Остановка Нижневартовской ГРЭС вызвана инцидентом на ГРС

Остановка обоих энергоблоков Нижневартовской ГРЭС суммарной мощностью 1,6 ГВт произошла в результате аварии на автоматической газораспределительной станции АГРС-1, сообщает ОАО «ОГК-1», в состав которой входит электростанция. «23 сентября на АГРС-1, которая находится в собственности газоснабжающего предприятия „Газпром трансгаз Томск“, по неизвестным на данный момент причинам произошло повышение давления газа в газопроводах», отмечается в пресс-релизе. В результате в системе газоснабжения Нижневартовской ГРЭС повысилось давление выше допустимого значения, что привело к повреждению фланцевых соединений газопроводов. «В семи из девяти газоопасных помещений было зафиксировано срабатывание датчиков загазованности. Оперативным персоналом электростанции были приняты меры для быстрой ликвидации взрывопожароопасной ситуации на оборудовании предприятия», сообщает ОГК-1. В настоящее время продолжается ликвидация последствий аварийной ситуации. После устранения выявленных дефектов будет проведена контрольная опрессовка газопровода, которая определит возможность подачи газа для включения станции в работу. Повреждений генерирующего оборудования на ГРЭС не выявлено. В пресс-службе ООО «Газпром трансгаз Томск» уточнили, что речь идет не об аварии, а об «инциденте» на газораспределительной станции. «23 сентября в 14:30 мск по техническим причинам была остановлена ГРС-1 города Нижневартовска. С ГРС-1 была прекращена подача газа Нижневартовской ГРЭС, — отметил сотрудник пресс-службы. — В настоящее время проводится работа по восстановлению нормального режима работы ГРС-1. На месте инцидента работает комиссия». Он также подчеркнул, что потребителям Нижневартовска ограничения подачи газа не вводились. Ранее сообщалось, что остановка турбин на Нижневартовской ГРЭС из-за аварии не повлияла на обеспечение электроэнергией потребителей. Обеспечение энергоснабжения в течение двух минут было переведено на ГРЭС-1 и ГРЭС-2 Сургута.