СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОНЪЮКЦИОННОЙ СПРИНКЛЕРНО-ДРЕНЧЕРНОЙ УСТАНОВКОЙ ПОЖАРОТУШЕНИЯ (ВАРИАНТЫ)

Предлагаемая полезная модель относится к пожарной технике и может быть использована в спринклерных и дренчерных установках, а также в спринклерно-дренчерных установках пожаротушения в качестве узла с децентрализованным хранением огнетушащего состава, в автоматизированных системах управления технологическими процессами.
Наиболее близким аналогом предлагаемому является система управления спринклерной установкой пожаротушения, имеющая узел управления, содержащий запорно-пусковое устройства и задвижки, соединяющие подводящие и питающие трубопроводы, и подпитывающий трубопроводы, вентили, дроссели, сигнализатор давления, каждый узел управления имеет электровентиль нормально открытого исполнения, входное отверстие которого соединено с рабочей камерой запорно-пускового устройства, а выходное отверстие связано с питающим трубопроводом через подпитывающий, при этом сигнализатор давления любого из узлов системы электрически связан электровентилем всех узлов системы, кроме собственного [Авторское свидетельство СССР №1606134].
Недостатками известного устройства являются выполнение только одного варианта логической схемы ′″И″- пуск только при срабатывании спринклерного оросителя и автоматического пожарного извещателя, питающие и распределительные трубопроводы заполнены воздухом, в связи с чем увеличивается время подачи воды к месту пожара, недостаточная надежность при эксплуатации, поскольку оно плохо защищено от ложных срабатываний при гидравлических ударах.
Техническим результатом предлагаемой полезной модели является повышение надежности устройства путем улучшения защиты от ложных срабатываний при гидравлических ударах, возможность, при необходимости, сокращения времени подачи воды к месту пожара, расширение функциональных возможностей устройства за счет широкого выбора вариантов логической схемы ″И″ (пуск только при срабатывании спринклерного оросителя и автоматического пожарного извещателя, пуск только при срабатывании спринклерного оросителя и побудительной линии, пуск только при срабатывании спринклерного оросителя и побудительной линии и автоматического пожарного извещателя).
Указанный технический результат достигается тем, что система управления установкой пожаротушения, имеющая узел управления, включающий задвижку, соединяющую подводящий и питающий трубопроводы, манометры, компенсатор, дополнительно содержит электрозадвижку с последовательно включенным сигнализатором
потока жидкости, на выходе которого подключен электроконтактный манометр или сигнализатор давления.
Указанный технический результат достигается также тем, что система управления установкой пожаротушения дополнительно содержит компрессор.
Указанный технический результат достигается тем, что система управления установкой пожаротушения, имеющая узел управления, включающий задвижку, соединяющую, подводящий и питающий трубопроводы, манометры, компенсатор, дополнительно содержит электрозадвижку с последовательно включенным сигнализатором потока жидкости, на выходе которого подключен электроконтактный манометр или сигнализатор давления, и побудительную сеть с включенным в нее электроконтактным манометром или сигнализатором давления.
Указанный технический результат достигается также тем, что система управления установкой пожаротушения дополнительно содержит компрессор.
Сущность полезной модели поясняется на фиг.1-4.
На фиг.1 представлена структурная схема системы управления конъюкционной спринклерно-дренчерной установкой пожаротушения, где: 1- сигнализатор потока жидкости, 2 - электрозатвор (или электрозадвижка), 3 - компенсатор, 4 - электроконтактный манометр, 5 - манометр, 6 - кран проверки работоспособности, 7 - обратный клапан; 8 - кран слива воды и сброса давления из питающего и распределительного трубопроводов.
На фиг.2 представлена структурная схема системы управления конъюкционной спринклерно-дренчерной установкой пожаротушения, где: 1- сигнализатор потока жидкости, 2 - электрозатвор (или электрозадвижка), 3 - компенсатор, 4 - электроконтактный манометр, 5 - манометр, 6 - кран проверки работоспособности, 7 - обратный клапан, 9 - компрессор, 10 - сигнализатор давления.
На фиг.3 представлена структурная схема системы управления конъюкционной спринклерно-дренчерной установкой пожаротушения, где: 1- сигнализатор потока жидкости, 2 - электрозатвор (или электрозадвижка), 3 - компенсаторы, 4 - электроконтактный манометр, 5 - манометр, 6 - кран проверки работоспособности, 7 - обратный клапан, 8 - кран слива воды и сброса давления из питающего и распределительных трубопроводов, 11-электроконтактный манометр, установленный в побудительной сети.
На фиг.4 представлена структурная схема системы управления конъюкционной спринклерно-дренчерной установкой пожаротушения, где: 1- сигнализатор потока жидкости, 2 - электрозатвор (или электрозадвижка), 3 - компенсатор, 4 - электроконтактный манометр, 5 - манометр, 6 - кран проверки работоспособности, 7 - обратный клапан; 8 - кран слива воды и сброса давления из питающего и распределительного трубопроводов, 9 - компрессор, 11 - электроконтактный манометр, установленный в побудительной сети.
