Конденционирование осадков сточных вод

стержней, указанные пластины расположены попарно параллельно друг другу с зазором, а на их боковой поверхности выполнены отверстия.

Фильтры в скважинах надлежит устанавливать в рыхлых, неустойчивых скальных и полускальных породах. Если водозаборная скважина более непригодна для эксплуатации, её надлежит ликвидировать путём тампонажа. После окончания бурения водяных скважин необходимо предусмотреть прокачку и раз глинизацию до полного визуального осветления воды.

Тип фильтра скважин выбирается с учетом литологического состава водосодержащих пород. В галечниках и неустойчивых трещиноватых породах (известняках) применяются фильтры в виде перфорированной металлической трубы с круглыми или щелевыми отверстиями диаметром или шириной 10—20 мм со скважностью 20—25% (скважность — отношение площади отверстия к боковой поверхности фильтра в процентах).

Кучерова Л.В., Малиновская А.А.

КОНДЕН1ЩОНИРОВАНИЕ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД

Кондиционирование осадка - обработка осадка перед обезвоживанием с целью улучшения его водоотдающих свойств.

Кондиционирование осадков сточных вод осуществляют преимущественно путем аэробной стабилизации или реагентной обработки. Пробы кондиционированного осадка подвергают фильтрации, а о водоотдающих свойствах осадка судят по снижению значения оптической плотности до 0.45 - 0,001.

Кондиционирование относится к обработке осадков бытовых и промышленных сточных вод и может быть использовано также для очистки сточных вод, фугата, шламов и других водных суспензий, нуждающихся в кондиционировании перед уплотнением, обезвоживанием и др. Целью является сокращение длительности процесса. Основная задача кондиционирования - коагуляция присутствующих в осадке мелкодисперсных компонентов, образование из них крупных и прочных агрегатов (флокул) и улучшение тем самым водоотдающих свойств осадка, так как известно, что мелкодисперсные частицы препятствуют эффективному уплотнению и обезвоживанию осадков увеличивают содержание взвешенных веществ в отстоенной воде при уплотнении. В фугате при центрифугировании, кольматируют фильтровальные перегородки, снижая скорость фильтрации и увеличивая влажность обезвоженного осадка. Кондиционирование осадков может производиться путем аэробной стабилизации и/или обработки химическими реагентами. В обоих случаях происходит уменьшение количества мелкодисперсных частиц в результате объединения их в крупные, прочные агрегаты, что сопровождается снижением величины удельного сопротивления фильтрации осадка - улучшением водоотдающих свойств. В предлагаемом способе для оценки водоотдающих свойств осадка использована оптическая плотность. Указанный показатель свидетельствует о наличии в фильтрате и следовательно, в самом осадке мелкодисперсных и коллоидных компонентов, которые определяют плохие водоотдающие свойства осадка. Таким образом, чем чище фильтрат, тем лучшими водоотдающими свойствами обладает осадок. В процессе коагуляции количество мелкодисперсных и коллоидных компонентов в осадке снижается и достигает минимального значения. При этом конечные значения зависят от природы осадка и режимов его обработки Выбранный диапазон оптической плотности характеризует осадки с хорошими водоотдающими свойствами. Для определения этих показателей производят фильтрацию кондиционированных проб осадка при атмосферном давлении до получения объема фильтрата 20-30 мл. Для фильтрации кондиционированных проб осадка используют фильтровальную перегородку со средним диаметром пор от 0,003 до 10 мк Определение оптической плотности фильтрата производят на стандартных приборах, предназначенных для этой цели (ФЭК и КФК и др.). Указанные показатели свидетельствуют о наличии в осадке нескоагулированных мелкодисперсных и коллоидных частиц. Значение оптической плотности в диапазоне от 0,001 до 0,45 указывает на эффективное кондиционирование осадков. Повышение оптической плотности свидетельствуют о необходимости изменения режима кондиционирования. Значение оптической плотности ниже 0,001 соответствует

характеристикам чистой воды и практически не влияют на водоотдающие свойства осадков. Фильтрование проб осадка можно производить через фильтровальную перегородку с диаметром пор от 0,003 до 10 мк, что позволяет получить представительную пробу фильтрата, содержащую частицы, размер которых наиболее неблагоприятен для эффективного обезвоживания.

