ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРОВ В ЗДАНИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ

ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ / REVIEW ARTICLE УДК 614.843.4

DOI 10.25257/FE.2023.2.33-43

© Н. А. ЩЕРБАКОВ1, О. В. ДВОЕНКО1, В. А. АРИСТАРХОВ1, В. Д. ФЕДЯЕВ1, Р. В. ХАЛИКОВ1

1 Академия ГПС МЧС России, Москва, Россия

Тактические особенности ликвидации пожаров в зданиях повышенной этажности

АННОТАЦИЯ

Тема. Проблема оперативного и эффективного тушения пожаров в зданиях повышенной этажности набирает актуальность в связи наблюдающимся ростом этажности жилого сектора. Целью настоящей работы является проведение аналитического обзора и выявление основных особенностей тушения пожаров высотных зданий с применением технических средств подачи огнетушащих веществ на высоту.

Методы. В исследовании авторы использовали методы математической статистики, системного анализа и экспертных оценок.

Результаты. Анализ пожаров в многоэтажных зданиях жилого сектора Российской Федерации позволил выявить тенденцию к увеличению их количества в последние годы. Основным местом возгорания по-прежнему являются жилые комнаты и кухня. Актуальным остаётся вопрос обеспечения подачи огнетушащих веществ на высоту. Смоделированы три сценария пожара для разных этажей здания и предложены схемы подачи огнетушащих веществ с помощью мобильных средств пожаротушения. Произведён расчёт необходимого пожарно-технического оборудования и его массы для прове-

дения действий по тушению пожаров. Выявлена вероятность увеличения травматизма, связанная с повышенными нагрузками пожарных при тушении пожаров на данных объектах.

Область применения результатов. Результаты исследования могут быть применены при изучении особенностей развития пожаров в многоэтажных жилых зданиях в целях дальнейшего совершенствования технических средств пожаротушения.

Выводы. Разработка и внедрение «щадящих» средств подачи огнетушащих веществ в закрытом объёме позволит минимизировать ущерб от излишне пролитой при тушении воды, а улучшение эргономических параметров пожарно-технического вооружения позволит увеличить скорость прокладки магистральных и рабочих линий, а также снизить уровень травматизма пожарных вследствие усталости.

Ключевые слова: пожар, статистика, пожаротушение, жилой сектор, пожарно-техническое оборудование, травмирование личного состава

© N.A. SHCHERBAKOV1, O.V. DVOENKO1, V.A. ARISTARKHOV1, V.D. FEDYAEV1, R.V. KHALIKOV1

1 State Fire Academy of EMERCOM of Russia, Moscow, Russia

Tactical specifics of extinguishing fires in high-rise buildings

ABSTRACT

Purpose. The problem of prompt and efficient fire suppression in high-rise buildings is getting more relevant in view of increase in the number of floors in residential buildings nowadays.

The aim of the given work is to conduct an analytical review and identify the main features of extinguishing fires in high-rise buildings with the help of technical means delivering extinguishing agents to the height.

Methods. The authors used methods of mathematical statistics, systems analysis and expert assessments.

Findings. The analysis of fires in multi-storey residential buildings in the Russian Federation made it possible to reveal the trend towards increase in fires in such buildings over the past few years. Kitchen and living rooms are still the main source of ignition. And the problem of delivering extinguishing agents to the height remains relevant. Three scenarios of fires for different floors were simulated and schemes for delivering extinguishing agents with the help of mobile means of fire extinguishment were proposed. Fire-fighting equipment and its weight necessary

for extinguishing fires were calculated. The probability of the injury rate growth due to increased load on firemen while extinguishing fires at these facilities was brought out.

Research application field. The outcomes of the research can be used when studying specifics of fire development in multi -storey residential buildings in order to further improve technical means of fire extinguishment.

Conclusions. Developing and introducing "gentle" means for delivering extinguishing agents in enclosed spaces will allow minimizing damage from excessive water delivery onto fires, and improving ergonomic parameters of fire-fighting equipment will make it possible to speed up laying main and working lines and also to reduce the level of injuries among firefighters due to exhaustion.

Key words: fire, statistics, fire extinguishment, residential sector, fire-fighting equipment, injuries among personnel

FIRE AND EMERGENCIES: PREVENTION, ELIMINATION. 2023. No. 2

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время происходит беспрецедентный рост населения Земли: менее чем за 25 лет оно увеличилось на 2 миллиарда людей. Обуславливается это развитием научно-технического прогресса, медицины и, как следствие, повышением уровня жизни и её продолжительности. Справедливо предположить, что данная тенденция напрямую влияет на рост количества жилых домов. Вопрос актуальности обеспечения пожарной безопасности жилого сектора остаётся открытым и требует совершенствования технологии тушения пожаров с учётом новых проектных решений в области строительства.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Ориентируясь на европейский опыт, в России стали активно проводить программы реновации, снося старые малоэтажные дома и возводя на их месте здания повышенной этажности [1]. Анализ проектных деклараций позволил выявить тенденцию к возведению жилых зданий повышенной этажности: более 75 % строящихся домов имеют 10 и более этажей (рис. 1) [2-4].