Работа заявленных систем управления установками пожаротушения поясняется следующими примерами:
Пример 1. В системе управления конъюкционной спринклерно-дренчерной установкой пожаротушения (фиг.1) в дежурном режиме все трубопроводы автоматической установки пожаротушения (АУП) заполнены водой, движение воды по питающему и распределительным трубопроводам отсутствует, пластмассовый флажок сигнализатора потока жидкости (СПЖ) 1 находится в нейтральном положении. При срабатывании автоматического пожарного извещателя (АПИ) открывается электрозадвижка 2. Если при этом спринклерный ороситель не сработал, то движение воды по питающему и распределительным трубопроводам отсутствует, пластмассовый флажок сигнализатора потока жидкости (СПЖ) 1 находится в нейтральном положении. Если сработает только спринклерный ороситель, то движение воды по питающему и распределительному трубопроводам отсутствует, пластмассовый флажок сигнализатора потока жидкости (СПЖ) 1 находится в нейтральном положении. При срабатывании спринклерного оросителя и АПИ открывается электрозадвижка 2 и начинается движение воды через сработавший ороситель СПЖ 1, и его флажок отклоняется по направлению движения жидкости. При этом за счет передаточного механизма происходит замыкание контактной группы СПЖ 1.
При замыкании контактной группы СПЖ 1 через систему управления осуществляется автоматическое управление всем циклом АУП (включение электрозатвора или электрозадвижки, пожарного насоса, системы дымоудаления, отключение вентиляции и технологического оборудования, выдача соответствующей световой и звуковой сигнализации и т.п.).
При открытии крана проверки работоспособности 6 начинается движение воды через этот кран и СПЖ 1, и его флажок отклоняется по направлению движения жидкости. При замыкании контактной группы СПЖ 1 через систему управления осуществляется автоматическое управление всем циклом АУП (включение электрозатвора или электрозадвижки, пожарного насоса, системы дымоудаления, отключение вентиляции и технологического оборудования, выдача соответствующей световой и звуковой сигнализации и т.п.).
Поскольку срабатывание СПЖ 1 происходит после открытия электрозатвора (или электрозадвижки), то в дежурном режиме (при закрытом электрозатворе или электрозадвижке 2) практически исключаются гидроудары в сети питающего трубопровода системы. Поэтому переключатель времени задержки срабатывания СПЖ 1 устанавливают в положение «0 с».
Давление в подводящем и питающем трубопроводах (т.е. до и после электрозатвора или электрозадвижки 2) контролируют с помощью манометра 5 и электроконтактного манометра 4.
Для подпитки водой и поддержания необходимого давления в питающих и распределительных трубопроводах в случае возможных в них незначительных утечек используют компенсатор 3 (шайба с внутренним диаметром 1-3 мм).
Обратный клапан 7 необходим для предотвращения опорожнения воды из питающих и распределительных трубопроводов при ремонтных работах в подводящей сети.
Кран 6 предназначен для проверки работоспособности системы управления. Расход из линии крана 6 должен составлять не более 75% от расхода «диктующего» спринклерного оросителя (или спринклерного распылителя), т.е. диаметр условного прохода крана 6 должен быть меньше выходного отверстия оросителя (или распылителя). В дежурном режиме кран 6 должен быть постоянно закрыт.
Кран 8 используется при необходимости для опорожнения питающих и распределительных трубопроводов.
Пример 2. В системе управления конъюкционной спринклерно-дренчерной установкой пожаротушения (фиг.2) в дежурном режиме питающие и распределительные трубопроводы АУП заполнены воздухом под давлением, движение воздуха по питающему и распределительным трубопроводам отсутствует, пластмассовый флажок СПЖ 1 находится в нейтральном положении. Давление воздуха поддерживается в заданных пределах благодаря компрессору 9 и сигнализатору давления 10.
При срабатывании автоматического пожарного извещателя (АПИ) открывается электрозадвижка. Если при этом спринклерный ороситель не сработал, то движение воды по питающему и распределительным трубопроводам практически отсутствует, пластмассовый флажок сигнализатора потока жидкости (СПЖ) 1 находится в нейтральном положении. Если сработает только спринклерный ороситель, то движение воды по питающему и распределительному трубопроводам отсутствует, пластмассовый флажок сигнализатора потока жидкости (СПЖ) 1 находится в нейтральном положении. При срабатывании спринклерного оросителя и АПИ открывается электрозадвижка, и начинается движение воды через открывшийся спринклерный ороситель и СПЖ 1, и его флажок отклоняется по направлению движения жидкости. При этом за счет передаточного механизма происходит замыкание контактной группы СПЖ 1.
