СИСТЕМА СБОРА И УЧЕТА ИНФОРМАЦИИ О ПАРАМЕТРАХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯ

Полезная модель относится к области энергоснабжения, в частности к системам сбора и учета информации о параметрах энергоносителя, в частности температуры, давления и расхода воды, расхода электроэнергии и т.п.
Известна система сбора и учета информации, содержащая теплосчетчик-регистратор МТ 200 DS, связанный с датчиками теплоносителя (см. Инструкцию по монтажу В 24.00-00.00 ИМ, 1998 г., ЗАО "ВЗЛЕТ", С-П, стр.15).
Однако известная система обладает ограниченными функциональными возможностями, так как предназначена для сбора и учета информации о теплоносителе с ограниченного числа (не более 8) 2-х типов датчиков.
Техническим результатом является расширение функциональных возможностей.
Достигается это тем, что система сбора и учета информации о параметрах энергоносителя, содержит N измерителей-вычислителей, каждый из которых своим входом связан с К датчиками параметров энергоносителя, где N и К - целые числа, и своим выходом со входом персонального компьютера непосредственно или через коммутатор, или переносное ПЗУ, или модем, например, сотовый, причем каждый из измерителей-вычислителей выполнен с возможностью приема, измерения, вычисления, архивирования, индикации и передачи информации, кроме того каждый датчик предназначен для передачи информации о значении температуры или давления, или расхода теплоносителя, или электроэнергии, причем в качестве коммутатора может быть использован измеритель-вычислитель.
Сущность технического решения заключается в том, что выполнение предложенной системы вышеописанным образом позволяет осуществлять
сбор, учет информации не только о теплоносителе, но и о электроэнергии, причем с гораздо большего количества различных датчиков.
Сравнение предложенного устройство с ближайшим аналогом позволяет утверждать о соответствии критерии «новизна». Предварительные испытания позволяют судить о возможности широкого промышленного использования.
На фиг.1 представлена функциональная блок-схема предложенной системы.
Система учета и сбора информации о параметрах энергоносителя содержит измерители-вычислители 1-1...1-N, каждый из которых своим входом подключен к К датчикам 2-1...2-К параметров энергоносителя и своим выходом со входом ПЭВМ-3, где N и К - целые числа, непосредственно или через коммутатор 4, или через один из соответствующих узлов 5-1...5-N передачи данных.
Коммутатор 4 может иметь свой узел передачи данных.
Каждый узел 5-1...5-N передачи данных может содержать приемный и передающий модемы 6-1 и 6-2 или 7-1 и 7-2 телефонные или сотовые, соответственно, а также может быть выполнен в виде переносного ПЗУ-8.
Все узлы системы могут быть запитаны от внутреннего и/или внешнего источников питания (на фиг.1 не представлены).
Каждый из измерителей-вычислителей 1-1...1-N выполнен с возможностью приема, измерения, вычисления, архивирования, индикации и передачи информации.
Кроме того, в качестве коммутатора 4 может быть использован измеритель-вычислитель в том случае, когда необходимо передавать большой объем информации со значительного количества измерителей-вычислителей на одну ПЭВМ-3.
В качестве измерителя-вычислителя 1-i может быть использовано устройство, содержащее частотомер, АЦП и блок интерфейса, входы которых являются входами измерителя-вычислителя, а выходы подключены к микропроцессору, связанному с ОЗУ, ПЗУ, дисплеем и клавиатурой.
Система работает следующим образом.
Информация с датчиков 2-1...2-К поступает на какой-либо измеритель-вычислитель 1-i, который принимает данные при помощи блока интерфейса, частотомера, АЦП, вычисляет их при помощи микропроцессора и ОЗУ, архивирует в ПЗУ, индицирует и передает в ПЭВМ-3.
Передача с выхода измерителя-вычислителя 1-i на ПЭВМ-3 производится непосредственно или через коммутатор 4, или через переносное ПЗУ-8, или через приемный и передающий модемы 6-1 и 6-2 или 7-1 и 7-2 узла 5-i передачи данных.
Таким образом в предложенной системе обеспечиваются широкие функциональные возможности за счет реализации работы со значительньм количеством различного типа датчиков.