Данные показатели не являются пределом. Развитие и урбанизация крупных городов, дефицит земельных участков и удорожание их стоимости привело к тому, что за последние годы увеличился показатель средней этажности строящихся зданий (рис. 2) [2-4].

Справедливо предположить, что при росте количества жилых зданий повышенной этажности будет происходить постепенное уменьшение количества зданий малой и средней этажности. Это подтверждают и положения действующей

48 %

24 %

Средней этажности

Рисунок 1. Этажность строящихся жилых домов в 2022 году Figure 1. The number of floors in residential buildings under construction in 2022

программы реновации г. Москвы, принятой Постановлением правительства Москвы № 497-ПП от 1 августа 2017 г. «Программа реновации жилищного фонда в городе Москве» на срок до 2032 года. Реализация программы направлена на устранение накопленного за последние десятилетия дисбаланса развития городской среды и недопущение массового появления в ближайшие 1015 лет аварийного жилищного фонда.

С точки зрения пожарной безопасности данная тенденция развития жилого комплекса городов заставляет пересмотреть существующие подходы к тушению пожаров. Если обратиться к статистическим данным, то можно отметить значительный рост количества пожаров, произошедших

IV кв. 2015 г. IV кв. 2016 г. IV кв. 2017 г. IV кв. 2018 г. IV кв. 2019 г. IV кв. 2020 г. IV кв. 2022 г.

Рисунок 2. Динамика изменения средней этажности текущего строительства в Российской Федерации Figure 2. Current dynamics of changes in average number of floors in residential buildings in the Russian Federation

2014 2015

2017 2018 Годы

2019 2020 2021

Рисунок 3. Количество пожаров в многоэтажных зданиях

6

5 -4 -3 -2 -1 -0

I I III I I

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Годы

Рисунок 4. Количество пожаров в зданиях повышенной этажности

3 098

за последние годы в многоэтажных жилых домах (рис. 3-5) [5].

Кроме показателя общего количества пожаров в жилом секторе, особое внимание стоит обратить на такие параметры, как среднестатистическое количество проживающих жильцов, которые подвержены риску в случае возникновения пожара. Например, в жилых 5-этажных домах количество проживающих варьируется в одном подъезде в среднем от 40 до 50 человек, а в аналогичном 16-этажном доме уже увеличивается до 160 человек [6]. Это приводит к увеличению времени эвакуации и спасения людей, и, как следствие, повышает вероятность гибели людей за счёт более продолжительного времени воздействия опасных факторов пожара.

Основным местом возникновения пожара являются жилые комнаты и кухни (рис. 6) [5]. В этих помещениях люди проводят большую часть времени, отдыхая и принимая пищу. Основной пожарной нагрузкой в данных помещениях являются твердые горючие материалы (мебель, внутренние деревянные и пластиковые отделочные материалы, текстильные материалы и т. п.), которые обладают высокой дымообразующей способностью. В случае пожара достаточно всего лишь нескольких вдохов дыма, чтобы человек потерял сознание и погиб.

Конечно, в нормативных документах по пожарной безопасности есть ряд требований, направленных на уменьшение пожарной опасности жилых зданий повышенной этажности. Например, в жилых зданиях высотой более 28 м должна производиться установка систем дымоудаления, автоматической пожарной сигнализации, для оповещения жильцов о пожаре и начале эвакуации [7].

Несмотря на оснащение подобных объектов системами противопожарной защиты, тушение пожаров в квартирах и спасение людей по-прежнему

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Годы

Рисунок 5. Количество пожаров в высотных зданиях

Figure 5. The number of fires in high-rise residential buildings

56 %

Комната, жилое, спальное помещение

6 %

Балкон, лоджия

4 %

Ванная,

душевая, туалет

9 % Коридор

2 0/ Помещение % котельной

2 %

Подсобное помещение

Рисунок 6. Места возникновения пожаров в жилом секторе Figure 6. Locations of fire seats in residential buildings

возложено на личный состав подразделений пожарной охраны. Сложность тушения пожара в зданиях повышенной этажности напрямую зависит от этажа, на котором произошел пожар. Основная

