ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

Полезная модель относится к области электротехнического оборудования, а конкретно к трансформаторам напряжения, предназначенным для выработки сигнала измерительной информации для измерительных приборов в цепях учета, защиты и сигнализации в сетях 6-10 кВ переменного тока промышленной частоты с изолированной нейтралью или заземленной через дугогасящий реактор.
Известен трехфазный трехобмоточный трансформатор напряжения с естественным масляным охлаждением. Трансформатор содержит заполненный маслом бак с крышкой. Магнитопровод с обмотками закреплен на крышке и погружен в масло. На крышке смонтированы изоляторы для подключения обмоток (см. Петров В.Н., Использование трансформаторов напряжения для присоединения аппаратуры диспетчерского управления к сельским распределительным сетям, материалы диссертации на соискание степени кандидата технических наук, Москва, 1972, стр. 39-50).
Известный трансформатор не предусматривает цепь защиты от резонансных перенапряжений в случае однофазных замыканий и при возникновении феррорезонанса. Соответственно, конструкция трансформатора не предусматривает никаких средств для обеспечения защитных функций.
Задача полезной модели заключается в разработке конструкции трансформатора напряжения, позволяющей обеспечить защиту трансформатора при однофазных замыканиях и в случае возникновения феррорезонанса.
Упомянутая защита может быть реализована по схеме, описанной в Авторском свидетельстве СССР №1319158, МПК 4 Н 02 Н 9/04, опубл. 23.06.87.
Эта схема предусматривает электрическое соединение двух трансформаторов для защиты от резонансных перенапряжений трансформатора напряжения в сети с изолированной нейтралью.
Поставленная задача решается объединением в единое конструктивное целое двух трансформаторов.
Первый трехфазный трехобмоточный трансформатор: первичные и основные вторичные обмотки соединены по схеме звезда, дополнительные вторичные - разомкнутый треугольник. Трансформатор предназначен для питания цепей измерительных приборов учета электрической энергии, для цепей защиты и контроля изоляции.
Второй трансформатор нулевой последовательности, двухобмоточный, первичная обмотка которого включена в нейтраль первого трансформатора и заземлена. Вторичная обмотка выведена на крышку бака. Этот трансформатор предназначен для защиты первого от повреждения при однофазных замыканиях и феррорезонансе.
Охраняемая конструкция трансформатора предусматривает два набранных из пластин магнитопровода, каждый из которых выполнен двухстержневым броневого типа. На первом магнитопроводе монтируются обмотки двух фаз для питания измерительных приборов, а на втором -обмотки третьей фазы и обмотки для защиты.
Магнитопроводы смонтированы в двухъярусный блок, который располагается внутри бака и закреплен на крышке. Также на крышке закреплены изоляторы с контактами для подключения обмоток.
Как вариант, для соединения магнитопроводов и крышки на них закреплены уголки. Магнитопроводы соединены между собой и с крышкой за счет соединения уголков, сопрягаемых параллельными выступами, в которых выполнены отверстия под резьбовое соединение. Бак заполняется охлаждающей жидкостью, в качестве которой, как правило, используется трансформаторное масло.
Пример конкретного выполнения полезной модели поясняется чертежами:
- на фиг.1 показан общий вид трансформатора напряжения, на котором условно показан блок магнитопроводов, установленный внутри бака;
- на фиг.2 показан блок магнитопроводов, закрепленный на крышке, на которой установлены изоляторы;
- на фиг.3 показано соединение магнитопроводов между собой и с крышкой уголками.
На первом магнитопроводе 1 смонтированы обмотки питания 2 измерительных приборов. На втором магнитопроводе 3 установлены обмотки 4 для измерения и защиты.
На магнитопроводах 1, 3 и на крышке 5 закреплены уголки 6. Между собой магнитопроводы 1, 3 и с крышка 5 соединены за счет соединения уголков 6, сопрягаемых параллельными выступами, в которых выполнены отверстия под резьбовое соединение 7.
Закрепленный на крышке 5 блок магнитопроводов 1, 3 располагается внутри бака 8, который заполнен трансформаторньм маслом. Для подключения обмоток трансформаторов используются контакты с изоляторами 9, установленными на крышке 5. Обмотки намотаны проводом ПЭТВ 2. Обмотки для подключения фаз имеют слоевую секционную конструкцию. Защитные обмотки имеют слоевую цилиндрическую конструкцию.