Кабель управления

Кабель управления20О2 I 23/ОО
Полезная модель относиться к кабельной технике, а именно к конструкциям кабелей управления, предназначенных для монтажа цепей управления и контроля в стационарных электроустановках и установках электронной техники на номинальное переменное напряжение 380 В 50 Гц или постоянного напряжения 500 В.
Известен кабель управления, содержащий медную проволочную токопроводящую жилу, поверх которой последовательно наложены изоляция из поливинилхлоридного пластиката, экран из фольгированного лавсана и оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Изолированные жилы скручены скруткой концентрическими повивами (ТУ 16-505.856-75. Кабель управления).
Это техническое решение является наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигнутому результату.
Недостатками известного кабеля является невысокая стойкость к воздействию агрессивных сред и низкая стойкость к возгоранию.
7 40137/04
Поставленная задача заключалась в разработке конструкции кабеля управления, обеспечивающего требования к пожаробезопасности. Стойкого к воздействию агрессивных компонентов внешней среды (сероводород) в сочетании с повышением помехозащищенности цепей управления от возможного влияния и влияния внешних сигналов.
Технический результат достигается тем, что в кабеле управления, содержащем покрытые изоляцией из поливинилхлоридногопластикатамногопроволочные
токопроводящие жилы, скрученные концентрическими повивами, и последовательно наложенные поверх них экран из фольгированного лавсана и оболочку из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, токопроводящей жилы выполнены из медных луженых проволок, а изолированные жилы дополнительно скручены в пару.
Кабель дополнительно может быть снабжен проволочной броней и внешней оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести.
Полезная модель отображена на чертеже, на котором показан кабель управления в разрезе.
Кабель управления содержит токопроводящие жилы 1 из медной луженой проволоки, покрытые изоляцией 2 из поливинилхлоридного пластиката. Поверх них наложен экран 3 из фольгированного лавсана и оболочка 4 из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести. Изолированные жилы 1 скручены в пару, а пары в общий сердечник повивной скруткой. Поверх внутреннего и наружных повивов спирально наложена скрепляющая лента 5 из полиэтилентерефталата. Под экраном продольно размещена медная луженая проволока 6.
Кабель может также быть снабжен проволочной броней 7 и внешней оболочкой 8 из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести.
Ниже приводятся сведения, подтверждающие промышленную применимость заявленной полезной модели.
Кабель изготавливают из промышленно выпускаемых материалов. Скрутку элементов кабеля осуществляют на обычных крутильных машинах, наложение изоляции - на экструзионном оборудовании.
По сравнению с известным кабелем предлагаемый кабель управления имеет повышенную помехозащищенность цепей от взаимного влияния и влияния внешних сигналов, стойкость к воздействию агрессивных компонентов внешней среды.