FIRE AND EMERGENCIES: PREVENTION, ELIMINATION. 2023. No. 2

проблема связана с организацией подачи огнету-шащих веществ на высоту, и времени, требуемого на развёртывание сил и средств. Выполненные в 2021 г. экспериментальные исследования в башне «Neva Towers» позволили доказать возможность подачи огнетушащих веществ с применением мобильных средств пожаротушения на высоту до 345 м [8]. Такой результат удалось достичь при использовании пожарных автомобилей с установкой получения и подачи компрессионной пены CAFS (Compressed Air Foam Systems) и установкой пожаротушения с гидроабразивной резкой «Кобра». Однако на вооружении многих подразделений подобные автомобили отсутствуют, и тушение происходит «традиционным» способом с помощью пожарных автоцистерн и пожарных автолестниц, при этом развертывание последних зачастую затруднено.

Подача огнетушащих веществ формируется системой «насосная установка - пожарные рукава - пожарный ствол». От технических характеристик каждого элемента системы будет зависеть успех тушения пожара.

На рисунках 7—9 схематично представлены три варианта условного пожара на разных этажах жилого многоэтажного дома. Согласно статистическим данным [5], в 97 % случаев локализовать пожар удаётся, применив от 1 до 3 ручных пожарных стволов. Рассмотрим данные сценарии более подробно.

При возгорании на высоте до 15-го этажа включительно, подразделениям пожарной охраны, исходя из тактико-технических характеристик насосной установки пожарной автоцистерны, представляется возможным на расстоянии до 80 м осуществить установку на водоисточник

PE'JEPB

ПСЧ-Ц12)

Рисунок 7. Расстановка сил и средств, при возгорании на 14 м этаже жилого дома повышенной этажности Figure 7. Means and forces deployment at a fire on the 14th floor of a high-rise residential building

и производить тушение пожара [8]. Обосновывается это выполнением основного условия равенства насосно-рукавной системы:

L/треб ffhom , i/П! 1 ПНгол ЛПН + вк >

где Я^ол - требуемый напор на пожарном насосе головной пожарной автоцистерны; - номинальный напор на пожарном насосе; Я™ - напор во всасывающей полости пожарного насоса (при входе через водосборник) пожарной автоцистерны, в которую осуществляется подача воды, при заборе от пожарного гидранта напор в объединённом водоводе - от 10 до 60 м вод. ст. (по СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности).

Для определения требуемого напора на пожарном насосе головной пожарной автоцистерны необходимо воспользоваться формулой:

НЗ*я=АН™+АНгят+АНгт+На.±1еа±гн,

где АЯ^Л - потери напора в магистральной рукавной линии, м вод. ст.; АНразв - потери напора на рукавном разветвлении, для РТ-80 1,91 м вод. ст. [9]; АНРРЛ - потери напора в рабочей рукавной линии, м вод. ст.; Нств - напор у ствола или генератора, м вод. ст.; гств - наибольшая высота подъёма (+) или глубина спуска (-) стволов (генераторов), м; гм - геометрическая высота подъёма (+) или спуска местности (-), м.

Определить потери напора в магистральной рукавной линии можно с помощью уравнения:

диМРЛ _ дг с ш'гол — ' »МРЛ ' °МРЛ '

РЕЗЕРВ

tl ХО п I

77ТГГГ

ЕЕ"

— L

П Б -n 1 ffl

jXi !3я  'Ml s

>FiA Г -— mm g m С—M* I* s

iM j № I'M i

Д 0 - a

Д 0 Ш

Д 0 s

Д 0 a

Д 0 s

Д  E

Д  a

Д 0 ffl

Д 0 Ш

Д 0 I

Д 0 Ш

Д 0 ЕЕ

Д  s

Д 0 EE

Д 0 s

Д  a

Д 0 EE

Д 0 s

Д  a

П —1

ПСЧ-1

Рисунок 8. Расстановка сил и средств при возгорании на 22 м этаже жилого дома повышенной этажности Figure 8. Means and forces deployment at a fire on the 22nd floor of a high-rise residential building

FIRE AND EMERGENCIES: PREVENTION, ELIMINATION. 2023. No. 2

где ЛМРЛ - число рукавов в магистральной рукавной линии, шт.; 5МРЛ - гидравлическое сопротивление одного пожарного напорного рукава длиной 20 м; 0МРЛ - расход воды в магистральной рукавной линии, л/с.

Число рукавов в магистральной рукавной линии по горизонтали и вертикали вычисляется следующим образом:

L N N = 12-—+— Умрл ' 20 4'

ЯП 19

где Ь - расстояние от водоисточника до рукавного разветвления, м. (индекс а был поставлен ошибоч но); Лэт - номер этажа подъема пожарного ствола.

