_у2гуу_па_2ауо<е_у_

кз!оуе.Мт1 (дата обращения 5.09.2020).

11. Дела осужденных за трагический взрыв в резервуаре Транснефти в Татарстане пересмотрят [Электронный ресурс] //

Нефтяные новости Волги и Урала: сайт. Режим доступа: https://iadevon.ru/news/gosudarstvoipravo/dela_osuzhdennih_ za_tragicheskiy_vzriv_v_rezervuare_transnefti_v_tatarstane_ peresmotryat-13621/

12. Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на промышленных предприятиях и других объектах народного хозяйства. М.: Россельхозиздат. 1964. 20 с.

13. Правила пожарной безопасности для предприятий министерства текстильной промышленности РСФСР // Сборник правил пожарной безопасности. Часть 1. М.: Стройиздат. 1981. С. 259-300.

14. Правила пожарной безопасности для предприятий легкой промышленности РСФСР // Сборник правил пожарной безопасности. Часть 1. М.: Стройиздат. 1981. С. 51-78.

15. Правила пожарной безопасности для учреждений, организаций и предприятий Академии наук СССР. М.: Наука. 1980. 76 с.

16. Инструкция по зачистке резервуаров от остатков нефтепродуктов. ОАО «НК «Роснефть». 2004. 191 с.

17 Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий химической промышленности. М.: Химия. 1981. 168 c.

18. Requirements for Safe Entry and Cleaning of Petroleum Storage Tanks. ANSI/API STANDARD 2015-2001 SIXTH EDITION, AUGUST 2001. 146 p.

19. Правила техники безопасности и промышленной санитарии при эксплуатации магистральных нефтепродуктопро-водов. М.: Недра. 1979. 149 с.

20. Правила безопасности во взрывоопасных и взрыво-пожароопасных химических и нефтехимических производствах. (ПБВХП-74). М.: Недра. 1976. 79 с.

21. Правила технической эксплуатации нефтебаз. М.: Недра. 1986. 168 с.

22. Правила технической эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов. М.: Недра. 1988. 87 с.

23. Правила технической эксплуатации резервуаров и инструкция по их ремонту. М.: Недра. 1988. 270 с.

24. Правила технической эксплуатации резервуаров // Инструкции по ремонту резервуаров. М.: Гостоптехиздат. 1959. 122 с.

25. Алексеев М. В., Волков О. М, Шатров Н. Ф. Пожарная профилактика технологических процессов производств. М.: ВИПТШ МВД СССР. 1986. 367 с.

26. Нестерова М. П., Кочкин П. И. Очистка ёмкостей от остатков нефтепродуктов. М.: ЦНИИТЭнефтехим. 1975. 48 с.

27. Инструкция по эксплуатации системы размыва и предотвращения накопления парафинистого осадка в нефтяных резервуарах // РД 39-30-587-81. Уфа. 1983. 10 с.

28. РТМ 31.2006-78. Мойка грузовых танков и топливных цистерн танкеров. Типовая технология, технические требования // Общие и специальные правила наливных грузов 7-М. М.: Мортехинформреклама, 1985. 456 с.

29. РД 31.21.84-82. Типовая инструкция по предремонт-ной подготовке топливных и масляных цистерн судов морского флота. Ленинград. 1986. 38 с.

30. Обобщение опыта очистки мазутных резервуаров на ТЭС. Обзор. Шифр работы 80.001.500 // Отчёт Союзэнерго № 45773. М.: 1980.

31. Разработка технических решений и мероприятий установки по удалению отложений мазутных баков Белоярский АЭС. Шифр работы 77.0.01.086 // Отчет Союзэнерго № 4695. М.: 1979.

32. Евтихин В. Ф, Николаев В. Н. Очистка нефтяного резервуара с плавающей крышей // Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. 1981. № 1. С. 5-8.

33. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

34. Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями).

35. Инструкция по зачистке резервуаров от остатков нефтепродуктов, утверждённая приказом ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»» от 28.01.2004 № 9.

REFERENCES

1. Recommendations for the development of fire safety rules and instructions on fire safety measures. Moscow, Ministry of Internal Affairs of the USSR. 1984. 15 p. (in Russ.).

2. Fire safety rules during welding and other fire works at national economy facilities. Sbornik pravil pozharnoi bezopasnosti [Collection of fire safety rules]. Moscow, Stroyizdat Publ., 1981, pp. 86-99 (in Russ.).

3. Standard instructions for the organization of safe fire work at explosive and explosive-flammable objects. Moscow, 2000. 6 p. (in Russ.).

