МОДУЛЬ СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Модуль сигнально-пусковой автономный пожаротушения относится к противопожарной технике, а именно - к средствам управляемого пуска спринклерными оросителями.
В настоящее время для ускоренного пуска спринклерных оросителей их дооснащают электрически управляемыми устройствами принудительного пуска.
Известен ряд систем и устройств, с помощью которых осуществляется ускоренный пуск спринклерных оросителей посредством команд «Пуск», формируемых по сигналам пожарных извещателей и поступающих от приборов приемно-контрольных и управления пожарных через устройства инициации пуска, например RU 2414966.
Известна система, описанная RU 2526691 Cl, которая содержит трубопроводную распределительную сеть, оснащенную спринклерными оросителями с управляемым пуском и прибором приемно-контрольным и управления пожарным со шлейфом пожарной сигнализации с включенными в него пожарными извещателями, кроме того имеется сигнальная линия с устройствами инициации пуска, электрически связанными с управляемыми спринклерными оросителями.
Для осуществления управляемого пуска спринклерного оросителя используется термонагревательный элемент, соединяемый с терморазрушающимся чувствительным элементом.
Недостатками вышеописанных систем является низкоэффективная работа по осуществлению управляемого пуска спринклерного оросителя, обусловленная значительной протяженностью цепей связи, выполненных по шлейфу от извещателей к прибору и от прибора по сигнальной линии к устройствам инициации, общим централизованным энергообеспечением (питанием), использованием в цепях сигнализации и управления сравнительно инерционных устройств, как по обнаружению пожара, так и по принудительному разрушению термочувствительного элемента.
Техническим результатом достигаемым полезной моделью должно быть обеспечение менее инерционного управляемого пуска спринклерного оросителя.
Поставленная задача решается за счет того, что модуль сигнально-пусковой автономный пожаротушения имеет корпус, основание которого выполнено с возможностью крепления его посредством клипсы на трубопроводе распределительной сети системы пожаротушения, при этом корпус закрыт крышкой с выполненными в ней окнами, внутри корпуса выполнен батарейный отсек, от которого запитан блок многофакторного контроля, выполненный в виде печатной платы с микроконтроллером и связанный по внутренним входам с тепловым, оптическим (газовым) сенсорами и с кнопками управления, кроме того имеет выходы и соответствующие связи на световой, звуковой оповещатели, причем имеет отдельный вход, выполненный с возможностью управляемого пуска спринклерного оросителя посредством сигнальной линии с пиротехническим приводом, который может быть установлен при помощи кронштейна на спринклерном оросителе.
Более подробно суть полезной модели поясняется при помощи общего вида модуля сигнально-пускового автономного пожаротушения, работающего в составе комплекса сигнально-пускового, показанного на фиг. 1.
Комплекс состоит из спринклерного оросителя 1 с пиротехническим приводом 2, установленным на оросителе при помощи съемного кронштейна 3, при этом ороситель соединен механически при помощи участка 4 трубопровода распределительной сети и клипсы 5 и электрически соединен при помощи сигнальной линии 6 с модулем сигнально-пусковым автономным, размещаемом на определенном расстоянии от своего оросителя, при этом модуль состоит из основания 7, в котором выполнен батарейный отсек 8 и отсек электрической части 9, с установленной в нем печатной платой 10, с кнопками управления 11, 12, с разъемом 13, выполненным для подключения электрической сигнальной линии, с тепловым сенсором 14, с оптическим сенсором 15, со световым оповещателем 16, со звуковым оповещателем 17, причем отсеки закрыты крышкой 18 с окном 19, выполненным для светового оповещателя, и с окном 20 - для оптического сенсора.
Модуль в комплексе работает следующим образом.
В дежурном режиме при отсутствии пожара через интервал времени примерно 2 минуты автоматически выполняется проверка работоспособности устройства. При его исправности выдается однократный световой сигнал «Норма». При возникновении неисправности периодически выдается светозвуковой сигнал «Авария». При нажатии кнопки 12 обеспечивается контроль исправности батареи, теплового сенсора 14 и цепи запуска 6. В зависимости от их состояния выдается световой сигнал и один из следующих однотональных звуковых сигналов:
один сигнал - устройство исправно («Норма»);
два сигнала - неисправность батареи питания («Авария»);
три сигнала - неисправность термодатчика («Авария»);
четыре сигнала - обрыв цепи пиропатрона («Авария»).
При обнаружении изменений температуры в защищаемом объекте, характерных возникновению пламени, устройство активирует оптический канал контроля 15, вьщеляет низкочастотные спектральные составляющие инфракрасного излучения и сравнивает полученные данные с предварительно записанными в его памяти априорными образами. В зависимости от степени их коррелированности, устройство устанавливает уровни пожарной опасности («Норма», «Пожар», «Пуск»). В случае обнаружения пожара в защищаемом объекте (например, если температура защищаемого объекта превысила максимально нормальную 50° С и достигла уровня 62° С или в помещении возник очаг возгорания с открытым пламенем) устройство формирует сигнал «Пожар» (прерывистый звуковой и прерывистый световой) и с временной задержкой вырабатывает команду «Пуск».
Команда «Пуск» формируется путем выдачи пускового тока на выходные контакты для подключения электровоспламенителей привода 2, происходит подрыв пиропатрона, возникает ударная волна пороховых газов и распадающихся частей пиротехнического привода, которая вызывает разрушение термоколбы спринклерного оросителя и его вскрытие, при этом кронштейн 3 сбрасывается прочь от оросителя. Подача огнетушащего вещества и его распыление осуществляется штатно, не встречая препятствий.
Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что технический результат достигается благодаря тому, что чувствительные сенсоры (тепловой, оптический), которые установлены непосредственно в блоке многофакторного контроля модуля, обеспечивают высокую чувствительность и быстродействие по обнаружению пожара, при этом в модуле выполнен специальный выход, позволяющий управлять электрически безинерционно пиротехническим приводом, способным разрушать термочувствительный элемент управляемого оросителя практически мгновенно.