Определим потерю напора в рабочей рукав ной линии:

А^РРЛ — ^РРЛ ^РРЛ ^РРЛ >

где Л РРЛ - число рукавов в рабочей рукавной ли нии, шт.; 5РРЛ - гидравлическое сопротивление одного пожарного напорного рукава длиной 20 м; 0РРЛ - расход воды в рабочей рукавной линии, л/с.

Высота этажа Лэт принимается равной 3 м, помещение считается жилым, если имеет потолки высотой не менее 2,5 м, а в некоторых климати ческих подрайонах - не менее 2,7 м. С учётом толщины межэтажного перекрытия среднее зна чение будет равно 3 м (по СП 54.13330.2016 «Дома жилые многоквартирные»). При прокладке рукавных линий снаружи принято принимать один рукав на 4 этажа жилого здания. Данный способ

РЕЗЕРВ

4-1

тттт

ПСЧ-1

Рисунок 9. Расстановка сил и средств, при возгорании на 24 м этаже жилого дома повышенной этажности Figure 9. Means and forces deployment at a fire on the 24th floor of a high-rise residential building

прокладки характеризуется меньшими трудозатратами, нежели прокладка по лестничным маршам, но подразумевает обязательное закрепление рукавными задержками [10].

Далее определим наибольшую высоту подъёма пожарного ствола:

жарного ствола от двух автоцистерн на высоту 23 этажа для защиты смежного вышележащего помещения. Исходя из тактико-технических характеристик, максимальной высотой тушения пожара с подачей ствола на защиту на вышележащий этаж является 22 этаж.

Z = (N - 1) • h + 1.

ств ^ эт ' эт

После подстановки значений получим следующее выражение:

Яш! = 8 • 0,015 • 122 + 1,91 • 2 + 2 • 0,13 • 42 + + 40 + (16 - 1) • 3 + 1 = 111,26 м вод. ст.

Следовательно, при возникновении пожара, с учётом износа пожарного насоса, напор Я^м принимается равным 90 м вод. ст. [11]. Следует учесть, что Я™ будет соответствовать напору в городских системах, который для полноценного функционирования зданий повышенной этажности должен поддерживаться в 25-40 м вод. ст. [12]. Сопоставляя вышеуказанное, получаем выполнение равенства насосно-рукавной системы:

111,26 < 90 + 25, 111,26 < 115.

Проведённые расчёты позволяют определить максимальную высоту подачи пожарного ствола от одной автоцистерны на высоту 16 этажа для защиты смежного вышележащего помещения. Соответственно, исходя из тактико-технических характеристик, максимальная высота тушения пожара с подачей ствола на защиту на вышележащий этаж составляет до 15 этажей.

Для успешного тушения пожара на высоте с 15 этажа необходимо задействовать две единицы техники, при этом одна из них должна быть расположена на расстоянии, не превышающем 20 м от здания (рис. 8) [8]. Организация перекачки осуществляется автоцистернами, оборудованными насосами нормального давления, с подачей воды из насоса в насос с подпором во всасывающую полость [13].

Следует учитывать, что, исходя из тактико-технических характеристик, значение Я™ для пожарных насосов с резиновыми уплотнительными сальниками не может быть выше 40 м вод. ст.:

127,94 < 90 + 40, 127,94 < 130.

Ориентируясь на проведённые расчёты, определяем максимальную высоту подачи по-

20 19

—+- = 5,95~6шт.

^пн1ол = 6 • 0,015 • 122 + 1,91 • 2 + 2 • 0,13 • 42 +

40 + (23 - 1) • 3 + 1 = 127,94 м вод. ст.

Для эффективного тушения возгорания, возникшего выше 22 этажа, необходимо использовать мотопомпу с промежуточной ёмкостью (рис. 9).

Основным средством подачи огнетушащих веществ в очаг пожара в представленных случаях являются пожарные стволы. Они являются неотъемлемой частью комплектации пожарных автомобилей. В основном используются ручные стволы РСКУ-50. Это подтверждается и результатами выполненного анализа частоты использования средств подачи огнетушащих веществ на тушение пожаров в 2021 г. [5] (рис. 10).

При этом использование стволов с большим расходом ведёт к росту материального ущерба от излишне пролитых огнетушащих веществ. Это напрямую связано с увеличением показателя стоимости мебели, оборудования, техники и средней стоимости квадратного метра ремонта. Так, в 2019 г.