4. Standard fire safety rules for industrial enterprises. Moscow, Central Research Institute of Information and Technical and Economic Research of Railway Transport Publ., 1975. 51 p. (in Russ.).

5. Fire safety rules for the operation of main oil pipelines. Moscow, Ministry of Petroleum Industry of the USSR. 1981. 91 p. (in Russ.).

6. Fire safety rules for the operation of enterprises of the State Oil and Gas Production of the USSR. Moscow, Nedra Publ., 1984. 95 p. (in Russ.).

7. Fire safety rules for the operation of oil refineries. Moscow, Ministry of Oil Refining and Petrochemical Industry of the USSR. 1979. 89 p. (in Russ.).

8. Nazarov V.P., Korolchenko D.A., Shvyrkov S.A., Tangiev M.M., Petrov A.P. Features of assessing the level of fire and explosion safety of tanks before hot works. Pozharovzryvobezopasnost - Fire and Explosion Safety. 2022, vol. 30, no. 6, pp. 52-60 (in Russ.). D01:10.22227/0869-7493.2021.30.06.52-60

9. Eight workers were killed in an oil tank that caught fire in the Mangystau region. International Information Agency "Novosti-Kazakhstan": website. Available at: https://online.zakon.kz/ Document/?doc_id=31065753&pos=4;-98#pos=4;-98 (accessed September 10, 2023) (in Russ.).

10. An employee of LUKOY-Nizhegorodnefteorgsintez will be convicted of an explosion at a plant in Kstovo. Vremya N News Agency: website. Available at: https://www.vremyan.ru/news/ sotrudnika__lukojnizhegorodnefteorgsinteza__osudyat_za_ vzryv_na_zavode_v_kstove.html (accessed September 05, 2020) (in Russ.).

11. The cases of those convicted of the tragic explosion in the Transneft reservoir in Tatarstan will be reviewed. Oil News of the Volga and Urals: website. Available at: https://iadevon.ru/news/ gosudarstvoipravo/dela_osuzhdennih_za_tragicheskiy_vzriv_v_ rezervuare_transnefti_v_tatarstane_peresmotryat-13621 / (accessed October 12, 2011) (in Russ.).

12. Instructions on fire safety measures during fire works at industrial enterprises and other objects of the national economy. Moscow, Rosselkhozisdat Publ., 1964. 20 p. (in Russ.).

13. Fire safety rules for enterprises of the Ministry of Textile Industry of the RSFSR. Collection of fire safety rules Part 1 [Sbornik

pravil pozharnoi bezopasnosti. Chast' 7]. Moscow, Stroyizdat Publ., 1981, pp. 259-300 (in Russ.).

14. Fire safety rules for light industry enterprises of the RSFSR. Collection of fire safety rules Part 1 [Sbornik pravil pozharnoi bezopasnosti. Chast' 7]. Moscow, Stroyizdat Publ., 1981, pp. 51-78 (in Russ.).

15. Fire safety rules for institutions, organizations and enterprises of the USSR Academy of Sciences. Moscow, Nauka Publ., 1980. 76 p. (in Russ.).

16. Instructions for cleaning the tanks from the remnants of petroleum products. Rosneft Oil Company. 2004. 191 p. (in Russ.).

17. Fire safety rules for the operation of chemical industry enterprises. Moscow, Chemistry Publ., 1981. 168 p. (in Russ.).

18. Requirements for Safe Entry and Cleaning of Petroleum Storage Tanks. ANSI/API STANDARD 2015-2001 SIXTH EDITION, AUGUST 2001. 146 p. (in Eng.).

19. Safety and industrial sanitation rules for the operation of main oil product pipelines. Moscow, Nedra Publ., 1979. 149 p.

20. Safety rules in explosive and explosion- and fire-hazardous chemical and petrochemical industries. (PBVHP-74). Moscow, Nedra Publ., 1976. 79 p. (in Russ.).

21. Rules of technical operation of oil depots. Moscow, Nedra Publ., 1986. 168 p. (in Russ.).

22. Rules of technical operation of main oil product pipelines. Moscow, Nedra Publ., 1988. 87 p. (in Russ.).

23. Pravila tekhnicheskoi ekspluatatsii rezervuarov i instruktsiia po ikh remont. - Rules of technical operation of tanks and instructions for their repair. Moscow, Nedra Publ., 1988. 270 p. (in Russ.).

