СТЕНД ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ КИП И А МОДУЛЬНОГО ТИПА

Предлагаемая полезная модель относится к электротехнике и может быть использована в качестве несущих конструкций, предназначенных для размещения на них первичных преобразователей КИП и А, элементов схемы их обвязки и их присоединения к импульсным трубным проводкам для измерения, сигнализации и регулирования давления, расхода и других технологических параметров агрессивных и неагрессивных сред в составе систем автоматического контроля и регулирования технологическими процессами атомных станций и других объектов.
Из существующего уровня техники известна металлическая рама со статически неопределимым клином крепления особенно для каркаса электрической стойки (патент на ИЗ РФ №2207451, МПК F16B 1/00; F16M 11/00; H02B 1/01 (опубл. 20.06.2002).
Изобретение относится к конструкциям металлических рам для электрических стоек. Металлическая рама содержит вертикальные элементы конструкции, выполненные из профиля U-образного сечения, набор горизонтальных поперечин, проходящих параллельно друг другу в направлении ширины и глубины стойки, и средства крепления для сборки поперечин двух наборов с вертикальными элементами конструкции с образованием каркаса в форме прямоугольника.
Каждый вертикальный элемент конструкции снабжен опорным средством, образованным четырьмя опорными поверхностями, предназначенными для взаимодействия с двумя поверхностями поперечин и их установки в требуемое положение и сопряжение форм для образования устройства крепления клином при крепком затягивании средства крепления. Средство крепления содержит винт, проходящий через отверстия поперечины и взаимодействующий со стопорной гайкой, прикрепленной к опорному средству.
Недостатком конструкции металлической рамы со статически неопределимым клином крепления особенно для каркаса электрической стойки является тот факт, что она сложная и трудоемкая при монтаже, что в свою очередь говорит о недостаточно высокой технологичности в различных условиях эксплуатации. Кроме того, такая конструкция рамы не обеспечивает стойкости к сейсмическим воздействиям до 9 баллов по шкале MSK-64.
Признаки металлической рамы со статически неопределимым кдином крепления особенно для каркаса электрической стойки, общие с предлагаемой конструкцией стенда полезной модели следующие:
- металлическая рама-каркас в форме прямоугольника;
- вертикальный элемент конструкции, выполненный из U-образного сечения.
Известен аппаратурный монтажный каркас, принятый за прототип (патент ИЗ РФ №2504849, МПК G12B 9/10, Н02В 1/34, H02K 7/18, H04Q 1/02 4, опубл. 20.01.2014).
Прототип относится к каркасам (стойкам) для монтажа различной аппаратуры в вертикальном наборе.
Прототип содержит две боковые опорные конструкции выбранной высоты, причем каждая из боковых опорных конструкций содержит один или более вертикальных рабочих органов, ограничивающих ширину этой боковой опорной конструкции, и содержит конструкцию основания.
Недостатком прототипа является недостаточная надежность при эксплуатации прототипа, обусловленная низкой механической прочностью конструкции и сейсмостойкостью.
Признаки прототипа, общие с предлагаемой конструкцией стенда первичных преобразователей КИП и А модульного типа, следующие:
- опорная конструкция;
- основание.
Технический результат, достигаемый в предлагаемой полезной модели, заключается в повышении надежности конструкции стенда и его технологичности.
Повышение надежности конструкции стенда первичных преобразователей КИП и А модульного типа достигается тем, что каркас стенда, содержащий: две вертикальные стойки, выполненные из монолитной полосы путем изгиба с образованием боковых стенок под прямым углом П-образного типа; горизонтальные перекладины аналогичной конструкции, проходящие параллельно друг другу по ширине рамы, основание - поперечины, перпендикулярные перекладинам и проходящие в направлении глубины стойки; изделия из листового металла: кронштейны (для установки на них кабельных коробов и коммутационных коробок, предназначенных для транзитной прокладки кабелей от соседних стендов и подключения кабелей к первичным преобразователям), основания, столики (для установки первичных преобразователей) изготовлен при помощи сварки с образованием жесткой сейсмостойкой конструкции, причем на передней части каркаса размещена трубная обвязка, изготовленная из трубы ⌀ 14×2 с тройниками и запорными клапанами.
Модульность конструкции стенда первичных преобразователей КИП и А достигается тем, что конструкция стендов позволяет следующую компоновку:
- размещение по горизонтали рядом друг с другом;
- размещение по вертикали в два яруса один над другим. Крепление стендов между собой осуществляется крепежными
изделиями (из комплекта монтажных частей) через отверстия в верхней и нижней частях боковых стоек каркасов.
Крепления стендов осуществляется сваркой к строительным закладным стальным деталям в полу.
