СИЛОВОЙ МНОГОЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ (ВАРИАНТЫ)

Предлагаемый силовой многожильный кабель относится к электротехнике и предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1,0 кВ номинальной частотой 50 Гц в сетях с изолированной или заземляющей нейтралью.
Известен силовой многожильный кабель по патенту РФ на полезную модель №29182. Известный силовой многожильный кабель содержит скрученные алюминиевые или медные токопроводящие жилы, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, поясную изоляцию, броню и защитный шланг. В данном кабеле не предусмотрена защита от попадания влаги в центральный промежуток между жилами, что приводит к снижению производственных и потребительских возможностей кабеля.
Известен силовой многожильный кабель по патенту РФ на полезную модель №42352.
Этот силовой многожильный кабель, как наиболее близкий к заявляемому по своей технической сущности, выбран в качестве прототипа.
Известный кабель содержит скрученные в сердечник алюминиевые или медные токопроводящие жилы, каждая из которых покрыта изоляцией из сшитого полиэтилена, поясную изоляцию, броню из стальных или стальных оцинкованных лент и полимерную оболочку. В данном кабеле центральный промежуток между изолированными токопроводящими жилами содержит водоблокирующую нить, которая при попадании влаги в сердечник разбухает и не дает возможности распространяться влаги в продольном направлении.
Недостатком данной конструкции является то, что скрученный сердечник из изолированных жил с заполнением из водоблокирующей нити может иметь неправильную круглую форму, что, в свою очередь, при наложении поясной изоляции может привести к отклонению толщины поясной изоляции, а это влечет за собой снижение потребительских качеств кабеля.
Целью данной полезной модели является создание силового многожильного кабеля такой конструкции, которая бы позволила улучшить его электрические характеристики и эксплуатационную надежность при сохранении его себестоимости.
Для достижения данной цели в силовом многожильном кабеле, содержащем скрученные в сердечник вокруг жгута многопроволочные алюминиевые или медные жилы, каждая из которых покрыта изоляцией из сшитого полиэтилена, поверх которой наложена поясная изоляция, броня из двух стальных лент и оболочка,
предлагается, в качестве жгута, заполняющего центральное пространство между жилами, использовать вспененный материал, имеющий в разрезе круглую форму, или ПВХ пластикат, имеющий в разрезе профильную форму пространства между жилами.
Дополнительными отличиями является то, что в качестве вспененного материала предлагается использовать:
- пористую резину,
- вспененный ПВХ пластикат.
На фиг.1 изображен предлагаемый силовой многожильный кабель в разрезе.
1 - токопроводящая жила,
2 - фазная изоляция из сшитого полиэтилена,
3 - пространство между жилами, заполненное вспененным материалом или ПВХ пластикатом.
4 - поясная изоляция,
5 - броня из двух стальных лент,
6 - оболочка.
Последовательность операций при изготовлении предлагаемого кабеля следующая:
- волочение алюминиевой или медной проволоки на волочильной машине,
- скрутка и уплотнение проволок в жилу на фонарной крутильной машине,
- изолирование жилы методом экструзии на экструзионной линии,
- скрутка изолированных жил в сердечник с заполнением центрального промежутка на машине общей скрутки,
- наложение поясной изоляции методом экструзии на экструзионной линии,
- наложение брони из двух стальных оцинкованных лент на лентобронировочной машине,
- наложение защитного шланга методом экструзии на экструзионной линии
Для производства предлагаемого кабеля используется оборудование ОАО "Севкабель".
Материалы, используемые в данном кабеле:
- Поливинилхлоридный пластикат марки О-40, ОМ-40 ГОСТ 5960-72
- Резина пористая ТУ 381051902-89
- Пластикат поливинилхлоридный вспенивающий ТУ 6-55-221-1363-93 или аналог.
Предлагаемый кабель имеет ряд преимуществ по сравнению с известными конструкциями, а именно:
- снижение или даже полностью исключение продольного проникновения влаги внутрь кабеля,
- более круглая и более компактная форма кабеля,
- снижение себестоимости по сравнению со жгутом из водоблокирующих нитей,
- возможность изготовления сердечника на собственном производстве.