ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ МОДУЛЯТОР УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Полезная модель относится к электроизмерительной технике и может быть использована для обеспечения безопасности эксплуатации электроустановок потребителей, в частности троллейбусов, за счет непрерывного бесконтактного контроля тока утечки как разности входного и выходного токов электрооборудования.
Известен дифференциальный модулятор устройства контроля состояния изоляции электрооборудования, включающий два кольцевых сердечника, внутри которых проходят токопроводы, соединяющие электрооборудование с источником электрического питания, DE 2124178.
Данное устройство имеет недостаточную точность контроля.
Известен дифференциальный модулятор устройства контроля состояния изоляции электрооборудования, включающий два закрытых экраном кольцевых сердечника, внутри которых проходят два размещенных один внутри другого токопровода, соединяющих электрооборудование с источником электрического питания; обмотки сердечников связаны с измерительной аппаратурой, которая, в свою очередь, связана с аппаратурой защитного отключения электрооборудования,SU 1566313.
Данное техническое решение принято за прототип настоящей полезной модели.
Недостатком этого устройства является возможность выдачи ложного сигнала при больших токах, потребляемых электрооборудованием. Кроме того, устройство требует особо точной механической настройки, в частности, обеспечения строго коаксиального взаимного расположения сердечников и токопроводов; в ином случае также весьма вероятны ложные срабатывания, обусловленные не токами утечки, а нормальной работой электрооборудования.
Целью настоящей полезной модели является предотвращение выдачи дифференциальным модулятором ложных сигналов.
Согласно полезной модели эта цель достигается за счет того, что в дифференциальном модуляторе устройства контроля состояния изоляции электрооборудования, включающем два закрытых экраном, снабженных обмотками кольцевых сердечника, внутри которых проходят два размещенных один внутри другого токопровода, соединяющих электрооборудование с источником электрического питания, между внешним токопроводом и кольцевыми сердечниками размещен изолированный относительно них трубчатый магнитный концентратор, выполненный из магнитомягкого материала, при этом концы магнитного концентратора выходят за пределы экрана.
Сущность полезной модели поясняется чертежом, где изображено:
на фиг.1 - структурная схема устройства в аксонометрии;
на фиг.2 - разрез А-А по фиг.1.
Дифференциальный модулятор устройства контроля состояния изоляции электрооборудования включает два пермаллоевых кольцевых сердечника 1 и 2, которые снабжены электрическими обмотками, связанными с аппаратурой 3, усиливающей поступающие к ней от обмоток сердечников 1 и 2 электрические сигналы. Сердечники 1 и 2 закрыты экраном 4, внутри них проходят два размещенных один внутри другого токопровода: внешний - 5 и внутренний - 6. Токопроводы соединяют электрооборудование 7 с источником 8 электрического питания. Между внешним токопроводом 5 и кольцевыми сердечниками 1 и 2 размещен изолированный относительно них посредством лавсановой пленки трубчатый магнитный концентратор 9, выполненный из пермаллоя. Концы магнитного концентратора выходят за пределы экрана 4, что предотвращает непосредственное влияние магнитного поля токопроводов 5 и 6 на сердечники 1 и 2.
Устройство работает следующим образом. При нарушении целостности изоляции электрооборудования возникают токи утечки от электрооборудования на землю. Это обусловливает неравенство по величине токов в токопроводах 5 и 6. Вследствие этого неравенства возникает магнитное поле вокруг токопроводов. Это магнитное поле вызывает появление сигналов в обмотках сердечников 1 и 2, которые поступают к аппаратуре 3, обеспечивающей их усиление и индикацию. При этом магнитный концентратор 9 компенсирует магнитное поле,
которое может возникнуть вокруг токопроводов 5 и 6 при отсутствии токов утечки в случае больших токов, потребляемых электрооборудованием 7 или при нарушении коаксиальности токопроводов 5 и 6.
Таким образом предотвращается ложная индикация токов утечки, исключается необходимость особо точной механической настройки устройства.