Применение трубопроводов

Литература

1. Мухачева Э. А., Мухачева А. С., Чиглинцев А. В. Генетический алгоритм блочной структуры в задачах двумерной упаковки // Информационные технологии.

2. Валеева А. Ф. Конструктивные методы решения задач ортогональной упаковки и раскроя. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук.

Применение трубопроводов Иваницкая Д. А.

Иваницкая Дарья Анатольевна /Ivanickaya Darya Anatolyevna — студент, кафедра архитектуры гражданских и промышленных зданий, инженерно-архитектурный факультет, Московский государственный строительный университет, г. Москва

Аннотация: в статье анализируется вопрос применения в тепловых сетях трубопроводов из различных материалов. Определение числа смесительных насосов.

Ключевые слова: насосы, тепловые сети, трубопроводы, материалы, эксплуатация, строительство, испытания.

При применении в тепловых сетях трубопроводов из других материалов значения эквивалентных шероховатостей допускается принимать при подтверждении их фактической величины испытаниями с учетом срока эксплуатации.

Гидравлические режимы водяных тепловых сетей (пьезометрические графики) следует разрабатывать для отопительного и неотопительного периодов.

Пьезометрический график позволяет: определить напоры в подающем и обратном трубопроводах, а также располагаемый напор в любой точке тепловой сети; с учетом рельефа местности, располагаемого напора и высоты зданий выбрать схемы присоединения потребителей; подобрать авторегуляторы, сопла элеваторов, дроссельные устройства для местных систем теплопотребления; подобрать сетевые и подпиточные насосы.

Наименьший внутренний диаметр труб должен приниматься в тепловых сетях не менее 32 мм, а для циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения - не менее 25 мм.

^аттическое давление в системах теплоснабжения при теплоносителе воде должно определяться для температуры сетевой воды, равной 100 °C.

Давление воды в подающих трубопроводах водяных тепловых сетей при работе сетевых насосов должно приниматься, исходя из условий невскипания воды при ее максимальной температуре в любой точке подающего трубопровода, в оборудовании источника теплоты и в приборах систем потребителей, непосредственно присоединенных к тепловым сетям.

Давление воды в обратных трубопроводах водяных тепловых сетей при работе сетевых насосов должно быть избыточным (не менее 0,05 МПа) и на 0,1 МПа ниже допустимого давления в местных системах отопления.

Давление и температура воды на всасывающих патрубках сетевых, подпиточных, подкачивающих и смесительных насосов не должны быть ниже давления кавитации и не должны превышать допускаемых по условиям прочности конструкций насосов [1].

Напор сетевых насосов следует определять для отопительного и неотопительного периодов и принимать равным сумме потерь напора в установках на источнике теплоты в подающем и обратном трубопроводах от источника теплоты до наиболее удаленного потребителя и в системе потребителя (включая потери в тепловых пунктах и насосных) при суммарных расчетных расходов воды.

Напор подкачивающих насосов на подающем и обратном трубопроводах следует определять по пьезометрическим графикам при максимальных расходах воды в трубопроводах, с учетом гидравлических потерь в оборудовании и трубопроводах.

Напор подпиточных насосов должен определяться из условий поддержания в водяных тепловых сетях статического давления и проверяться для условий работы сетевых насосов в отопительный и неотопительный периоды.

Допускается предусматривать установку отдельных групп подпиточных насосов с различными напорами для отопительного, неотопительного периодов и для статического режима.

Подачу (производительность) рабочих подпиточных насосов на источнике теплоты в закрытых системах теплоснабжения следует принимать равной расходу воды на компенсацию потерь сетевой

вoды из тeплoвoй сети, a в oткрытых cиcтeмaх - рaвнoй cуммe мaкcимaльнoгo рacхoдa воды нa горячее вoдocнaбжeниe и рacхoдa воды не кoмпeнcaцию пoтeрь.

Нaпoр смесительных нacocoв cлeдуeт oпрeдeлять пo нaибoльшeму пeрeпaду дaвлeний мeжду пoдaюшим и oбрaтным трубoпрoвoдaми.

Чиcлo нacocoв определяется с учетом их совместной рaбoты не тепловую сеть [2].

Литература

1. ИcaчeнкoВ. М., OcuпoвaВ. A., Cухoмeл A. С. Тeплoпeрeдaчa. - М.; Энeргoиздaт, 2004. С. 125.

2. Теплосшбжение / Под ред. Иониш - М.; Cтрoйиздaт, 2001.

Регулирование источника тепла Иваницкая Д. А.

Иваницкая Дарья Анатольевна /Ivanickaya Darya Anatolyevna — студент, кафедра архитектуры гражданских и промышленных зданий, инженерно-архитектурный факультет, Московский государственный строительный университет, г. Москва

Аннотация: в статье анализируются условия регулирования источника тепла. Рассматриваются условия регулирования тепловой сети.

Ключевые слова: регулирование, источник тепла, сеть, условия, температура, вода.

Регулирование источника тепла.

Регулирование источника тепла заключается в обеспечении следующих условий:

а) давление воды в обратном коллекторе источника тепла не должно отклоняться от заданного более чем на ±10 %;

б) разность давлений в подающем и обратном трубопроводах (располагаемый напор) на выводах источника тепла не должна отклоняться от заданной более чем на ±5 %;

в) температура воды в подающем трубопроводе не должна отклоняться от температуры заданного температурного графика более чем на ±2 °C.

При регулировании источника тепла одновременно проверяются:

а) расход сетевой воды (допускаются отклонения ±10 %);

б) температура воды в обратном трубопроводе (допускаются отклонения при разнородной нагрузке ±5°C, при чисто отопительной нагрузке ±3 °C);

в) расход подпиточной воды, который согласно нормативным данным при отсутствии непосредственного водоразбора должен быть не больше 0,5 % емкости всей системы (источника тепла, тепловой сети и местных систем теплопотребления) [1].

Регулирование тепловой сети.

Регулирование тепловой сети производится после регулирования источника тепла и начинается с построения графика фактических напоров (пьезометрического графика) и проверки остывания воды в подающих трубопроводах.

Если при сопоставлении фактического и расчетного пьезометрических графиков обнаружатся значительные потери на участках, необходимо установить причину этих потерь (неисправность или неполное открытие запорной арматуры на трассе, функционирование перемычек, несоответствие диаметра трубопровода принятому при гидравлическом расчете, засорение и т. п.) и принять меры к их устранению.

После устранения причин, вызывающих повышенные потери давления, необходимо снова замерить давление по сети. Если невозможно устранить эти причины (например, при заниженных диаметрах трубопроводов), следует скорректировать заданный гидравлический режим таким образом, чтобы располагаемые напоры на ИТП потребителей соответствовали расчетным, или пересчитать отверстия дроссельных диафрагм и сопл элеваторов на новые располагаемые напоры.

Новые располагаемые напоры на ИТП потребителей определяются с учетом фактических гидравлических потерь по участкам сети при расчетном расходе воды.

Проверка остывания воды в подающих трубопроводах производится при установившемся тепловом режиме при любой температуре наружного воздуха.

Значительное остывание воды на отдельных участках показывает, что трубопроводы этих участков затоплены верховыми или грунтовыми водами, частично разрушена или отсутствует их