24. Rules of technical operation of tanks. Instruktsii po remontu rezervuarov [Instructions for repair of tanks]. Moscow, Gostoptehizdat Publ., 1959. 122 p. (in Russ.).

25. Alekseev M.V., Volkov O.M., Shatrov N.F. Pozharnaia profilaktika tekhno-logicheskikh protsessov proizvodstv [Fire prevention of production processes]. Moscow, Higher Engineering Fire-Technical School of the Ministry of Internal Affairs of the USSR, 1986. 367 p. (in Russ.).

26. Nesterova M.P., Kochkin P.I. Cleaning of tanks from residual oil products. Moscow, Central research institute of information and technical and economic research of the oil refining and petrochemical industry Publ., 1975. 48 p. (in Russ.).

27. Operating instructions for the system of erosion and prevention of accumulation of paraffin sludge in oil tanks. Guidance document 39-30-587-81. Ufa. 1983. 10 p. (in Russ.).

28. RTM 31.2006-78. Washing of cargo tanks and fuel tanks of tankers. Typical technology, technical requirements. Obshchie i spetsial'nye pravila nalivnykh gruzov 7-M [General and special rules for bulk cargoes 7-M]. Moscow, Mortehinformreklama, 1985. 456 p. (in Russ.).

29. RD 31.21.84-82. Standard instructions for the pre-repair preparation of fuel and oil tanks of ships of the navy. Leningrad. 1986. 38 p. (in Russ.).

30. Generalization of the experience of cleaning fuel oil tanks at thermal power plants. Review. The code of operation is 80.001.500. Soyuzenergo Report No. 45773. Moscow, 1980. (in Russ.).

31. Development of technical solutions and measures for the installation to remove deposits of fuel oil tanks Beloyarsk NPP. The cipher of the work is 77.0.01.086 // Soyuzenergo Report No. 4695. Moscow, 1979. (in Russ.).

32. Evtikhin V.F., Nikolaev V.N. Cleaning pan of oil tank.

Transport i khranenie nefteproduktov i uglevodorodnogo syria -Transport and storage of oil products and hydrocarbons. 1981, no. 1, pp. 5-8 (in Russ.).

33. Fire safety regulations in the Russian Federation, approved by Decree of the Government of the Russian Federation dated 09/16/2020 No. 1479. (in Russ.).

34. Federal Law of the Russian Federation No. 123-FZ dated 07/22/2008 "Technical Regulations on Fire Safety Requirements"(as amended). (in Russ.).

35. Instructions for cleaning tanks from the remnants of petroleum products, approved by the order of JSC NK ROSNEFT dated 28.01.2004 No. 9. (in Russ.).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ Мухаммед Муратович ТАНГИЕВН

Адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических кадров, Академия ГПС МЧС России, Москва, Российская Федерация SPIN-код: 2307-5806

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8485-8925 Н tm_cfd@mail.ru

Владимир Петрович НАЗАРОВ

Доктор технических наук, профессор,

профессор кафедры пожарной безопасности технологических процессов, Академия ГПС МЧС России, Москва, Российская Федерация SPIN-код: 9283-0701

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7164-583X nazarovvp@bk.ru

Поступила в редакцию 13.11.2023 Принята к публикации 16.01.2024

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS Mukhammed M. TANGIEVH

Postgraduate student of Research and Teaching Staff Training Faculty, State Fire Academy of EMERCOM of Russia, Moscow, Russian Federation SPIN-rafl: 2307-5806

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8485-8925 H tm_cfd@mail.ru

Vladimir P. NAZAROV

Grand Doctor in Engineering, Professor,

Professor of the Department of Fire Safety in Technological Processes, State Fire Academy of EMERCOM of Russia, Moscow, Russian Federation SPIN-rafl: 9283-0701

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7164-583X nazarovvp@bk.ru

Received 13.11.2023 Accepted 16.01.2024

Для цитирования:

Тангиев М. М, Назаров В. П. Нормативно-технические документы, регламентирующие предремонтную подготовку нефтяных резервуаров // Пожары и чрезвычайные ситуации: предупреждение, ликвидация. 2024. № 1. С. 5-13. 001:10.25257/РБ.2024.1.5-13

For citation:

Tangiev M.M., Nazarov V.P. Technical guidance documents regulating pre-maintenance make-ready of oil tanks. Pozhary i chrezvychaynyye situatsii: predotvrashcheniye, Hkvidatsiya - Fire and emergencies: prevention, elimination. 2024, no. 1, pp. 5-13. (in Russ.). DQI:10.25257/FE.2024.1.5-13