Основные принципы безопасной эксплуатации центробежных насосов

основные принципы безопасной эксплуатации

центробежных насосов

Савинцева Юлия Игоревна

Ведущий специалист ЗАО НДЦНПФ «Русская лаборатория», г. Санкт-Петербург

Некрасова Оксана Геннадьевна

Ведущий специалист ЗАО НДЦ НПФ «Русская лаборатория», г. Санкт-Петербург

Хазиев Рустам Ахметнабиевич

Ведущий специалист ЗАО НДЦ НПФ «Русская лаборатория», г. Санкт-Петербург

Шипунова Татьяна Владимировна

Ведущий специалист ЗАО НДЦ НПФ «Русская лаборатория», г. Санкт-Петербург

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены основные принципы безопасной эксплуатации центробежных насосов. Приведен перечень основной нормативной документации. На конкретных примерах раскрыта суть и важность требований нормативной документации.

ABSTRACT

In the present paper there were considered the main principles of centrifugal pumps safe operation. The references to the main regulatory documents were outlined. In the present paper there were considered the regulatory documents, which regulate vibration Srength prediction of induflrial pipelines. There were shown the main idea and importance of the regulatory documents rules by the examples in practice.

Ключевые слова: центробежные насосы, безопасная эксплуатация, экспертиза промышленной безопасности.

Keywords: centrifugal pumps, safe operation, safety expert review.

К центробежным насосам, как и к любому другому оборудованию нефтехимического производства, есть свои определенные требования и нормы, которые необходимо соблюдать для обеспечения безопасной эксплуатации ([3, 4]). Основные принципы безопасной эксплуатации можно разделить на три группы в соответствии с [3]:

1) Требования, которые необходимо предусмотреть при проектировании и изготовлении центробежного насоса на заводе-изготовителе.

2) Параметры эксплуатации, которые необходимо предусмотреть во время монтажа на месте предстоящей эксплуатации.

3) Требования к эксплуатационной и ремонтной документации на центробежный насос.

Рассмотрим теперь каждую группу более подробно.

Требования первой группы должны быть учтены до появления оборудования на месте эксплуатации, поэтому резонным может быть вопрос о необходимости проверки соблюдения этих требований во время технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности. Несмотря на то, что все необходимые требования должны были быть учтены, необходимо их перепроверять. Пример некоторых ситуаций, вследствие которых могут возникнуть несоответствия действующим требованиям нормативно-технической документации: оборудование могло изготавливаться в соответствии с требованиями нормативных документов другой страны, которые не совпадают с требованиями РФ; условия фактической эксплуатации не соответствуют тем, для которых изготавливалось оборудование; за время эксплуатации оборудования могли измениться требования нормативных документов и т.д.

К основным требованиям действующих нормативных документов I группы можно отнести следующее [2, 3]:

- устройство и условия эксплуатации насоса должны отвечать требованиям действующих нормативных документов с учетом критических параметров и физико-химических свойств перекачиваемой среды;

- конструкция насоса должна исключать на всех предусмотренных режимах работы появление нагрузок, способных привести к разрушениям и опасности для обслуживающего персонала;

- конструкция насоса должна исключать самопроизвольное ослабление или разъединение креплений сборочных единиц или деталей;

- корпус и крышки насоса должны быть выполнены массивными, должна исключаться возможность порыва уплотнений и раскрытия стыков;

- материалы основных деталей насоса должны быть выбраны с учетом заданных условий эксплуатации, состава и характера рабочей среды, технологических свойств и коррозионной стойкости материалов;

- тип, конструкция и материалы уплотнений насоса должны быть выбраны в соответствии со свойствами перекачиваемой среды и с учетом параметров работы насоса.

Последнее требование по опыту диагностирования центробежных насосов часто не соблюдается. Зачастую, для герметизации подвижных соединений технологического оборудования, работающих в контакте с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, применяются сальниковые уплотнения, несмотря на то, что должны применяться уплотнения торцевого типа ([2]).