При замыкании контактной группы СПЖ 1 через систему управления осуществляется автоматическое управление всем циклом АУП (включение пожарного насоса, системы дымоудаления, отключение вентиляции и технологического оборудования, выдача соответствующей световой и звуковой сигнализации и т.п.).
При открытии крана проверки 6 работоспособности начинается движение воды через этот кран и СПЖ 1, и его флажок отклоняется по направлению движения жидкости. При замыкании контактной группы СПЖ 1 через систему управления осуществляется автоматическое управление всем циклом АУП (включение электрозатвора или электрозадвижки, пожарного насоса, системы дымоудаления, отключение вентиляции и технологического оборудования, выдача соответствующей световой и звуковой сигнализации и т.п.).
Как правило, для исключения ложных срабатываний узла управления при возможных гидроударах в сети трубопроводов АУП и при включении автоматического или вспомогательного водопитателя для подкачки давления в питающие и распределительные трубопроводы АУП, а также из-за возможного движения воды в начальный момент за счет сжатия воздуха (если давление воздуха меньше давления воды в водопитателе) переключатель времени задержки срабатывания СПЖ 1 устанавливают в положение «5 или 10 с».
Давление в подводящем и питающем трубопроводах (т.е. до и после электрозатвора или электрозадвижки 2) контролируют с помощью манометра 5 и электроконтактного манометра 4.
Компенсатор 3 (шайба с внутренним диаметром 1-3 мм) служит для подпитки воздухом и поддержания необходимого давления в питающих и распределительных трубопроводах в случае возможных в них незначительных утечек воздуха.
Обратный клапан 7 необходим для предотвращения проникновения воды в компрессор 9 при срабатывании системы управления.
Кран 6 предназначен для проверки работоспособности системы управления. Расход из линии крана 6 должен составлять не более 75% от расхода «диктующего» оросителя (или распылителя), т.е. диаметр условного прохода крана 6 должен быть меньше выходного отверстия оросителя (или распылителя). В дежурном режиме кран 6 должен быть постоянно закрыт.
Пример 3. В системе управления конъюкционной спринклерно-дренчерной установкой пожаротушения с гидравлическим пуском (фиг.3) в дежурном режиме питающие и распределительные трубопроводы АУП заполнены водой, пластмассовый флажок СПЖ 1 находится в нейтральном положении. Побудительная линия через обратный клапан 7 и компенсатор 3 находится под рабочим гидравлическим давлением.
При срабатывании автоматического пожарного извещателя (АПИ) открывается электрозадвижка 2. Если при этом спринклерный ороситель не сработал, то движение воды по питающему и распределительным трубопроводам отсутствует, пластмассовый флажок
сигнализатора потока жидкости (СПЖ) 1 находится в нейтральном положении. Если сработает только спринклерный ороситель, то движение воды по питающему и распределительному трубопроводам отсутствует, пластмассовый флажок сигнализатора потока жидкости (СПЖ) 1 находится в нейтральном положении. Если сработает побудительная линия, откроется электрозадвижка, то движение воды по питающему и распределительным трубопроводам отсутствует, пластмассовый флажок сигнализатора потока жидкости (СПЖ) 1 находится в нейтральном положении.
При срабатывании оросителя, АПИ и побудительной линии, либо оросителя и АПИ, либо оросителя и побудительной линии (в зависимости от варианта используемой логической схемы ″И″) начинается движение воды через сработавший ороситель и СПЖ 1, и его флажок отклоняется по направлению движения жидкости. При этом за счет передаточного механизма происходит замыкание контактной группы СПЖ 1.
При замыкании контактной группы СПЖ 1 через систему управления осуществляется автоматическое управление всем циклом АУП (включение пожарного насоса, системы дымоудаления, отключение вентиляции и технологического оборудования, выдача соответствующей световой и звуковой сигнализации и т.п.).
Поскольку срабатывание СПЖ 1 происходит после открытия электрозатвора (или электрозадвижки), то в дежурном режиме (при закрытом электрозатворе или электрозадвижке 2) практически исключаются гидроудары в сети питающего трубопровода системы. Поэтому переключатель времени задержки срабатывания СПЖ 1 устанавливают в положение «0 с».
Манометры 5 предназначены для контроля давления в подводящем и питающем трубопроводах (т.е. до и после электрозатвора или электрозадвижки 2).
Электроконтактный манометр используется для контроля гидравлического давления на заданном уровне в побудительной сети в дежурном режиме и управлением электрозатвором (или электрозадвижкой 2).
