Организация водоснабжения и оценка качества питьевой воды в городе Владивостоке

УДК 543.3:628.16.08

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В ГОРОДЕ ВЛАДИВОСТОКЕ

Л.В. Кучеренко (Дальрыбвтуз, г. Владивосток),

Н.А. Извекова, О.С. Сальникова, О.С. Юрченко

Систематизированы данные об источниках водоснабжения населения. В условиях чрезвычайной ситуации проведена организация и оценка всех видов источников водоснабжения. Исследованы показатели питьевой воды. Приведены решения администрации города о мероприятиях по предотвращению чрезвычайной ситуации.

The estimation of population water-supply sources has been made. In case of emergency the organization and estimation of all kinds of water-supply sources has been made. The parameters of potable water have been studied. The solutions of the city administration regarding the activities for preventing emergency cases are stated.

Для города Владивостока в течение длительного времени особо острой является проблема обеспечения населения доброкачественной питьевой водой и безопасного рекреационного водопользования. Кроме того, не решена проблема дефицита питьевой воды, обусловленного в первую очередь недостаточным дебитом поверхностных водоисточников, зависимостью их объемов от атмосферных осадков, особенно в весенний период, малой производительностью очистных сооружений, а также ограниченной пропускной способностью водоводов.

В табл. 1 и 2 приведены характеристики водохранилищ г. Владивостока.

Таблица 1

Гидрологические характеристики водохранилищ

Наименование водохранилища Год ввода в эксплуатацию Объем

проектный, млн. м3 полезный, млн. м3 мертвый, млн. м3 фактический на 31.12.2003 г.

Седанкинское 1936 6,1 6 0,500 2,7

Богатинское 1936 14,5 14,1 1,0 3,3

Артемовское 1978 118,2 113,2 5,0 34,1

Водозабор на р. Шкотовка 1968 0,1 0,07

Таблица 2

Дебит существующих водоисточников

Наименование водохранилищ Дебит, тыс. м3/сут

Седанкинское 30

Богатинское 50-80

Артемовское 300-327

Водозабор на р. Шкотовка 25-100

По состоянию на 31.12.2003 г. водоподача в г. Владивостоке составляла 250 тыс. м3 в сутки, в 2002 г. - 350 тыс. м3. Владивосток в течение 2003 г., как и в предыдущие годы, обеспечивался водой из 4 поверхностных водоисточников коммунальных водопроводов (табл. 2), 26 источников ведомственных водопроводов, представленных подземными водозаборами, и 75 источников децентрализованного водоснабжения (общественные колодцы).

В связи с недостаточным запасом воды в водохранилищах решением комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации г. Владивостока № 21-чс от 03.09.2003 г. «О мероприятиях по предотвращению чрезвычайной ситуации, связанной с водоснабжением города Владивостока» с 12.00 ч 03.09.2003 г. ситуация, сложившаяся с водоснабжением, признана чрезвычайной. Зоной чрезвычайной ситуации определена территория г. Владивостока. Введены ограничения в подаче питьевой воды населению.

Для предприятий общественного питания, пищевой промышленности, детских, подростковых, лечебно-профилактических и санаторно-оздоровительных учреждений рекомендовано сокращение ассортимента реализуемой продукции, приобретение посуды разового использования. Для

детских, подростковых, лечебно-профилактических и санаторно-оздоровительных учреждений -использование для питьевых целей бутилированной питьевой воды промышленного изготовления. Для предприятий, занимающихся подготовкой и подачей воды в г. Владивосток, - увеличение объема и кратности производственного лабораторного контроля, в т. ч. исследование содержания хлорорганических соединений, паразитологических и вирусологических показателей.

Для оценки качества воды и его влияния на здоровье населения использованы соответствующие документы [1-7]. Анализ качества воды проводился по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям.

По степени санитарной опасности поверхностные водоисточники относятся к источникам 2 класса (ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого

водоснабжения»). По химическому составу вода поверхностных источников маломинерализованная, очень мягкая (общая жесткость менее 1,0 ммоль/л), бедная макро- и микроэлементами.

Качество воды централизованных систем питьевого водоснабжения на территории г. Владивостока за последние годы стабилизировалось, но доля проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, остается высокой. По итогам 2003 г. удельный вес исследованных проб питьевой воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 6,1%. При вирусологическом исследовании питьевой воды в 3,3% исследованных проб обнаружены антигены ротавирусов. Территориями риска по данному показателю являлись Советский, Первореченский и Ленинский районы города.

Активность радионуклеидов в воде поверхностных водоисточников на протяжении пяти лет наблюдения не превышала многолетние показатели.

В связи с тем что для поверхностных источников водоснабжения г. Владивостока характерны определенные особенности химического состава и органолептических свойств воды (низкий показатель концентрации водородных ионов, содержание железа, продуктов распада водорослей, мутность, цветность и т. д.), ежегодно органами Госсанэпиднадзора принимаются решения о временном отступлении от гигиенических нормативов качества воды по ряду показателей.

Результаты анализа качества питьевой воды в различных районах города приведены в табл. 3.

Таблица 3

Санитарная оценка качества питьевой воды в точках водоразбора наружной водопроводной сети коммунального водопровода г. Владивостока за 2003 г.

