ЗАЩИТНАЯ СТЕНКА ЗДАНИЯ В ЗОНЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ТРУБОПРОВОДА

Полезная модель относится к защитным стенкам здания в зоне прохождения трубопровода и может использоваться в ремонте и строительстве для герметизации ввода в здания трубопроводов пара и горячей воды, с установкой газоводонепроницаемой уплотненной прокладки из трубной изоляции K-FLEX Solar НТ, которую применяют для теплоизоляции трубопроводов с расчетными параметрами теплоносителя: рабочим давлением 2,5 МПа и температурой до 150°С, наружный диаметр до 1220 мм.
Известна наружная стена здания (патент RU108463U), содержащая наружный и внутренний слои, выполненные в виде вертикальной несъемной опалубки, между которыми размещен теплоизоляционный слой, выполненный монолитным, укладкой легкобетонной смеси в опалубку, изолированный от нее слоями гидроизоляции, отличающаяся тем, что теплоизоляционный слой выполнен из пенобетона толщиной, большей длины двух кирпичей, при этом объемом теплоизоляционного слоя охвачены вертикальные и горизонтальные элементы каркаса, сформированные соответственно в виде металлических трубчатых колонн, жестко скрепленных с желобчатыми металлическими горизонтальными элементами, заполненными тяжелым бетоном, причем межэтажное перекрытие, выполненное в виде жесткой плиты, жестко скрепленной с вертикальными и горизонтальными элементами каркаса, внедрено в теплоизоляционный слой на глубину, не меньшую половины его толщины, и замоноличено в нем, при этом наружный и внутренний слои стены скреплены с элементами каркаса здания или межэтажного ограждения посредством крепежных элементов, предпочтительно оставляемых в объеме теплоизолирующего слоя, кроме того, оконные и дверные блоки замоноличены в объем теплоизоляционного слоя, в процессе его заливки, кроме того, в объеме стены сформированы каналы, выполненные с возможностью их использования для целей подвода-отвода горячей и холодной воды или теплообогрева или вентиляции или размещения электрических и иных коммуникаций.
Из уровня техники известна прижимная стенка [http://isocom-nn.ru/index.php/ru/home/articles/285-gidroizolyaciya.html]
Прижимная стенка выполняется из кирпича или бетонных блоков толщиной 120 мм. Зазор между гидроизоляцией и стенкой (до 15 мм) заполняется цементным кладочным раствором. Защитная стенка разрезается вертикальными швами с прокладкой двух слоев рулонного материала на перегибах, в углах и на прямых участках через 4,5-5 м. На прижимные стенки недопустимо передавать нагрузки и опирать несущие конструкции. При устройстве противонапорной изоляции необходимо выполнять минимально возможное количество температурных и осадочных швов, а также снижать количество пропусков коммуникаций, консолей и анкеров. Изоляцию над швами рекомендуется выполнять в усиленном варианте. В качестве усиления применяют фольгу, тканевые материалы или листовые металлы (железо, алюминий, медь или латунь). Осадочные или температурные швы перекрываются волнистыми компенсаторами (там, где ожидаются большие деформации). Компенсаторы крепятся к изоляции с помощью специального зажимного устройства. При этом концы гидроизоляции компенсаторов зажимают накладными ленточными (плоского или уголкового профиля) фланцами на болтах. Нижний фланец с обваренными головками болтов закрепляется в плите с помощью приваренных анкеров. На стальную поверхность наплавляется (с помощью паяльных ламп или пропановых горелок) битумная мастика и выполняется гидроизоляция. После этого устанавливают компенсаторы (между полосками рубероида и битумной мастики) и навинчивают подвижные фланцы. При слишком больших перемещениях (порядка 50 мм), неравномерных осадках и кренах следует применять компенсаторы с двойной волной. Пластмассовые компенсаторы по своим свойствам намного превосходят металлические. При соответствующих размерах они могут заменять металлические. Пропуск труб, кабелей, анкеров и др. деталей осуществляют через закладные трубы (сальники), которые устанавливаются так, чтобы их наружная поверхность совпадала с плоскостью гидроизоляции. При групповом пропуске гильзы ввариваются в общий наружный фланец, который перекрывается изоляцией и по контуру затягивается свободным накладным фланцем (чаще всего из листового или уголкового профиля). При пропуске через гидроизоляцию применяют "тарельчатые" анкеры. Суть их состоит в том, что они имеют два фланца: один - наглухо приваренный к стержню анкера, и второй - надеваемый после выполнения гидроизоляции и прижимаемый гайкой по резьбе на анкере. Решение выбрано за прототип.
Недостатком известного решения является возможность возведения прижимной стенки при первичной прокладке труб или замене. Прижимную стенку невозможно установить на уже существующих трубопроводах. При возведении указанной прижимной стенки увеличивается объем расходных материалов, что приводит к увеличению финансовых расходов.
Из уровня техники известны газонепроницаемые сальники [http://allstroy.su/montagno_svar_rabotu/Montazh_linejnogo_oborudovaniya_truboprovodnoj_armatury_i_izdelij_Chast_1_.html]
Чтобы обезопасить жилые дома от проникания в них через каналы тепловых сетей подземного газа, воды, пара.
В месте входа теплопровода в подвальное помещение устанавливают газонепроницаемые сальники (рис), если в стене не предусмотрена установка неподвижной опоры (которая сама является герметической перегородкой). Сальник должен изготовляться в заводских условиях и поступать на объект как готовая конструкция. Набивку (асбест/каболку (промасленный трос)) уплотняют затягиванием болтов. Сальник должен обеспечить полную герметичность места входа теплопровода в подвальное помещение и сохранить свободу перемещения рабочей трубы при линейных удлинениях. Участок трубы в месте соприкосновения с сальником следует отшлифовать. Устанавливают сальник таким образом, чтобы со стороны подвала можно было заменить набивку сальникового уплотнения.