Используемое на пожаре огнетушащее вещество

Рисунок 10. Результаты анализа частоты использования средств подачи огнетушащих веществ

при тушении пожаров в 2021 г. [5]:  - РСКУ;  - РСКУ-70;  - лафетный;  - пенный;

- порошковый;  - водопенный;  - СВД;

- универсальный;  - комбинированный

Figure 10. Frequency of using means of delivering extinguishing agents for suppressing fires in 2021 [5]:  - Universal combined manually operated nozzle;  - UCM0N-70;  - monitor;  - foam;  - dry powder;  - water foam;  - Nozzle of high pressure (NOP);  - universal;  - combined

300

250

20

15

10

5

0

FIRE AND EMERGENCIES: PREVENTION, ELIMINATION. 2023. No. 2

Пожарно-техническое вооружение, требуемое для успешной ликвидации условного пожара (без учета веса специальной защитной одежды и личного снаряжения пожарного)* Fire-technical equipment required for the successful elimination of a simulated fire (excluding the weight of special protective clothing and firefighter's personal equipment)*

Наименование Количество/масса (кг) пожарно-технического вооружения, задействованного в тушении пожара

15 этаж 22 этаж 24 этаж

Пожарный ствол РСКУ-50 3/5,25 3/5,25 3/5,25

Напорный пожарный рукав (с учётом резервной магистральной линии) ЭЫ 80 6/72 10/120 12/144

Напорный пожарный рукав ЭЫ 50 6/54 6/54 6/54

Задержка рукавная ЗР-80 6/1,8 14/4,2 14/4,2

Разветвление трёхходовое РТ-80 2/10,6 2/10,6 2/10,6

Пожарная мотопомпа переносная Zoпgsheп НО 30 - - 1/48

Промежуточная ёмкость 2,5 м3 1/50

Общая масса 143,65 194,05 321,95

Примечание: * использовались усредненные значения массы пожарно-технического вооружения Note: * averaged values of fire-fighting equipment weight were used

с использованием расчётно-аналитического метода подсчитано, что средняя стоимость одного квадратного метра составила 64 863 руб., а прямой расчётный ущерб 507 652,7 руб. [14].

Тушение пожаров на верхних этажах зданиях осложняется не только необходимостью задействования большого количества техники. Также стоит учитывать вес пожарно-технического вооружения, с которым должен подняться пожарный расчёт для успешного тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ. Кроме того, высокое давление в рукавных линиях, которое граничит с предельным рабочим значением в 1,6 МПа, обуславливает необходимость прокладки резервной рукавной линии [10].

Стоит отметить, что расчёт был проведён для действий с момента введения первого ствола при относительно небольшой площади пожара и без учёта веса дыхательных аппаратов, боевой одежды пожарного и прочего личного снаряжения (см. табл.). В каждом из случаев общая масса пожарно-технического вооружения, задействованного в тушении, превышала 140 кг, с которыми нужно подняться по лестничным маршам к месту пожара личному составу подразделений пожарной охраны.

Бесспорно, наличие пожарных лифтов облегчает задачу, но такие лифты предусмотрены исключительно в жилых домах высотой более 50 м (18 этажей) и будут задействованы, в первую очередь, для проведения разведки и спасения жильцов дома.

Проведение работ в таких сложных условиях с повышенными физическими нагрузками сопряжено с риском получения травм самих пожарных. В ходе исследований международной ассоциации пожарных (СТ1Р) была установлена зависимость получения травм пожарных от их утомляемости. Так, например, пожарный расчёт, состоящий из четырёх пожарных, имеет на треть меньшую вероятность гибели или получения травм при выполнении одной и той же задачи в сравнении с расчётом, состоящим из меньшего числа пожарных [15].

В исследованиях национальной ассоциации противопожарной защиты (ЫРРД) также сообщается, что ежегодно растяжения и надрывы связок являются наиболее распространённым видом травм среди пожарных, а ушибы мягких тканей занимают вторую позицию. Эти виды травм напрямую связаны с ухудшением координации, вызванной по причине усталости. Данные подтверждаются исследованиями, выполненными Дж. К. Вароном [16].

Так, увеличение пожарного расчёта (звена газодымозащитной службы) с трёх до четырёх человек в городе Провиденсе, штат Род-Айленд, привело к сокращению общего количества травм на 23,8 %. При этом на 25 % сократилось количество травм средней и тяжелой степени, вследствие чего количество нетрудоспособных дней уменьшилось на 71 %.

Учитывая это, стоит отметить, что снизить утомляемость и повысить эффективность выполнения поставленных перед пожарными задач

при тушении пожаров в многоэтажных зданиях возможно не только за счёт расширения состава пожарного расчёта, но и путём совершенствования эргономических и технических параметров пожарно-технического вооружения.

ВЫВОДЫ

Современный социально-экономический вектор развития сферы строительства направлен на увеличение количества жилых домов повышенной этажности. Для недопущения массовой гибели людей и успешной ликвидации пожаров на таких объектах необходимо как можно раньше приступать к их тушению.

