Способ гарантированного предотвращения пожаров от маломощных загораний и система автоматики для его реализации

1. Способ гарантированного предотвращения пожара с помощью нового класса системы пожаропредупредительной автоматики, при котором адресованные извещатели при возникновении загорания передают информацию многофункциональному приемно-контрольному прибору, который через пусковое устройство передает команду агрегату тушения на включения подачи тушащего вещества по заданному адресу отличающийся тем, что с целью наделения извещателям способности выдавать сигналы аттестованные по величине тепловой мощности обнаруживаемого загорания, их оптимальный выбор из числа реагирующих на дым или температуру или открытое пламя и оптимальное их размещение в конкретном помещении осуществляется теплофизическими расчетами, а не произвольно и в которых учитываются теплофизические характеристики горючих материалов в данном помещении, чувствительность извещателей-датчиков с учетом требования гарантированного обнаружения очага загорания тепловая мощность которого не должна превышать заданную заказчиком системы на такой стадии развития очага загорания, чтобы время перехода его в пожар с убытками оставалось достаточным для его ликвидации доступным и достаточным способом, в том числе скорее автоматикой при быстром нарастании тепловой мощности и площади горения, а многофункциональный адресованный приемно-контрольный прибор, принимающий адресные и аттестованные по величине тепловой мощности обнаруженного загорания сигналы, наделенный способностью анализировать логику поступления указанных сигналов, подает адресованную команду на адресованное пусковое устройство на включение адресованного и аттестованного по способности тушения известной величины обнаруженного загорания агрегата тушения загорания и передает информацию на пункт централизованного наблюдения и на выносные оповещатели, а агрегат тушения за счет обратной связи выдает сигнал-квитанцию о своем срабатывании на приемно-контрольный прибор и если извещатели извещают приемно-контрольному прибору о ликвидации загорания, то он своей командой приводит систему в дежурный режим, а если извещатели выдают сигналы приемно-контрольному прибору о не ликвидации загорания, то приемно-контрольный прибор подает повторно команду пусковому устройству на включение резервного дозированного агрегата тушения с расширением зоны покрытия подачи тушащего вещества и агрегат тушения выдает сигнал-квитанцию на приемно-контрольный прибор о своем срабатывании и если извещатели продолжают выдавать адресные сигналы приемно-контрольному прибору о не ликвидации загорания, то в соответствии с программой приемно-контрольный прибор осуществляет последующий с учетом программы цикл или выдает информацию на пункт централизованного наблюдения о не способности ликвидировать обнаруженное и развивающееся загорание для принятия решения назначить исчерпывающий способ из числа известных и в результате гарантированное предотвращение пожара рассчитывается с учетом надежности составных блоков систем по предложенной формуле в виде вероятности Рпп (t):
Рпп (t)=Робн (t)×Рпкп (t)×Рпу (t)×Рат (t)×Рлк (t)×Кнс×Кэ,
где Рпп (t) - вероятность гарантированного предотвращения пожара и он же есть показатель Рпп (t) риска заказчика не сгореть при внедрении любой системы;
Робн (t) - вероятность обнаружения очага загорания заданной предельно допустимой тепловой мощности;
Рпкп (t) - вероятность безотказной работы приемно-контрольного прибора;
Рпу (t) - вероятность безотказной работы пускового устройства;
Рат (t) - вероятность безотказной работы агрегата тушения;
Кнс<1 - коэффициент снижения достоверности за счет возможных сбоев системы;
обн
Кэ<1 - коэффициент поддержания заданной надежности системы при эксплуатации, а аттестация вероятности гарантированного обнаружения очага загорания Р (t) с учетом надежности группы извещателей и коэффициента достоверности обнаружения очага загорания по тепловой мощности не превышающей заданной заказчиком величины осуществляется по формуле:
Робн (t)=Pu (t)×Kg,
где Pu (t) - вероятность безотказной работы группы извещателей (для случая применения группы извещателей в заданных условиях без учета резервирования или дублирования);
Kg<1 - коэффициент достоверности обнаружения очага загорания по тепловой мощности не превышающей заданной заказчиком, а конечный результат реальной эффективности применения системы пожаропредупредительной автоматики с аттестацией гарантированного предотвращения пожара оценивается по формуле:
W=С/Е,
где С - обобщенный результат от внедрения системы;
Ε - обобщенные затраты для достижения конечного результата.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что реализован с помощью нового класса системы пожаропредупредительной автоматики, содержащей адресованные извещатели разного типа (тепловые, дымовые, пламенные), оптимизация выбора типа из известных типов, оптимизация выбора количества для данного помещения и оптимизация их размещения на заданной площади помещения осуществляется теплофизическими расчетами, в которых учитываются их чувствительность с учетом главного критерия обнаружить очаг загорания, тепловая мощность которого не должна превышать заданную с выдачей аттестованного по тепловой мощности обнаруженного загорания сигнала на приемно-контрольный прибор, содержащего информацию о обнаружении загорания тепловая мощность которого не превышает заданную для ликвидации этого загорания дозированной расчетом способностью модулем агрегата тушения.