Холодильная камера

Полезная модель относится к холодильной технике, в частности к холодильньвя камерам.
Известны холодильные камеры (см, Судовые холодильные установки, Захаров Ю.Б, и др., Д., Судостроение, 1986, с. 42), содержащие корпус, воздушные и гидравлические теплообменники, а также терлоизоляционный слой,
В этих холодильных камерах существеьшуго часть полезного объёма занимают охладительные элементы и воздуховод.
Наиболее близким аналогом является холодильная камера (см. там же, с. 15), содержащая корпус, воздушные и гидравлические теплообменники, термоизоляционный слой корпуса и вентилятор. Охладительные элементы имеют вид ребристых батарей,
В прототипе охладительные элементы и воздуховод также занимают значительную часть полезного объёма камеры. Водяные теплообменники с воздушными каналами подвержены замерзанию из-за аккумуляции холода элементами теплоёмкости камеры.
Технической задачей, на решение которой направлена полезная модель, является улучшение массо-габаритных параметров холодильной камеры.
Решение указанной технической задачи достигается тем, что в холодильной камере, содержащей корпус, воздушные теплообменники, вентилятор, термоизоляционный слой корпуса, имеется уплаченный ряд термоэлектрических модулей, снабжённых собственными воздушньвяи и гидравлическими теплообменниками, причём ряд термоэлектрических модулей с воздушными и гидравлическими теплообменниками установлен вместе с вентилятором в навесном шкафу на внутренней стенке корпуса, причём гидравлические теплообменники утоплены в термоизоляционный слой корпуса, воздушные теплообменники вместе с вентилятором расположены над плоскостью термоизоляционного слоя и образуют вместе с наружной стенкой навесного шкафа однорядный линейный канал продувки воздуха вентилятором.
МПК F251 13/00
Сущность полезной модели поясняется чертежом фиг. I, на котором показана холодильная камера в рвзрезе. Термоэлектрические модули I примыкают со стороны холодных спаев к воздушному теплообменнику 2, а со стороны горячих спаев - к гидравлическому теплообменнику 3. Термоэлектрические модули I и теплообменники 2 и 3 образуют сборку термоэлектрической батареи. Термоэлектрические батареи собираются в один ряд в навесном шкафу. Наружная- стенка шкафа 4 образует однорядный линейный канал продувки воздуха вентилятором 9, установленном на входной части воздушного канала шкафа. Шкаф 4 устанавливается внутри рабочего пространства кладовой на ее внутренней стенке-Яограждении), либо на потолке. Шкаф 4 выполнен так, что гидравлические теплообменники 3 заглублены в термоизоляцию 6, Подача и слив охлаждащей жидкости производится по трубкам 7, проходящим через изоляцию 6 непосредственно к гидравлическим теплообменникам, минуя рабочее пространство камеры.
Блок электропитания установлен вне камеры и соединён с установкой кабелем (на фиг. I не показан).
Камера . работает следунщим образом. При подаче электрического питания в силу эффекта Пельтье осуществляется охлаждение воздушных теплообменников 2, Воздух прокачивается вентилятором 9, забирается из камеры, затем охлаждается и вновь поступает в камеру. Теплота  спаев снимается прокачиванием через теплообменники 3 жидкостный теплоносителем, налример, водой.
Благодаря тому, что теплообменники заглублены в толщу изоляции камеры, они не подвержены замерзанию при прекращении подачи воды и выключении установки. Кроме того, тёплые поверхности гидравлических теплообменНИКОВ не вносят тепловую нагрузку в камеру,
Пространство внутри изоляции (ниша), куда,помецены теплообменники, всегда сухо, т,к, непрерывно высушивается в силу более-высокой температуры теплообменника по отношению к воздуху камеры. /.
г
«..
Благодаря плоской форме возможно размйцение нескольких шкафов - установок на свободных поверхностях кладовой. Количество определяется размерами камеры и её холодопотребностью,
По данному предложению была выполнена холодильная камера (габаритный чертёж и характеристики прилагаются), Кшлера обеспечивает холодопроизводительность 800 - 1000 Вт при температуре в кладовой минус 16 - минус  и температуре охлалщающей воды 10-20 С(потребление 4 кВт).
Установка легко монтируется на стенке кладовой, и по массо-габаритным показателям в несколько раз (5-10 раз) меньше, чем применяемые ранее компрессионно-холодильные установки.