Дальнейшее совершенствование технологий пожаротушения в жилом секторе напрямую связано с изучением механизма развития пожара в связи с меняющимися показателями пожарной нагрузки и линейной скорости её выгорания.

Важный аспект по-прежнему - развитие технических средств подачи огнетушащих веществ и тактики их применения. Разработка и внедрение «щадящих» средств их подачи в закрытом объёме позволит минимизировать ущерб от излишне пролитой при тушении воды, а улучшение эргономических параметров пожарно-технического вооружения позволит увеличить скорость прокладки магистральных и рабочих линий, а также снизить уровень травматизма пожарных вследствие усталости.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Гальцев Д. В. Проблемы этажности строительства в Российской Федерации и пути их решения с учетом опыта Европейского Союза // Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral». 2019. № 1. С. 23.

2. Высотное жилищное строительство. Спецвыпуск к международному форуму 100+ FORUM RUSSIA. [Электронный ресурс] // Единый Ресурс застройщиков: сайт. Режим доступа: https://erzrf.ru/images/repfle/13188011001REPFLE.pdf

3. Строительство жилья профессиональными застройщиками. [Электронный ресурс] // Единый Ресурс застройщиков: сайт. Режим доступа: https:// erzrf.ru/images/repfle/22011888001REPFLE.pdf

4. Пустовгар А. П., Лейбман М. Е., Медведев В. В., Адам-цевич А. О. Основные проблемы в строительной отрасли, влияющие на экономическое развитие России и пути их решения // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2021. № 11. С. 45-51. D0I:10.17513/vaael.1894

5. Пожары и пожарная безопасность в 2021 году. Статистический сборник. Статистика пожаров и их последствий. М.: ВНИИПО, 2022. 114 с.

6. Об утверждении методик расчета показателей «Объем жилищного строительства» и «Ввод жилья в многоквартирных домах»: Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 18.01.2021 № 5.

7. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией: нормативно правовой акт МЧС России от 18.06.2003 № 315. Режим доступа: http://consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43033/ (дата обращения: 27.03.2023 г.).

8. Двоенко О. В., Щербаков Н. А, Мукранов В. С., Зуба-чев С. М. Оценка возможности подачи тонкораспыленной воды и компрессионной пены на крышу здания «Neva Towers» // Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации: Сборник статей XXVII Международной научно-практической конференции. В 2 ч. Ч. 1. Пенза: Наука и Просвещение, 2022. С. 57-59.

9. Коноплин Ф. Е., Шагарова А. А. Прогнозирование сценария при тушении пожаров в зданиях повышенной этажности // Инновации. Наука. Образование. 2021. № 34. С. 933-940.

10. Кузовлев А. В., Сушко Е. А, Чашкин С. В. Особенности проведения расчетов насосно-рукавной системы с учетом потерь напора на 3-х ходовом разветвлении // Актуальные проблемы обеспечения пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. Железногорск: Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2021. С. 500-504.

11. Сборник методик по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ подразделениями пожарной охраны на объектах различного функционального назначения М.: ВНИИПО, 2022. 323 с.

12. Чепурнов В. В. Методика проведения пожарно-так-тических расчетов по определению тактических возможностей пожарных подразделений: учебно-методическое пособие. Курск: Курский государственный политехнический колледж, 2020. 40 с.

13. Рабочее давление в системе водоснабжения: нормативы по ГОСТу [Электронный ресурс] // [сайт]. Режим доступа: http://bazliter.ru/santehnik/4499-rabochee-davlenie-v-sisteme-vodosnabzhenija-normativy-po-gostu.html (дата обращения 27.03.2023).

14. Подгрушный А. В., Денисов А. Н., Хонг Ч. Д. Современные проблемы тушения пожаров в зданиях повышенной этажности и высотных зданиях // Пожаровзрывобезопасность. 2007. № 6. С. 53.

15. Загуменнова М. В., Порошин А. А., Фирсов А. Г. Методологический подход к определению материального ущерба от пожаров // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. 2021. № 4 (40). С. 64-79. DOI: 10.21685/2227-8486-2021-4-6

16. Clark B. Is there safety in numbers? // Fire Engineering, February 1994. Pp. 24-27.

17. Varone J.C. Providence fire department staffing study. Executive Development Research Paper. Emmitsburg, MD: National Fire Academy, 1994. Pp. 67-123.

REFERENCES

1. Galtsev D.V. Problems of the number of storeys in construction in the Russian Federation and ways to solve them, considering the experience of the European Union. Mezhdunarodnyi zhurnal prikladnykh nauk i tekhnologii "Integral" -International Journal of Applied Sciences and Technologies "Integral". 2019, no. 1, 23 p. (in Russ.).