Административные районы Всего

Первореченский Первомайский Ленинский Фрунзенский Советский

Показатели Число проб

92 511 214 290 322 1429

Среднее значение

Микробиологические

Термотолерантные 16,37 0,91 0,28 0,47 3,32 2,06

Общие колиформные 16,88 5,61 0,96 0,79 5,08 4,73

Микробное число 5,05 3,21 0,55 4,33 1,24 2,71

колифаги - - 0,00 - - 0,00

Органолептические

Запах 1,04 1,01 1,02 1,04 1,13 1,05

Вкус и привкус 1,04 1,01 1,02 1,03 1,05 1,03

Цветность 15,37 13,55 16,10 17,32 16,34 15,94

Мутность 1,44 2,09 1,53 1,98 1,89 1,83

Химические

Водородный показатель 6,64 6,56 6,63 6,67 6,57 6,62

Жесткость общая - - 0,55 - - 0,55

Нефтепродукты - - - 0,01 - 0,01

ПАВ - - 0,18 - - 0,18

Азот аммония - 0,09 - - - 0,09

Азот нитритов - 0,01 - - - 0,01

Азот нитратов - 1,07 - - - 1,07

Хлориды - 7,67 - - - 7,67

Железо 0,52 0,51 0,61 0,71 0,77 0,65

Кадмий - - < 0,0005 < 0,0005 - < 0,0005

Кобальт - - < 0,005 < 0,005 - < 0,005

Марганец - - 0,15 0,093 - 0,1272

Медь - - 0,001 0,0015 0,00141 0,00134

Никель - - < 0,005 < 0,005 - < 0,005

Ртуть - - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002

Свинец - - < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005

Хром - - < 0,005 < 0,005 - < 0,005

Цинк - - 0,02 0,02 0,09 0,07

Неудовлетворительное качество питьевой воды разводящей сети, как и в предыдущие годы, определялось их изношенностью (по данным МУПП ВКХ - более 61%), отсутствием достаточного финансирования работ по улучшению технического состояния как водопроводных сооружений, так и сетей, а также ресурсной необеспеченностью в данной области. Износ водопроводных сетей значительно снижает их санитарную надежность и способствует росту аварийных ситуаций.

В связи с тем что 0,64% населения г. Владивостока (4 000 чел.) использует в качестве источников водоснабжения общественные колодцы, а также с вводом ограничения подачи питьевой воды из поверхностных источников проблема их содержания, соответствия качества воды требованиям санитарного законодательства продолжает оставаться одной из наиболее актуальных для города.

Отсутствие целенаправленного финансирования, а также нерешенность вопроса по закреплению и дальнейшей эксплуатации общественных колодцев одной организацией привели к их неудовлетворительному техническому состоянию.

Имеющиеся на территории города 75 общественных колодцев не отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», так как ежегодно не проводится дезинфекция их дна и сруба, текущий ремонт оборудования и крепления. Невыполнение данных мероприятий в первую очередь отражается на качестве воды, которое в большинстве проб не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (табл. 4).

Таблица 4

Качество воды источников децентрализованного водоснабжения

Удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, %

по микробиологическим показателям по санитарно-химическим показателям

1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003

47 72 85 92 95,6 24 9,6 3 5,7 15,6

Содержание хлорированных углеводородов в воде колодцев после их дезинфекции находилось в пределах гигиенических нормативов, установленных для питьевой воды.

Наиболее вероятный путь загрязнения воды нецентрализованного водоснабжения в г. Владивостоке - фильтрация фекальных и хозяйственно-бытовых вод вследствие неудовлетворительного санитарно-технического состояния колодцев. Для приведения качества воды нецентрализованного водоснабжения в соответствие с требованиями необходимы правильное содержание и эксплуатация водозаборных сооружений, их регулярный ремонт, чистка, дезинфекция и промывка, а также содержание прилегающих к ним территорий в удовлетворительном санитарном состоянии.

В области обеспечения г. Владивостока питьевой водой, безопасной в эпидемиологическом отношении, безвредной по химическому составу и благоприятной по органолептическим свойствам, необходимо:

- обеспечить выполнение краевой целевой программы «Обеспечение населения Приморского края питьевой водой», утвержденной постановлением администрации Приморского края № 507 от 02.12.1997 г., в части строительства объектов, предусмотренных генеральным планом развития города и реконструкции существующих объектов водоснабжения;

- обеспечить расширение использования подземных (пресных) вод для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения;

- обеспечить совершенствование технологических процессов водоподготовки (очистки и обеззараживания), внедрение прогрессивных технологий (обезжелезивание, демангация, обеззараживание методом ультрафиолетового облучения);

- обеспечить строительство и реконструкцию водоводов с применением пластмассовых и

стальных труб с антикоррозийным покрытием, замену изношенных сетей и закольцовку тупиковых линий водопровода;

- продолжить работу по реализации постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 5 от 11.07.2000 г. «О коррекции качества питьевой воды по содержанию биогенных элементов», особенно по восстановлению дефицита в питьевой воде фтора, йода, кальция, магния, селена и т. д. Обратить особое внимание на производство и реализацию населению бутилированной воды с оптимальным их содержанием;

- продолжить работу по оборудованию альтернативных источников водоснабжения на социально значимых объектах города;

- продолжить дальнейшее оснащение производственных лабораторий и лаборатории ГУ

ЦГСЭН в г. Владивостоке современным оборудованием, позволяющим проводить санитарно-

химические, микробиологические, паразитологические исследования воды;

- продолжить работы по внедрению в деятельность санитарно-эпидемиологической службы города методологии оценки риска здоровью населения от употребления недоброкачественной питьевой воды;

- продолжить совершенствование системы социально-гигиенического мониторинга.

Литература

1. ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

2. СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

3. ГН 2.1.5.1315-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

4. ГН 1.1.546-96. Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды.

5. СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

6. Руководство по контролю качества питьевой воды: Рекомендации ВОЗ. - 2-е изд. - Т. 1. -Женева, 1994. - 256 с.

7. Красовский Н.Н., Егорова Н.А. Хлорирование воды как фактор повышенной опасности для здоровья населения // Гигиена и санитария. - 2003. - № 1. - С. 1-21.