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что многофункциональный приемно-контрольный прибор наделен способностью по заданной программе анализировать получаемые адресные аттестованные по величине тепловой мощности сигналы от извещателей обнаруженного загорания и формировать и передавать адресованную команду через адресованное пусковое устройство адресованному агрегату тушения загорания для включения модуля дозированного по способности потушить загорания известной по тепловой мощности, а также передавать сигналы на выносные оповещатели и на пункт централизованного наблюдения, а также принимать ответ-квитанцию от агрегата тушения о включении модуля дозированной подачи средств тушения и при ликвидации обнаруженного очага загорания, подтверждаемой адресными сигналами приемно-контрольному прибору, последний рассылает об этом информацию своим потребителям и приводит систему в дежурный ждущий режим, а если извещатели передают сигналы приемно-контрольному прибору о не ликвидации загорания вторым циклом, то в соответствии с программой приемно-контрольный прибор передает команду на работу по третьему циклу или передает кодированный сигнал на дежурный пункт централизованного наблюдения о невозможности ликвидации загорания в режиме автоматики для принятия другого способа тушения, вероятность не ликвидации загорания в режиме автоматики для принятия другого способа тушения, вероятность не ликвидации загорания рассчитывается по формуле
Ρ нпп (t)=1-Р пп (t),
где Ρ пп (t) - вероятность предотвращения пожара от возникшего загорания.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в системе пожаропредупредительной автоматики применен агрегат тушения загорания, содержащий в своем арсенале n-модулей дозированной расчетами способности тушить загорания известные по тепловой мощности от аттестованных сигналов принимающих от адресованных извещателей приемно-контрольным прибором, что повышает гарантию ликвидации реально обнаруженного загорания известной тепловой мощности.
5. Система пожаропредупредительной автоматики для реализации способа гарантированного предотвращения пожаров от маломощных загораний, содержащая адресованные извещатели, предназначенные для передачи информации о возникновении загорания многофункциональному приемно-контрольному прибору, связанному с пусковым устройством для передачи команды агрегату тушения на включения подачи тушащего вещества по заданному адресу, отличающаяся тем, что для обеспечения возможности выдачи извещателями сигналов, аттестованных по величине тепловой мощности обнаруживаемого загорания, указанные извещатели выбраны из числа реагирующих на дым или температуру, или открытое пламя и размещены в конкретном помещении осуществляется согласно теплофизическим расчетам, в которых учитываются теплофизические характеристики горючих материалов в данном помещении, чувствительность извещателей и требования гарантированного обнаружения очага загорания, тепловая мощность которого не должна превышать заданную на такой стадии развития очага загорания, чтобы время перехода его в пожар с убытками оставалось достаточным для его ликвидации доступными средствами, в том числе автоматическими, при быстром нарастании тепловой мощности и площади горения, при этом многофункциональный адресованный приемно-контрольный прибор, принимающий адресные аттестованные по величине тепловой мощности обнаруженного загорания сигналы выполнен с возможностью анализа логики поступления указанных сигналов и подачи адресованную команду на адресованное пусковое устройство на включение адресованного и аттестованного по способности тушения известной величины загорания агрегата тушения загорания, а также передачи информации на пункт централизованного наблюдения и на выносные оповещатели, агрегат тушения связан по каналу обратной связи с многофункциональным адресованным приемно-контрольным прибором для передачи последнему сигнала-квитанции о своем срабатывании при возникновении загорания, причем мнгофункциональный адресованный приемно-контрольный прибор выполнен с возможностью подачи команды для перевода системы в дежурный режим, если извещатели извещают о ликвидации загорания, повторной подачи команды пусковому устройству на включение резервного дозированного агрегата тушения с расширением зоны покрытия подачи тушащего вещества, если загорание не ликвидировано, и подачи команды для осуществления последующего цикла тушения загорания или передачи информации на пункт централизованного наблюдения о невозможности ликвидировать обнаруженное и развивающееся загорание, если загорание не удалось ликвидировать после упомянутого включения резервного дозированного агрегата тушения.
6. Система по п. 5, отличающаяся тем, что применен агрегат тушения загорания, содержащий в своем арсенале n-модулей дозированной подачи тушащего вещества, определяемой расчетным путем с возможностью тушения загораний, известных по тепловой мощности по аттестованным сигналам, принимаемым от адресованных извещателей приемно-контрольным прибором, наделенным способностью передавать на приемно-контрольный прибор сигнал-квитанцию о своем исполнении команды от пускового устройства на включение подачи тушащего вещества.
7. Система по п. 5, отличающаяся тем, что применено пусковое устройство наделенное адресной селекцией приема адресованных кодированных команд от приемно-контрольного прибора и подачи кодированной адресной команды адресованному модулю агрегата тушения по ресурсу и способности потушить обнаруженное загорание, известное по тепловой мощности и адресу его локализации.