2. High-rise housing construction. Special issue for the international forum 100+ FORUM RUSSIA. United Resource of Developers: Available at: https://erzrf.ru/images/repfle/ 13188011001REPFLE.pdf (accessed March 27, 2023) (in Russ.).

3. Housing construction by professional developers. United Resource of Developers: Available at: https://erzrf.ru/images/

FIRE AND EMERGENCIES: PREVENTION, ELIMINATION. 2023. No. 2

repfle/22011888001 REPFLE.pdf (accessed March 27, 2023) (in Russ.).

4. Pustovgar A.P., Leibman M.E., Medvedev V.V., Adamtsevich A.O. The main problems in the construction industry that affect the economic development of Russia and ways to solve them. Vestnik Altaiskoi akademii ekonomiki i prava -Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law. 2021. no. 11. pp. 45-51 (in Russ.). D0I:10.17513/vaael.1894

5. Pozhary i pozharnaia bezopasnost v 2021 godu. Statisticheskii sbornik. Statistika pozharov i ikh posledstvii [Fires and fire safety in 2021. Statistical collection. Statistics of fires and their consequences]. Moscow, Moscow, All-Russian Research Institute for Fire Protection of the Ministry of EMERCOM of Russia Publ., 2022. p. 114.

6. On approval of the methods for calculating the indicators "Volume of housing construction" and "Commissioning of housing in apartment buildings": Order of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation no. 5 dated 18.01.2021. (in Russ.).

7. Perechen zdanii, sooruzhenii, pomeshchenii i oborudovaniia, podlezhashchikh zashchite avtomaticheskimi ustanovkam i pozharotusheniia i avtomaticheskoi pozharnoi signalizatsiei: normativno pravovoi akt MChS Rossii ot 18.06.2003 №315 [List of buildings, structures, premises and equipment to be protected by automatic fire extinguishing installations and automatic fire alarms: regulatory legal act of the Ministry of Emergency Situations of Russia dated June 18, 2003 no. 315]. Available at: http://consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43033/ (accessed March 27, 2023) (in Russ.).

8. Dvoenko O.V., Shcherbakov N.A., Mukranov V.S., Zubachev S.M. Assessment of the possibility of supplying finely sprayed water and compression foam to the roof of the Neva Towers building. Sovremennaia nauka: aktual'nye voprosy, dostizheniia i innovatsii: Sbornik statei XXVII Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. V 2 ch. Ch. 1. [Modern Science: current issues, achievements and innovations: Collection of articles of the XXVIIth International Scientific and Practical Conference. At 2 p. Part 1]. Science and Education Publ., 2022. C. 57-59 (in Russ.).

9. Konoplin F.E., Shagarova A.A. Scenario forecasting when extinguishing fires in high-rise buildings. Innovatsii. Nauka.

Obrazovanie - Innovations. Science. Education. 2021, no. 34, pp. 933-940 (in Russ.).

10. Kuzovlev A.V., Sushko E. A., Chashkin S.V. Peculiarities of carrying out calculations of a pump-hose system considering pressure losses on a 3-way branch. Aktualnye problemy obespecheniia pozharnoi bezopasnosti i zashchity ot chrezvychainykh situatsii: Sbornik materialov Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii [Actual problems of fire safety and emergency protection: Collection materials of the All-Russian scientific-practical conference]. Siberian Fire and Rescue Academy of EMERCOM of Russia Publ., 2021, pp. 500-504 (in Russ.).

11. Sbornik metodik po tusheniiu pozharov i provedeniiu avariino-spasatel'nykh rabot podrazdeleniiami pozharnoi okhrany na ob'ektakh razlichnogo funktsional'nogo naznacheniia [Collection of methods for extinguishing fires and carrying out rescue operations by fire departments at objects of various functional purposes]. Moscow, All-Russian Research Institute for Fire Protection of the Ministry of EMERCOM of Russia Publ., 2022, 323 p. (in Russ.).

12. Chepurnov V.V. Metodika provedeniia pozharno-takticheskikh raschetov po opredeleniiu takticheskikh vozmozhnostei pozharnykh podrazdelenii [Methodology for conducting fire tactical calculations to determine the tactical capabilities of fire departments]. Kursk, Kursk State Polytechnic College Publ., 2020, 40 p. (in Russ.).

13. Working pressure in the water supply system: standards according to GOST [website]. Available at: http://bazliter.ru/ santehnik/4499-rabochee-davlenie-v-sisteme-vodosnabzhenija-normativy-po-gostu.html (accessed March 27, 2023) (in Russ.).

14. Podgrushny A.V., Denisov A.N., Hong Ch.D. Modern problems of extinguishing fires in high-rise buildings and high-rise buildings. Pozharovzryvobezopasnost - Fire and explosion safety. 2007, no. 6, pp. 53. (in Russ.).

