Новые исполнения терминалов ТОР 200

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Н.Г. Архипов, ведущий инженер-исследователь ИЦ «Бреслер»

НОВЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ТЕРМИНАЛОВ ТОР 200

ООО «ИЦ «Бреслер» - молодая, но уже заявившая о себе фирма на рынке микропроцессорных устройств РЗА в России и в странах ближнего зарубежья. Компания производит широчайший спектр устройств РЗА, среди которых наиболее массовой продукцией стали комплектные устройства защиты и автоматики серии ТОР для сетей 6-10-35-110 кВ.

Развитие новой платформы началось с серии устройств ТОР 200, что позволило в кратчайшие сроки вывести на рынок широкую гамму терминалов защиты и автоматики, решающих практически все задачи по выполнению РЗА подстанций среднего напряжения. Для удовлетворения спроса на простые и дешевые микропроцессорные устройства было разработано семейство простых реле серии ТОР 100. Сочетание низкой цены и отличных функциональных показателей обусловило применение этих реле при реконструкции объектов, а также в условиях ограниченного финансирования. Гибкость платформы ТОР позволяет максимально быстро реагировать на замечания и пожелания заказчиков, учитывать опыт применения и вводить в серию все новые и новые исполнения терминалов.

Таким образом, с начала выпуска первого терминала ТОР 200 в конце 2006 г. было разработано и передано в производство более 20 исполнений терминалов серии ТОР 200 и более 10 вариантов простых реле серии ТОР 100. Останавливаясь подробнее на гамме терминалов РЗА серии ТОР 200, следует отметить исполнения,которые не выполняют какие-либо функции защиты, но также являются неотъемлемой частью станционного или подстанцион-ного оборудования. Например, ТОР 200-БЦС - блок центральной сигнализации используется для сбора и обобщения общеподстанционной сигнализации.

Среди новинок, разработанных в последнее время, выделяются несколько исполнений, краткая характеристика которых приведена ниже.

ТОР 200-КЧР 22, ТОР 200-КЧР 23

Комплектные устройства автоматики ТОР 200-КЧР 22 (далее - КЧР 22) предназначены для выполнения функций автоматического отключения и последующего поэтапного включения потребителей электроэнергии при снижении частоты в сети в режиме дефицита активной мощности. Контроллер выполняет отключение потребителей тремя очередями АЧР. Каждая очередь включает в себя по две ступени АЧР и одной ступени ЧАПВ. На каждую очередь может быть подключено до 12 присоединений, при этом максимальное число присоединений, обслуживаемых КЧР 22, не может превышать 28. Включение потребителей производится как в ручном, так и в автоматическом режиме через заданный интервал времени. Предусмотрено ручное прерывание циклов ЧАПВ, а также блокирование действия автоматики по направлению мощности, частоте смежной секции, минимальному напряжению и по дискретному входу от внешних защит.

Комплектные устройства автоматики ТОР 200-КЧР 23 (далее - КЧР 23) предназначены для выполнения функций аналогично КЧР 22, за исключением поэтапного включения присоединений. Контроллер выполняет отключение по-

требителей четырнадцатью очередями АЧР. Это позволяет реализовать фактически индивидуальную АЧР для каждого присоединения на секции. Включение потребителей производится как в ручном, так и в автоматическом режиме. Предусмотрено блокирование действия автоматики аналогично реализованной в КЧР 22.

Учитывая пожелания заказчиков, сетовавших на недостаточную нагрузочную способность выходных реле терминалов для действия на выключатель, был разработан блок промежуточных реле БПР-23. БПР позволяет обеспечить надежное отключение и включение присоединения при непосредственном воздействии на катушки выключателя любого типа. Номинальный ток отключения реле, установленных в БПР, при напряжении 220В постоянного тока составляет 5.0 А. БПР-23 поставляется в комплекте со жгутами и разъемами для подключения к КЧР 23 с целью минимизации затрат времени при монтаже.