Крепление стендов к бетонным полам выполняется строительными дюбелями или анкер-шпильками, обеспечивающими необходимую прочность крепления.
Для обеспечения удобства транспортирования конструкция стендов выполнена разборной и состоит из укрупненной сборки - каркас в сборе с трубной обвязкой и комплекта монтажных частей (основание, комплект крепежных изделий, кронштейны и т.п.).
Каркас и трубные обвязки выполнены из коррозионностойкой стали аустенитного класса или из углеродистой стали перлитного класса в зависимости от принятых решений.
При монтаже трубных обвязок стендов должна применяется автоматическая (основная) или ручная аргонодуговая сварка.
Конструкция стендов позволяет:
- установку, снятие и техническое обслуживание первичных преобразователей;
- подключение (отключение) первичных преобразователей к измеряемым средам (трубным проводкам);
- продувку трубных проводок и дренирование измеряемых сред;
- проверку на функционирование (без снятия со стенда) первичных преобразователей путем подключения к ним внешних устройств имитации технологических параметров;
- установку на них кабельных коробов и коммутационных коробок, предназначенных для транзитной прокладки кабелей от соседних стендов и подключения кабелей к первичным преобразователям.
Стенды и их элементы, изготовленные коррозионностойкой стали аустенитного класса, выполнены без защитного покрытия.
Стенды и их элементы, изготовленные углеродистой стали перлитного класса, выполнены с защитным покрытием.
Антикоррозионное покрытие с толщиной лакокрасочного покрытия, не менее 80 мкм (в зависимости от климатического исполнения) противостоит его разрушению (растрескиванию, отслаиванию) при ударе, а также выдерживает деформацию окрашиваемой поверхности при изгибе и противостоит механическим воздействиям: вдавливанию, царапанию и, таким образом, повышает надежность конструкции стенда.
Антикоррозионное покрытие каркаса стенда в виде металлического -горячее цинкование толщиной не менее 80 мкм обеспечивает пожарную безопасность изделия, имеет высокие показатели: физико-механических свойств, прочности при ударе, эластичности при изгибе, прочности при растяжении, относительного удлинения при разрыве, что также обеспечивает надежность конструкции стенда.
Применение комбинированного (лакокрасочного и металлического -горячее цинкование) антикоррозионного покрытия дает суммарный эффект от применения каждого покрытия в отдельности.
Таким образом, применение антикоррозионного покрытия повышает надежность конструкции стенда.
Предлагаемая конструкция стенда первичных преобразователей КИП и А модульного типа изображена на фиг. 1 (вид спереди), фиг. 2 (вид сбоку). Стенд первичных преобразователей КИП и А модульного типа, изображенный на фиг. 1÷2 состоит из каркаса 1, трубной обвязки 9, комплектующих - крепежных изделий и изделий из листового металла.
Каркас 1 - металлическая жесткая рамная конструкция, содержащая: две вертикальных стойки 2, выполненные из монолитной полосы путем изгиба с образованием боковых стенок под прямым углом П-образного типа; двух горизонтальных перекладин - верхняя перекладина 3 и нижняя перекладина 4 аналогичной конструкции, проходящих параллельно друг другу по ширине каркаса 1.
К стойкам 2 при помощи типовых болтовых соединений крепятся основания 5 - две горизонтальные поперечины, перпендикулярные перекладине 4 и проходящие в направлении глубины каркаса параллельно друг другу по ширине каркаса 1. Основания 5 изготовлены из листового металла П-образного профиля. К основаниям 5 при помощи болтовых соединений крепятся ребра жесткости 6.
На тыльной стороне каркаса 1 прикреплены два кронштейна 7 - в верхней и средней части каркаса 1. Кронштейны 7 выполнены из перфорированной полосы путем изгиба с образованием боковых стенок под прямым углом П-образного типа.
На лицевой стороне каркаса 1 с помощью крепежных соединений крепятся столики 8 для установки первичных преобразователей КИП и А. Столики изготовлены из листового металла.
Материал каркаса 1 - коррозионностойкая сталь аустенитного класса или углеродистая сталь перлитного класса. Соединение элементов каркаса осуществляется стыковыми сварными соединениями.
Трубная обвязка 9 размещена на лицевой стороне каркаса 1, которая изготовлена из трубы ⌀ 14×2 - 10, тройников 11 и стандартных запорных (сильфонных или сальниковых) клапанов 12. Соединение всех элементов обвязки осуществляется стыковыми сварными соединениями.
Первичные преобразователи КИП и А в состав стендов не входят и укомплектовываются и монтируются на стенд Заказчиком самостоятельно.