КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОНТАЖНЫЙ

Полезная модель относится к кабельной технике. Кабель электрический монтажный, предназначен для фиксированного межприборного монтажа электрических устройств, работающих при номинальном переменном напряжении до 500 В частоты 400 Гц или постоянном напряжении до 750 В.
Известна конструкция кабеля, содержащая токопроводящие многопроволочные медные луженые жилы, скрученные в пары с шагом скрутки не более 100 мм, с изоляцией из ПВХ пластиката, сердечник, экран с коэффициентом поверхностной плотности не менее 65%, обмотку лентой из полиэтилентерефталатной пленки, проложенной под экраном, оболочку и броню, (Свидетельство Российской Федерации №58257, заявка №2002130941/63, 22.11.2002).
Это техническое решение является наиболее близким к предлагаемому по технической сущности. Недостатком данной конструкции является невысокая помехозащищенность. Экран, выполненный в виде проволочной оплетки не может иметь коэффициент поверхностной плотности 100% («Оплетка кабельных изделий» Б.А.Кожевников, глава 2, пункт 7, стр.38).
Поставленная задача состояла в разработке конструкции кабеля электрического монтажного с коэффициентом поверхностной плотности экрана, составляющим 100%, с использованием отечественных материалов, которые позволили бы исключить недостатки, присущие существующим конструкциям кабелей.
Технический результат достигается тем, что кабель электрический монтажный содержит токопроводящие жилы с пластмассовой изоляцией, скрученные в пары; скрученный из пар сердечник, по которому наложены лента из полиэтилентерефталатной пленки, комбинированный экран, состоящий из оплетки из медных проволок и ленты из фольгированной полимерной пленки, оболочку. Каждая из жил является многопроволочной, причем проволоки медные и луженные, каждая из пар скручена с шагом не более 100 мм, коэффициент поверхностной плотности комбинированного экрана составляет 100%, а оболочка выполнена из поливинилхлоридного пластиката, или из поливинилхлоридной композиции пониженной пожаре-опасности, или из полимерной композиции, не содержащей галогенов.
В бронированном кабеле поверх оболочки наложена броня из стальных оцинкованных проволок в виде сплошного повива. Поверх брони наложен защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката.
Оболочка и защитный шланг могут исполняться в разных вариантах.
По первому варианту исполнения кабеля оболочка и защитный шланг выполнены из обычного поливинилхлоридного пластиката.
По второму варианту исполнения кабеля оболочка и защитный шланг выполнены из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести.
По третьему варианту исполнения кабеля оболочка и защитный шланг выполнены из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности.
По четвертому варианту исполнения кабеля оболочка и защитный шланг выполнены из полимерной композиции, не содержащей галогенов.
В предлагаемом кабеле реализуется поставленная задача: улучшенная помехозащищенность за счет общего комбинированного экрана, состоящего из медных проволок и фольгированной полимерной пленки, позволяющего получить коэффициент поверхностной плотности экрана 100%.
Предлагаемый кабель показан на чертеже фиг.1.
Кабель содержит: токопроводящие жилы 1; изоляцию 2; полиэтилентерефталатную пленку 3; проволочный экран 4; экран из фольгированной полимерной ленты 5; оболочку 6; броню 7; защитный шланг 8.