УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Полезная модель относится к устройству автоматического управления пожарно-хозяйственного водоснабжения.
Полезная модель может быть использована для садовых, огородных, дачных участков, животноводческих ферм, фермерских хозяйств, складских и других инженерно-технических сооружений.
Известно устройство для регулирования подачи воды в водонапорную башню (полезная модель №113529. МПК E03B 11/12, опубл. 2012, содержащее подводяще-отводящую трубу, запорно-регулирующую арматуру, щиток автоматики управления насосной установкой подачи воды в водонапорную башню.
Недостатками устройства является то, что в процессе заправки пожарных машин водой из водонапорной башни происходит их длительное задержание во время подключения, заправки и отключения от магистрали, быстрое падение уровня резервно-технологического и пожарного объема, тем более при пожарах нарушается телефонная связь управления и электроснабжения насосной станции, которые становятся недостаточными для нормального удовлетворения запроса потребителей в воде.
Технической задачей полезной модели является повышение эффективности использования пожарных машин, надежности работы системы автоматического управления насосной станции, регулирующей подачу воды в водонапорную башню при любых сложившихся обстоятельствах
Поставленная задача решается в устройстве автоматизированного управления пожарно-хозяйственным водоснабжением, содержащем подводяще-отводящую трубу, запорно-регулирующую арматуру, щиток автоматики управления насосной установкой подачи воды в водонапорную башню, отличающееся тем, что водонапорная башня расположена над уровнем земли выше 3 м с возможностью подъезда под нее пожарной машины для быстрой заправки водой, при этом подводящая труба подходит от нагнетательного насоса через обратный клапан в верхнюю часть башни, а отводящая - установлена в нижней части, имеет размер равный горловине цистерны пожарной машины, быстро перекрываемой запорной арматурой, например, заслонкой, имеющей на конце эластичный рукав с возможностью введения его манипулятором в горловину пожарной цистерны одновременно с открытием заслонки и отключением при заполнении цистерны водой и ее отъезде, щиток автоматического управления насосной установкой подачи воды в водонапорную башню сообщается с датчиком верхнего уровня (ВУ) заполнения башни и при ее заполнении до верхнего уровня посылает сигнал через систему ГЛОНАС на пусковое реле насосной станции для ее отключения, а также датчик нижнего уровня (НУ) для пуска насосной установки в работу, при этом в случае заправки пожарной машины одновременно с открытием запорной арматуры манипулятором блокируются контакты датчика (НУ) и насосная установка будет работать до полного заполнения башни водой кроме этого в водонапорной башне, имеющей рабочий, аварийный и противопожарный объемы запаса воды предусмотрен датчик звукового и светового предупреждения, достижения расхода воды до противопожарного уровня (ППС).
Сущность полезной модели иллюстрируется чертежом, на котором изображено устройство автоматизированного управления пожарно-хозяйственным водоснабжением.
Устройство автоматизированного управления пожарно-хозяйственным водоснабжением содержащее пожарную машину 1, имеющую возможность соединения через эластичный рукав 2 и заслонку 3 с водонапорной башней 4, расположенной на высоте не менее 3 м, манипулятор 5, обеспечивающий ввод эластичного рукава 2 в горловину водонапорной башни и управление открытием (закрытием) задвижки 3 с одновременным шунтированием контактов датчика нижнего уровня воды НУ в водонапорной башне и включения через спутник 9 - систему ГЛОНАС и принимающую станцию 6 насосной установки 7, пульт управления 8, датчик верхнего уровня воды (ВУ), датчик нижнего уровня воды (НУ), датчик звукового и светового предупреждения (ППС).
Устройство работает следующим образом. Для первоначального наполнения водой водонапорной башни 4 необходимо включить электродвигатель насосной установки 7 через пульт управления 8. После чего насосная установка 7 начинает качать воду в водонапорную башню 4, и, когда вода достигнет верхнего уровня, датчик ВУ подаст через систему ГЛОНАС, на пульт управления 8 сигнал об отключении насосной установки 7. Насосная установка отключится и разбор воды потребителям будет осуществляться из водонапорной башни 4. При снижении воды в водонапорной башне 4 до минимального уровня, датчик НУ подаст сигнал на пульт управления 8 через систему ГЛОНАС и принимающую станцию 6 о включении насосной установки 7. Насосная установка 7 включается и водонапорная башня 4 начинает заполнятся водой из подводящей трубы магистрального водопровода до верхнего уровня и далее все повторяется.
При возникновении пожара пожарная машина 1 подъезжает под водонапорную башню 4 и ГЛОНАС подает команду (при аварийной ситуации питание всей системы устройства может осуществляться от аварийного источника или вручную) манипулятору 5 о введении эластичного рукава 2 в горловину пожарной машины 1 и об открытии задвижки 3, одновременно с открытием задвижки 3 подается команда для пуска в работу насосной установки 7. При больших размерах горловины водонапорной башни 4 и задвижки 3 емкость пожарной машины быстро заполняется водой, задвижка 3 закрывается. пожарная машина уезжает для тушения пожара, а работа насосной установки 7 продолжается до полного заполнения башни 4.
При чрезмерно большом расходе воды из башни 4, когда израсходуется технологический объем, аварийный запас и ее уровень достигнет пожарного запаса, датчик пожарно-предупредительной сигнализации сработает и включится световая и звуковая сигнализация, что потребует определенных организационных решений.
Благодаря такому конструктивному решению установки для регулирования подачи воды в водонапорную башню становится возможным:
- надежное обеспечение водой потребителей;
- увеличивается эффективность использования пожарных машин;
- внедрение автоматизированной системы управления процессом водообеспечения потребителей при ЧС.