15. Zagumennova M.V., Poroshin A.A., Firsov A.G. Methodological approach to determining the material damage from fires. Modeli, sistemy, seti v ekonomike, tekhnike, prirode i obshchestve - Models, systems, networks in economics, technology, nature and society. 2021, no. 4 (40), pp. 64-79 (in Russ.).

16. Clark B. Is there safety in numbers? Fire Engineering, February 1994, pp. 24-27 (in Eng.).

17. Varone, J.C. Providence fire department staffing study. (Executive Development Research Paper). Emmitsburg, MD: National Fire Academy Publ., 1994, pp. 67-123 (in Eng.).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ Николай Александрович ЩЕРБАКОВ Н

Адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических кадров, Академия ГПС МЧС России, Москва, Российская Федерация SPIN-код 9274-4971 Ди^огЮ: 1142294 Н snikolais@bk.ru

Олег Викторович ДВОЕНКО

Кандидат технических наук, доцент,

начальник кафедры пожарной техники,

Академия ГПС МЧС России, Москва, Российская Федерация

SPIN-код 2013-9651

Ди^огЮ: 772016

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0436-4974 dvoenko_oleg@mail.ru

Владимир Анатольевич АРИСТАРХОВ

Кандидат технических наук доцент кафедры пожарной техники,

Академия ГПС МЧС России, Москва, Российская Федерация SPIN-код 8003-4053 Ди^Ю: 1050976

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8523-4396 aristarkhovva@yandex.ru

Владислав Дмитриевич ФЕДЯЕВ

Кандидат технических наук

заместитель начальника центра - начальник отдела организации научных исследований центра организации

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS Nikolay A. SHCHERBAKOVH

Postgraduate student of research and teaching staff training faculty, State Fire Academy of EMERCOM of Russia, Moscow, Russian Federation SPIN-KOA: 9274-4971 AuthorlD: 1142294 H snikolais@bk.ru

Oleg V. DVOENKO

PhD in Engineering, Associate Professor, Chief of Fire Appliances Department,

State Fire Academy of EMERCOM of Russia, Moscow, Russian Federation SPIN-KOA: 2013-9651 AuthorlD: 772016

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0436-4974 dvoenko_oleg@mail.ru

Vladimir A. ARISTARKHOV

PhD in Engineering,

Associate Professor of Fire Appliances Department

State Fire Academy of EMERCOM of Russia, Moscow, Russian Federation

SPIN-KOA: 8003-4053

AuthorID: 1050976

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8523-4396 aristarkhovva@yandex.ru

Vladislav D. FEDYAEV

PhD in Engineering,

Deputy Head of the Center - Head of the Research Organization Department of the Center for the Organization

научных исследований и научной информации, Академия ГПС МЧС России, Москва, Российская Федерация SPIN-код: 9129-2606 Аи^огЮ: 766510

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4217-6739 fedyaeff.v@yandex.ru

Ринат Валерьевич ХАЛИКОВ

Преподаватель кафедры пожарной техники, Академия ГПС МЧС России, Москва, Российская Федерация SPIN-код: 2007-4793 Аи^огЮ: 1045928

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0842-4989 vokilah@rambler.ru

Поступила в редакцию 5.04.2023 Принята к публикации 30.05.2023

of Scientific Research and Scientific Information,

State Fire Academy of EMERCOM of Russia, Moscow, Russian Federation

SPIN-KOA: 9129-2606

AuthorlD: 766510

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4217-6739 fedyaeff.v@yandex.ru

Rinat V. KHALIKOV

Teacher of the Department of Fire Appliances,

State Fire Academy of EMERCOM of Russia, Moscow, Russian Federation SPIN-KOA: 2007-4793 AuthorlD: 1045928

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0842-4989 vokilah@rambler.ru

Received 5.04.2023 Accepted 30.05.2023

Для цитирования:

Щербаков Н. А, Двоенко О. В, Аристархов В. А, Федяев В. Д., Халиков Р. В. Тактические особенности ликвидации пожаров в зданиях повышенной этажности // Пожары и чрезвычайные ситуации: предупреждение, ликвидация. 2023. № 2. С. 33-43. 001:10.25257/РЕ.2023.2.33-43

For citation:

Shcherbakov N.A., Dvoenko O.V., Aristarkhov V.A., Fedyaev V.D., Khalikov R.V. Tactical specifics of extinguishing fires in high-rise buildings. Pozhary i chrezvychaynyye situatsii: predotvrashcheniye, likvidatsiya -Fire and emergencies: prevention, elimination, 2023, no. 2, pp. 33-43. DOI:10.25257/FE.2023.2.33-43