ОШИНОВКА БЛОКА ТРУБЧАТЫХ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

Область техники.
Полезная модель относится к атомной энергетике, в частности к электрооборудованию реакторной установки АЭС. Ошиновка блока трубчатых электронагревателей предназначена для обеспечения передачи электрической энергии, получаемой от силовых щитов системы электроснабжения, электронагревателям оборудования реакторной установки, позволяет полученную электрическую энергию преобразовать в тепловую и передать оборудованию реакторной установки.
Уровень техники.
Известна ошиновка нагревателей и теплоизоляции ванны (446.11.05.02.01 ВО, ФГУП ОКБ «ГИДРОПРЕСС», г.Подольск, 1999 г.). Недостатками данной конструкции являются: негерметичная клеммная коробка, выполнение электрической линии связи в виде жесткого проводника в керамических изоляторах, неразъемное подсоединение электрических линий связи, отсутствие сепараторов в клеммной коробке.
Наиболее близким к предлагаемой ошиновке электронагревателей является ошиновка блока трубчатых электронагревателей емкости системы аварийного охлаждения зоны (САОЗ) (412.03.01.04 ВО, ФГУП ОКБ «ГИДРОПРЕСС», г.Подольск, 2004 г.) Данная ошиновка состоит из блока трубчатых электронагревателей, емкости САОЗ, электрических термостойких линий связи выполненных в виде жгута из термостойких проводов марки РКГМ и герметичной клеммной коробки, корпус которой выполнен из толстостенной углеродистой стали, а сепараторы установлены на крышке клеммной коробки.
Основными недостатками ошиновки блока трубчатых электронагревателей является большая металлоемкость герметичной клеммной коробки, не радиационностойкая и многопроводная электрическая линия связи, что вызывает необходимость выполнять в клеммной коробке большое количество кабельных вводов, большое переходное сопротивление электрических соединений, кроме того, возможна поломка сепараторов при монтаже оборудования.
Раскрытие полезной модели.
Задачей предлагаемой полезной модели является создание ошиновки блока трубчатых электронагревателей повышенного качества.
Технический результат заключается в снижении материалоемкости, повышении надежности электрических соединений, обеспечении возможности проведения дезактивации ошиновки блока трубчатых электронагревателей.
Технический результат достигается тем, что в ошиновке блока трубчатых электронагревателей, содержащей блок трубчатых электронагревателей, герметичную клеммную коробку, состоящую из корпуса, кабельных вводов, сепараторов, силовых клемм, состоящих из шин, изоляторов и узлов подсоединения проводов, и электрическую линию связи между трубчатыми электронагревателями и герметичной клеммной коробкой, упомянутая электрическая линия связи выполнена путем объединения трубчатых электронагревателей в группы трубчатых электронагревателей, каждая из которых соединена с герметичной клеммной коробкой одним терморадиационностойким кабелем, сепараторы герметичной клеммной коробки соединены с изоляторами силовых клемм, кроме того, в герметичной клеммной коробке установлен блок промежуточных клеммников, причем силовые клеммы соединены с блоком промежуточных клеммников, по крайней мере, одним гибким терморадиационностойким кабелем, кроме того, корпус герметичной клеммной коробки выполнен из тонколистовой нержавеющей стали, причем в корпусе герметичной клеммной коробки установлен компенсатор перепада давления.
Краткое описание чертежей.
Сущность полезной модели поясняется чертежами:
Фиг.1 - ошиновка блока трубчатых электронагревателей в сборе;
Фиг.2 - герметичная клеммная коробка;
Фиг.3 - силовая клемма.
Ошиновка блока трубчатых электронагревателей, представленная на чертежах (фиг.1, фиг.2, фиг.3), содержит блок трубчатых электронагревателей 1, установленный на емкости САОЗ и состоящий из нескольких трубчатых электронагревателей 2, герметичную клеммную коробку 3, состоящую из корпуса 4, кабельных вводов 5, сепараторов 6 и силовых клемм 7, состоящих, в свою очередь, из шин 8, изоляторов 9 и узлов подсоединения проводов 10, и электрическую линию связи 11, выполненную в виде
групп трубчатых электронагревателей, каждая из упомянутых групп соединена с герметичной клеммной коробкой 3 одним терморадиационностойким кабелем 12. Выполнение электрической линий связи 11 групп трубчатых элеектронагревателей одним терморадиационностойким кабелем 12 повышает надежность изделия, уменьшает количество кабельных вводов 5 герметичной клеммной коробки 3, а также улучшает товарный вид изделия. Сепараторы 6 герметичной клеммной коробки 3 соединены с изоляторами 9, что исключает возможность перекрытия напряжения и короткого замыкания между узлами подсоединения проводов 10. Кроме того, совмещение сепараторов 6 с изоляторами 9 повышает надежность герметичной клеммной коробки 3, так как исключаются механические воздействия на сепараторы 6 при монтаже клеммной коробки 3. Кроме того, в герметичной клеммной коробке 3 для выполнения соединения терморадиационностойких кабелей 12 с силовыми клеммами 7 установлен блок промежуточных клеммников 13, соединений с силовыми клеммами 7 гибкими терморадиационностойкими кабелями 14. С целью снижения металлоемкости и обеспечения возможности проведения дезактивации корпус 4 герметичной клеммной коробки 3 выполнен из тонколистовой нержавеющей стали. Для обеспечения герметичности и сохранности корпуса 4 герметичной клеммной коробки 3 в корпусе герметичной клеммной коробки 3 установлен компенсатор перепада давления 15.
Осуществление полезной модели.
Работа ошиновки блока трубчатых электронагревателей осуществляется следующим образом. Электрическая энергия подается на питающий кабель системы электроснабжения, который через кабельный ввод 5 герметичной клеммной коробки 3 подсоединяется к силовым клеммам 7, установленными в на изоляторах 9. Распределение электрической энергии между трубчатыми электронагревателями осуществляется путем соответствующего соединения силовых клемм 7 с блоком промежуточных клеммников 13 гибким терморадиационностойким кабелем 14. Далее электрическая энергия по терморадиационностойким кабелям 12 подается в соответствии со схемой соединений на группы трубчатых элеектронагревателей 2. При проведении контроля герметичности или при подъеме давления под герметичной оболочкой реактора при авариях компенсатор перепада давления 15 обеспечивает сохранность тонкостенной герметичной клеммной коробки 3. Кроме того, выполнение герметичной клеммной коробки 3 из нержавеющей стали обеспечивает возможность проведения ее дезактивации.
Таким образом, обеспечивается снижение материалоемкости, повышение надежности электрических соединений, снижение переходного электрического сопротивления ошиновки блока трубчатых электронагревателей.