КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ

Полезная модель относится к области электротехники, а именно к конструкциям кабелей монтажных, предназначенных для подвижного или фиксированного внутриприборного и межприборного монтажа электрических устройств и выводных концов электроаппаратуры для передачи электрической энергии при напряжении до 500 В переменного тока частотой до 1000 Гц или 750 В постоянного тока.
Известен кабель монтажный, содержащий, по меньшей мере, две многопроволочные токопроводящие жилы, покрытых термопластичной полимерной изоляцией и скрученных между собой. Поверх них последовательно наложены обмотка из полимерной пленки и защитная оболочка из термопластичной полимерной композиции. (Кабель марки МКШ по ГОСТ 10348-80 "Кабели монтажные многожильные с пластмассовой изоляцией").
Данное техническое решение является наиболее близким к предлагаемому по совокупности признаков.
К недостаткам известного кабеля следует отнести то, что он не удовлетворяют требованиям по не распространению горения при прокладке в пучках, по дымовыделению при горении и тлении, по коррозионной активности продуктов дымовыделения (при горении выделяются галогенсодержащие соединения), что приводит к отрицательным последствиям для здоровья человека и к выходу из строя передающей информацию электронной техники, а также не сохраняет работоспособность при пожаре и при эксплуатации в гермозоне АЭС при воздействии радиационного излучения.
Поставленная задача заключалась в разработке конструкции кабеля монтажного, имеющего пониженное выделение дыма, не выделяющего галогенов в условиях пожара при сохранении высокой степени нераспространения горения при прокладке кабеля в пучках, а также сохраняющего работоспособность при пожаре и при длительном воздействии радиации.
Технический результат достигается тем, что кабель монтажный, содержащий, по меньшей мере, две многопроволочные токопроводящие жилы, покрытые полимерной изоляцией и скрученных между собой, последовательно наложенные поверх них обмотку и защитную оболочку из полимерной композиции, дополнительно содержит поверх токопроводящей жилы обмотку, по меньшей мере, из одного слоя слюдосодержащей
ленты, наложенной с перекрытием,, изоляция и защитная оболочка выполнены из сшитой полиолефиновой композиции, не содержащей галогенов, обмотка поверх скрученных изолированных жил выполнена из слюдосодержащей ленты, наложенной с перекрытием.
Кабель может содержать дополнительно экран в виде оплетки из медных проволок по каждой изолированной жиле.
Кабель может содержать общий экран в виде оплетки из медных луженых проволок, наложенный под защитной оболочкой.
Полезная модель поясняется чертежом, на котором показан кабель монтажный в разрезе.
Кабель содержит токопроводящие жилы 1, обмотку 2, по меньшей мере, из одного слоя слюдосодержащей ленты, наложенной с перекрытием, изоляцию 3 из сшитой полиолефиновой композиции, не содержащей галогенов, экран 4 по каждой изолированной токопро-водящей жиле, обмотку 5 из слюдосодержащей ленты, наложенной с перекрытием, экран 6 по обмотке, выполненный в виде оплетки из медной луженой проволоки, защитную оболочку 7 из сшитой полиолефиновой композиции, не содержащей галогенов.
Далее приводятся сведения, подтверждающие возможность осуществления полезной модели.
Кабель изготавливается из известных промышленно выпускаемых материалов.
Технология изготовления кабеля является традиционной и сводится к следующему.
Проволока для изготовления токопроводящих жил 1 изготавливается методом волочения. Многопроволочные жилы 1 скручиваются из отдельных проволок на машинах сигарного или рамочного типа.
Наложение изоляции 3 и защитной оболочки 7 осуществляют методом экструзии с последующей сшивкой.
Экраны 4 и 6 из медных и медных луженых проволок изготавливают из мягкой медной проволоки и накладывают на оплеточной машине.
Обмотки 2 и 5 накладывают на обмоточной машине.
Образцы предлагаемого монтажного кабеля были испытаны на нераспространение горения при расположении пучком по ГОСТ Р МЭК 60332-3-23-2005, на дымообразование по ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005, на коррозионную активность продуктов горения по ГОСТ Р МЭК 60754-1-99 и ГОСТ Р МЭК 60754-2-99, на огнестойкость по ГОСТ Р МЭК 60331-23-2003 и на стойкость к радиации.
Результаты приведены в таблице.
Характеристики кабелей
Наименование характеристики
Технические требования
Кабельное изделие
Известный кабель
Предлагаемый кабель
Соответствие кабелей требованиям пожарной безопасности:
- нераспространение горения по ГОСТ Р МЭК 60332-3-23-2005, категория В
Длина выгоревшего участка не более 2,5 м
более 3,0 м, не соответствует
не более 1,5 м, соответствует
- дымовыделение при горении и тлении по ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005
Сохранение светопроницаемости не менее 60%
45-50% не соответствует
90-96% соответствует
- огнестойкость по ГОСТ Р МЭК 60331-23-2003
сохранение работоспособности в условиях воздействия открытого пламени не менее 180 мин.
не более 5 мин., не соответствует
более 180 мин., соответствует
Коррозионная активность продуктов дымогазовыделения при горении и тлении по ГОСТ Р МЭК 60754-2-99:
- содержание газов галогеновых кислот в пересчете на НСl
не более 5,0 мг/г
29 не соответствует
менее 4,0 соответствует
- проводимость водного раствора с адсорбированными продуктами дымо-выделения
не более 10,0 мкСм/мм
13-20 не соответствует
менее 9,0 соответствует
показатель рН (кислотное число)
не менее 4,3
2,1-2,5 не соответствует
4,5-4,7 соответствует
Облучение на воздухе до поглощенной дозы 30 Мрад
- относительное удлинение при разрыве защитной оболочки
не менее 50%
25% не соответствует
65% соответствует