При открытии крана слива воды 8 и крана проверки работоспособности 6 системы давление в побудительной линии снижается. При уменьшении давления ниже заданного уровня электроконтактный манометр 11 выдает управляющее воздействие на срабатывание электрозатвора (или электрозадвижки) 2. При открытии электрозатвора (или электрозадвижки) 2 начинается движение воды через кран слива воды 8 и СПЖ 1, и его флажок отклоняется по направлению движения жидкости. При этом за счет передаточного механизма происходит замыкание контактной группы СПЖ. При замыкании контактной группы СПЖ 1 через систему управления осуществляется автоматическое включение пожарного насоса, выдача соответствующей световой и звуковой сигнализации и при
необходимости проверка работоспособности системы дымоудаления, отключение вентиляции и технологического оборудования и т.п.).
Кран 8 используется также при необходимости для опорожнения питающих и распределительных трубопроводов.
Пример 4. В системе управления конъюкционной спринклерно-дренчерной установкой пожаротушения с пневматическим пуском (фиг.4) в дежурном режиме системы управления питающие и распределительные трубопроводы АУП заполнены воздухом под давлением, пластмассовый флажок СПЖ 1 находится в нейтральном положении. Побудительная пневматическая линия через обратный клапан 7 и компенсатор 3 находится под давлением воздуха в заданных пределах. Давление создается компрессором 9.
При срабатывании автоматического пожарного извещателя (АПИ) открывается электрозадвижка 2. Если при этом спринклерный ороситель не сработал, то движение воды по питающему и распределительным трубопроводам отсутствует, пластмассовый флажок сигнализатора потока жидкости (СПЖ) 1 находится в нейтральном положении. Если сработает только спринклерный ороситель, то движение воды по питающему и распределительному трубопроводам практически отсутствует, пластмассовый флажок сигнализатора потока жидкости (СПЖ) 1 находится в нейтральном положении. Если сработает побудительная линия, откроется электрозадвижка, то движение воды по питающему и распределительным трубопроводам отсутствует, пластмассовый флажок сигнализатора потока жидкости (СПЖ) 1 находится в нейтральном положении.
При срабатывании оросителя, АПИ и побудительной линии, либо оросителя и АПИ, либо оросителя и побудительной линии (в зависимости от варианта используемой логической схемы ″И″) начинается движение воды через открывший ороситель и СПЖ 1, и его флажок отклоняется по направлению движения жидкости. При этом за счет передаточного механизма происходит замыкание контактной группы СПЖ 1.
При замыкании контактной группы СПЖ 1 через систему управления осуществляется автоматическое управление всем циклом АУП (включение пожарного насоса, системы дымоудаления, отключение вентиляции и технологического оборудования, выдача соответствующей световой и звуковой сигнализации и т.п.).
Как правило, для исключения ложных срабатываний узла управления при возможных гидроударах в сети трубопроводов АУП и при включении автоматического или вспомогательного водопитателя для подкачки давления в питающие и распределительные трубопроводы АУП, а также из-за возможного движения воды в начальный момент за счет сжатия воздуха (если давление воздуха меньше давления воды в водопитателе) переключатель времени задержки срабатывания СПЖ 1 устанавливают в положение «5 или 10 с».
Манометры 5 предназначены для контроля давления в подводящем и питающем трубопроводах (т.е. до и после электрозатвора или электрозадвижки 2).
Электроконтактный манометр 11 используется для контроля пневматического давления на заданном уровне в побудительной сети в дежурном режиме и управлением электрозатвором (или электрозадвижкой 2).
При открытии крана слива воды 8 и крана проверки работоспособности 6 системы давление в побудительной линии снижается. При уменьшении давления ниже заданного уровня электроконтактный манометр 11 выдает управляющее воздействие на срабатывание электрозатвора (или электрозадвижки) 2. При открытии электрозатвора (или электрозадвижки) 2 начинается движение воды через кран слива воды 8 и СПЖ 1, и его флажок отклоняется по направлению движения жидкости. При этом за счет передаточного механизма происходит замыкание контактной группы СПЖ 1. При замыкании контактной группы СПЖ 1 через систему управления осуществляется автоматическое включение пожарного насоса, выдача соответствующей световой и звуковой сигнализации и при необходимости проверка работоспособности системы дымоудаления, отключение вентиляции и технологического оборудования и т.п.).
Кран 8 используется также при необходимости для опорожнения питающих и распределительных трубопроводов.
Предлагаемые системы управления конъюкционной спринклерно-дренчерной установкой пожаротушения обладают улучшенной защитой от ложных срабатываний при гидравлических ударах и повышенной надежностью, обеспечивают возможность сокращения времени подачи воды к месту пожара в системах с водозаполненными трубопроводами, имеют расширенные функциональные возможности устройства за счет широкого выбора вариантов логической схемы ″И″ (пуск только при срабатывании спринклерного оросителя и автоматического пожарного извещателя, пуск только при срабатывании спринклерного оросителя и побудительной линии, пуск только при срабатывании и спринклерного оросителя, и побудительной линии, и автоматического пожарного извещателя).