ТОР 200-Р 23

Терминал ТОР 200-Р предназначен для выполнения функций ручного/автоматического регулирования напряжения силового двух-, трехобмоточного и «расщепленного» трансформатора или автотрансформатора, оборудованного устройством РПН. Устройство обеспечивает местное/дистанционное управление РПН, а также диагностику привода регулятора. Реализовано

22 \\ ТЕРРИТОРИЯ нефтегаз \\

\\ № 9 \\ сентябрь \ 2003

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

№ 9 \\ сентябрь \ 2009

автоматическое изменение установок регулирования по суточному графику и календарю рабочих и выходных дней. ТОР 200-Р имеет встроенный указатель положения привода РПН и выносной цифровой индикатор для установки на двери шкафа, панели или щите. Реализованы функции программного ограничения крайних положений РПН и программируемый пропуск неиспользуемых ступеней привода. При регулировании учитываются напряжения сторон СН и НН для ограничения опасного превышения напряжения. Также предусмотрена блокировка от перегрузки по току стороны ВН.

ТОР 200-АСН

Комплектные устройства ТОР 200-АСН предназначены для выполнения функций сетевой автоматики при снижении напряжения. После восстановления нормальных значений напряжения осуществляется АПВ отключенных потребителей. В составе функций защит и автоматики терминала предусмотрено две очереди автоматической разгрузки по напряжению и автоматика включения при восстановлении напряжения.

Возможно также ручное отключение и включение потребителей обеих очередей. Функции блокирования по появлению напряжения обратной и/или нулевой последовательности позволяют избежать ошибочного срабатывания автоматики.

ТОР 200-КСА

Терминалы ТОР 200-КСА предназначены для работы в распределительной сети 6-10 кВ и устанавливаются непосредственно в пунктах секционирования (например, на вдольтрассовых линиях). Контроллер выполняет функции сетевой автоматики с обеспечением автоматического отключения поврежденного участка, автоматического повторного включения линии (АПВ), автоматического выделения поврежденного участка, автоматического восстановления питания на неповрежденных участках сети (АВР). Имеется встроенная диагностика ресурса выключателя и локатор повреждения при междуфазных замыканиях на линии, показывающий расстояние до места повреждения. Следует отметить, что данное исполнение разрабатывалось в сотрудничестве со

специалистами СУ «Леноргэнергогаз» г.Санкт-Петербург.

ТОР 200- В 28, ТОР 200-С 28, ТОР 200- Л 28

Терминалы серии ТОР 200-Х 28 предназначены для использования в качестве защиты и автоматики объектов напряжением 6-35 кВ распределительных сетей. При разработке устройств этой серии были также учтены рекомендации СУ «Леноргэнергогаз» в части организации защит, автоматики, а также взаимодействия с устройствами телемеханики, для применения на объектах ОАО «Газпром».

ТОР 200-ДЗЛ

Терминалы защиты ТОР 200-ДЗЛ предназначены для выполнения функции продольной дифференциальной защиты линии напряжением 6-220 кВ, в т.ч. при наличии трансформатора отпайки. Предусмотрены цепи перевода ДЗЛ на обходной выключатель, передача дискретных входных сигналов на удаленный терминал (сигналов телеотключения), а также комплект блокировки при КЗ за отпайками. В качестве резервных защит заложены три ступени МТЗ. Комплект продольной дифференциальной защиты состоит из двух полукомплектов ТОР200-ДЗЛ.Связь между ними выполняется волоконно-оптической линией.Конверторы связи обеспечивают усиление и согласование сигнала линии с входными/выходными сигналами терминалов. Предусмотрено использование выделенной линии связи - непосредственно из конвертора в конвертор. Различаются исполнения по дальности связи: до 3 км и до 40 км. Надежность связи повышена за счет использования основной и резервной линий связи.

БРЕСЛЕР

исследовательский центр

ООО «ИЦ «БРЕСЛЕР» Тел.: +7 (8352) 57-43-23, 57-43-24, 57-43-25 Факс: +7 (8352) 57-43-22 e-ma^l: market@ic-bresler.ru www.ic-bresler.ru

WWW.NEFTEGAS.INFO

\\ автоматизация \\ 23