Требования II группы должны обеспечиваться эксплуатирующей организацией непосредственно по месту эксплуатации центробежного насоса. Например, при монтаже оборудования необходимо помнить, что насос должен быть жестко закреплен вместе с электродвигателем на опорной плите, чтобы исключить возможность их падения, опроки-

дывания и т.п. Вал насоса должен быть надежно огражден во избежание возможного травматизма обслуживающего персонала [1].

К требованиям II группы можно отнести и следующие правила:

• эксплуатация насоса и его систем должна производиться в соответствии с требованиями эксплуатационной документации;

• при эксплуатации должно быть исключено направление вращения вала насоса в сторону, не предусмотренную эксплуатационной документацией;

• перед пуском насос должен заполняется перекачиваемой жидкостью;

• температура доступных для прикосновения обслуживающего персонала наружных поверхностей насоса не должна превышать 45°С;

• перед пуском должна открываться задвижка на всасывающем трубопроводе;

• работа насоса при закрытой арматуре на напорном патрубке не должна превышать времени, указанного в эксплуатационной документации;

• во время работы насоса не должны допускаться действия, требующие контакта обслуживающего персонала с работающим оборудованием;

• шум и вибрация в рабочих условиях не должны превышать установленные стандартами допустимые уровни;

• на нагнетательном трубопроводе должен быть предусмотрен обратный клапан.

В дополнение к вышеперечисленному важным требованием для соблюдения, а также для проверки при техническом диагностировании и экспертизе промышленной безопасности является то, что система автоматизации, защиты, сигнализации и контроля насосного агрегата должна обеспечивать его безопасную работу и осуществлять аварийную остановку при нарушении заданных паспортных параметров работы, влияющих на безопасность [2].

III группа требований - требования к эксплуатационной и ремонтной документации [3, 4]. На первый взгляд может показаться, что требования в этой группе достаточно формальные и не имеют ничего общего с качественной и безопасной работой оборудования. Однако, именно наличие и своевременное ведение, заполнение такого рода документов обеспечивает возможность проследить тенденцию технического состояния и вовремя принять необходимые меры для улучшения качества работы центробежного насоса. К таким документам относятся [3, 4]:

• паспорт;

• инструкция по монтажу и эксплуатации;

• книги ремонтов;

• ремонтный формуляр и т. д.

Подводя итоги, отметим, что в настоящей статье рассмотрены далеко не все требования, соблюдение которых обеспечит безопасную эксплуатацию центробежного насоса. Приведены основные требования, несоблюдение которых наиболее критично и может привести к аварии и человеческим жертвам.

Список литературы:

1. ГОСТ 12.2.003 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности».

2. М2-96 «Методика диагностирования технического состояния и определения остаточного ресурса центробежных компрессоров и насосов».

3. ОСТ 26-06-2028-96 «Насосы общепромышленного назначения. Требования безопасности».

4. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывоопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств». Утверждены Приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 №96.

к вопросу классификации трубопроводов пара и горячей воды

Савинцева Юлия Игоревна

Ведущий специалист ЗАО НДЦНПФ «Русская лаборатория», г. Санкт-Петербург

Потеряхин Дмитрий Иванович

Ведущий специалист ЗАО НДЦ НПФ «Русская лаборатория», г. Санкт-Петербург

Хазиев Рустам Ахметнабиевич

Ведущий специалист ЗАО НДЦ НПФ «Русская лаборатория», г. Санкт-Петербург

Шипунова Татьяна Владимировна

Ведущий специалист ЗАО НДЦ НПФ «Русская лаборатория», г. Санкт-Петербург

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены вопросы классификации трубопроводов пара и горячей воды в условиях измененной нормативной документации. Рассмотрены недостатки новой нормативной документации. Даны рекомендации, позволяющие устранить существующие недостатки.

ABSTRACT

In the present paper there were considered aspects of Seam and hot water pipelines classification in case of current legal requirements have been changed. The main disadvantages of the current legal requirements were discussed. There were given recommendations for changing of these disadvantages.