Предложенный способ кондиционирования осадков сточных вод по сравнению с известным обеспечивает сокращение длительности процесса с 2 ч до 5-20 мин за счет определения окончания процесса до снижения значения оптической плотности Д до 0,45-0,001.

Алексеева Г.Н., Малиновская А. А., Мироненко Д. П. КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

Канализационные насосные станции производства «Пласт Групп+» предназначены для перекачивания ливневых или фекальных стоков:

с площадей, уровень которых находится ниже геодезической отметки приемного коллектора центральной канализации;

при глубоком и далеком расположении центральной канализации.

Канализационные насосные станции (КНС) систем водоотведения - это комплекс сооружений

и оборудования, обеспечивающий отведение сточных вод в соответствии с нуждами потребления. Канализационные насосные станции обеспечивают подачу сточных вод на очистные сооружения, если рельеф местности не позволяет отводить эти воды самотеком. Строительство канализационных насосных станций позволяет также избежать большого заглубления самотечных коллекторов. Тип отведения стоков определяется: глубиной заложения подводящего коллектора; объемом сточных вод, поступающих в насосную станцию; видом перекачиваемой сточной жидкости; гидрогеологическими условиями строительства; типом устанавливаемых насосных агрегатов и способом их управления. Современная комплектная КНС представляет собой емкость из полипропилена. Внутри резервуара смонтированы погруженные канализационные насосы, внутренние трубопроводы, арматура, подводящие и напорные патрубки. Для соединения с внешними коммунальными сетями, системы контроля уровня жидкости, системы вентиляции. Для удобства обслуживания оборудования и арматуры в емкости имеются площадка обслуживания и лестница. Всё оборудование станции выполняется из полипропилена. Стакан снабжен герметичным закрывающимся люком, что гарантирует отсутствие неприятных запахов.

В корпус КНС жидкость попадает самотеком^ из корпуса она удаляется насосами. КНС представляет собой корпус повышенной прочности в виде вертикального цилиндра из армированного стеклопластика. Высота корпуса насосной станции, а, следовательно, и глубина заложения, достигает 7-10, а иногда 12 и более метров. На такой глубине давление грунта на корпус достигает значительных величин, и для обеспечения необходимой прочности приходится доводить толщину стенок до 15-22 мм. В то же время, верхняя часть корпуса КНС, находясь на небольшой глубине, должна выдерживать гораздо меньшее давление. Поэтому, для уменьшения массы изделия, а также во избежание ненужного перерасхода материала, толщина стенок корпуса плавно изменяется по высоте от 6 до 15-22 мм. Внутри корпуса монтируются трубы из нержавеющей стали, вентили, обратные клапана и насосное оборудование. Порядок такой: насос - обратный клапан - вентиль -напорный трубопровод. Количество насосов определяется индивидуально, как правило, их 1 - 3 штуки.

Очистка сточных вод. Насосы, погружные и дренажные насосы \VTLO

Серия ТМ - откачка воды с твердыми включениями до 10 мм, из подвалов, водоёмов, бассейнов. В конструкции имеется поплавковый выключатель, который защищает насос от холостого хода (работа без воды). Подача до 46 мЗ/ч, напор до 18 м. Приспособлены для продолжительной работы в автоматическом режиме. ТМЛУЗО имеет устройство взмучивания (поднимают грязь и твёрдые частицы осевшие на дне водоёма, следовательно очищают его).

Серии ТР и Т8 - погружные насосы для перекачки грязной и сточной воды. Корпус и детали выполнены из нержавеющей стали и композитных материалов, имеющих высокую антикоррозийную