При монтаже и после установки сальника нельзя допускать его перекос, поскольку это может привести к защемлению трубопровода.
Наружные и внутренние поверхности сальника покрывают противокоррозионным лаком. В канале на расстоянии 1,5-2 м устанавливают скользящие опоры. Минусы известного решения: указанное решение невозможно использовать на уже существующих трубопроводах, каболка, высыхает от температуры и теряет функцию герметичности, что приводит к ежегодной проверке целостности конструкции и контролю герметичности.
Невозможность использования «Газонепроницаемый сальник» на уже существующих трубопроводах, является основным минусом ранее известных решений.
Техническим результатом применения защитной стенки здания в зоне прохождения трубопровода является возможность исключения использования «газонепроницаемого сальника», необходимость в замене труб в месте прохождения сквозь стену здания. Предлагаемое решение исключает необходимость в ежегодной проверке труб и целостности конструкции, позволяет осуществлять монтаж труб на уже существующих трубопроводах.
Указанный технический результат достигается за счет того, что защитная стенка здания в зоне прохождения трубопровода через которую проведены трубы газо и/или водопровода, выполнена из усиленно армированного бетона с добавкой жидкого натриевого стекла залитого в опалубку, которая выполнена с одной стороны в стене дома в виде кирпичной кладки в 0,5 кирпича, а со стороны подвала, выполнена с использованием съемных деревянных щитов. Трубы в месте прохождения сквозь защитную стенку здания в зоне прохождения трубопровода обработаны антикоррозийной обработкой, изолированы вспененным каучуком с закрытыми порами K-Flex Solar HT, поверх изоляции одет защитный кожух из оцинкованной стали, который уплотнен с помощью силовых хомутов. Кроме того, щели в кирпичной кладке в месте прохождения труб могут быть залиты монтажной пеной.
Полезная модель поясняется чертежами
На Фиг. показана защитная стенка здания в зоне прохождения трубопровода, где 1 - кирпичная кладка в 0,5 кирпича, 2 - стена подвала, 3 - лоток теплосети, 4 - труба, 5 - отверстие в стене подвала, 6 - арматура, 7 - уплотненная прокладка из трубной изоляции, 8 - обжимка оцинкованная, 9 - контур сечения лотка.
Осуществление полезной модели
Конструкция (см.Фиг.) обеспечивает герметичность ввода трубопроводов применением прокладки 7 из трубной изоляции K-FLEX Solar HT (см. [http://www.k-flex.ru/products/heat/2.html]). Это изделие из вспененного каучука с закрытыми порами одевается на трубу 4 путем обертывания в месте прохождения их сквозь стену 2, с предварительно проведенной антикоррозийной обработкой с использованием материалов СУБКОР или аналогичными. Место соединения торцов склеивается и закрывается самоклеющейся лентой K-FLEX Solar HT, либо разрезанными пластинами или трубками K-FLEX Solar HT, которые после наложения на трубы склеивают, размер прокладки 7 предпочтительно делать длиной 400 мм и толщиной 32 мм. Поверх прокладки 7 для предотвращения соприкосновения с бетоном и возможности ее уплотнения одевается защитный кожух 8 из оцинкованной стали толщиной 0,4 мм - 0,8 мм, после чего производится силовое уплотнение с помощью хомутов. Для монтажа защитной стенки здания в зоне прохождения трубопровода не требуется производить замену труб в месте ее установки, поскольку материал, используемый для герметизации места прохода труб через защитную стенку здания в зоне прохождения трубопровода просто обертывается вокруг трубы и склеивается специальным клеем, после чего он обжимается с помощью оцинковки и усиленных хомутов. Поскольку используемый материал K-Flex Solar HT выдерживает температуру 150 градусов и не теряет своих качеств 5 лет и больше, это исключает высыхание каболки от температуры, характерное для сальников.
Таким образом, качество соединения трубной изоляции K-FLEX Solar HT позволяет исключить потребность в ежегодной проверке на срок до 5 лет. Отверстие 5, через которое проходят трубы 4 закладывают кирпичной кладкой 1 в 0,5 кирпича, функция которой - быть одной из стен опалубки при устройстве защитной стенки здания в зоне прохождения трубопровода. Щели в кирпичной кладке в месте прохождения труб могут быть залиты монтажной пеной. При этом уплотненная прокладка 7 одним концом входит в кирпичную кладку 1 не позволяя трубам 4 соприкасаться с кирпичами. Второй конец прокладки 7 входит в подвал на 300 мм. После чего проводится усиленное армирование 6, устанавливаются съемные деревянные щиты и пространство между кирпичной кладкой, образуется короб, который заливается бетоном.
После затвердевания бетона деревянные щиты снимаются.
После чего защитная стенка находится в рабочем состоянии.
Предпочтительно использование бетона М200 В15 ГОСТ-26633-85 с добавкой жидкого натриевого стекла (ГОСТ-13078-81).
Конструкция защитной стенки выполняется исходя из размеров отверстий, через которые введены трубопроводы, минимальное расстояние от края отверстия до края защитной стенки 250 мм.
Для изготовления уплотненной прокладки следует использовать теплоизоляционный материал из вспененного каучука «K-FLEX Solar HT» ТУ 2535-001-75218277-05, на поверхности изделия не допускаются трещины, дыры, разрывы, складки, царапины, выпуклости или впадины, иные виды механического повреждения или загрязнение. Изделия могут изготавливаться в виде листов, рулонов, трубок, лент, могут иметь и/или самоклеящиеся слои.