Система адаптивного управления и диагностики сервомоторов направляющего аппарата гидроагрегата с поворотно-лопастной турбиной

Система адаптивного управления и диагностики сервомоторов направляющего аппарата гидроагрегата с поворотно-лопастной турбиной

С.А. Браганец, А.С. Гольцов, А.В. Савчиц

Одним из важнейших узлов гидроагрегата с поворотно-лопастной турбиной является система управления открытием направляющего аппарата (далее НА), позволяющая регулировать мощность гидроагрегата. Основной элемент данной системы - электрогидравлический преобразователь (далее ЭГП), упрощенная схема которого изображена на рис.1, который состоит из электромагнита, главного золотника и сервомотора. ЭГП относится к классу электрогидравлических следящих систем.

Рис. 1. - Электрогидравлический преобразователь

Рпит(0 - давление подачи масла, Рсл(ї) - давление слива масла, и(ї) - управляющее напряжение на катушке электромагнита, х() - положение золотника, у(ї) - положение штока сервомотора

Точность управления и надежность работы данного узла влияет на работу гидроагрегата в целом. В существующей системе для настройки регуляторов используются упрощенные линейные модели в виде

передаточных функций с постоянными параметрами, в то время как данный узел является нелинейным. Кроме того процессы износа и старения оборудования влияют на характеристики системы управления. Так, анализ данных, полученных с Волжской ГЭС, показывает, что точность работы системы открытия направляющего аппарата на агрегатах, недавно прошедших капитальный ремонт с заменой золотников и сервомоторов, намного выше по сравнению с гидроагрегатами, находящимися длительное время в эксплуатации (1-1.5% против 18-20%).

Для повышения качества работы системы управления и выявления отказов на ранних стадиях предложена адаптивная система управления и диагностики состояния сервомотора НА. Суть метода заключается во включении в цепь обратной связи самообучающихся моделей процессов, происходящих в ЭГП. По полученным оценкам параметров моделей на каждом шаге рассчитываются оптимальные настройки регулятора [1]. Адаптивные системы являются одним из главных средств решения проблемы априорной неопределенности в системах управления [2].

В существующей системе управления для настройки регуляторов используют линейные модели сервомотора и золотника с постоянными параметрами. Однако такие модели не учитывают нелинейность и нестационарность объекта управления и практически не отражают реальной динамики объекта.

В качестве альтернативы были предложены модели, линеаризованные относительно опорной траектории объекта. В последних проводится линеаризация относительно предыдущего состояния системы, что с одной стороны упрощает модель, с другой стороны позволяет получить линеаризованную модель, адекватную во всем диапазоне работы объекта управления [3]. В результате анализа было выяснено, что линеаризованные модели дают приемлемый по точности результат (погрешность моделирования меньше 0.1%).

Для идентификации неизвестных параметров модели могут применяться различные подходы, такие как градиентные методы, методы основанные на принципе максимума [4] и другие. Идентификация изменяющихся во времени параметров линеаризованной модели сервомотора проводилась с помощью оценивания по рекуррентному методу наименьших квадратов с функционалом качества обучения модели:

^) - у,, (< )Г+*;[’*•(' )]2 }*

<0

где у^) - перемещение штока сервомотора (открытие направляющего аппарата), ут^) - перемещение штока направляющего аппарата, полученное по модели, w(t) - неизвестные возмущающие воздействия, действующие на объект управления, Ч»1, - весовые коэффициенты, характеризующие

свойства погрешности измерения и возмущающее воздействие. В случае возможности описания погрешности измерения и возмущающих воздействий в виде нормально распределенных случайных процессов весовые коэффициенты выбираются, равными дисперсиям этих процессов.

В качестве критериев качества управления использовались функционалы обобщенной работы (ФОР) [4]. Оптимизация по ФОР находит широкое применение в системах управления механическими и мехатронными системами [6, 7]. Так, для контура управления открытием направляющего аппарата использовался следующий ФОР:

:^ ^у66 (<) - у(<)]2+а[Л(<)]2 ^

<0

где утр^) - требуемое перемещение штока сервомотора (открытие направляющего аппарата), у(^ - измеренное перемещение штока, [Л() -величина, пропорциональная энергии, затрачиваемой на формирование управляющего воздействия, а - коэффициент регуляризации. Введение коэффициента регуляризации связано с тем, что оптимизация по функционалу обобщенной работы возможно только для заведомо устойчивых объектов.

Моделирование показало, что адаптивная система управления уменьшает максимальную динамическую ошибку управления в среднем с 15% до 1% по сравнению с существующей системой управления.

Надежность работы узлов электрогидравлического преобразователя влияет на работу гидроагрегата в целом. Со временем в главном золотнике и сервомоторе могут возникать следующие проблемы:

• смещение оси штока сервомотора и главного золотника, что приводит к быстрому механическому износу цилиндра, а также может вызвать заклинивание или залипание штока.

• механический износ цилиндра сервомотора и цилиндров главного золотника, который ведет к утечке масла из камеры с высоким давлением в камеру с низким давлением.

• забивка каналов маслопровода на входе или выходе в сервомотор или главный золотник, возникает в основном из-за наличия примесей в масле, а так же за счет металлической стружки, образующейся при механическом износе цилиндров. Приводит к уменьшению времени реакции на сигнал управления, так как уменьшается площадь сечения маслопроводов, а, следовательно, уменьшается расход подаваемого или отводящегося масла.

Обнаружение неисправностей осуществляется на основе математических моделей главного золотника и сервомотора, построенных в пространстве состояний [8].

При этом диагностирование неисправности проводится с помощью диагностических карт, построенных по отклонению базовых значений коэффициентов моделей главного золотника и сервомотора от текущих значений [9].

Если отклонение, по какому-либо коэффициенту, превышает допустимые диагностические границы, то можно считать, что обнаружена неисправность. И уже по принадлежности коэффициента к определенному параметру модели, можно локализовать неисправность [10].

Таким образом, разработка адаптивной системы управления и диагностики системы открытия направляющего аппарата позволяет существенно снизить погрешности управления и выявлять дефекты и неисправности работы элементов системы на ранних стадиях.

Литература:

1. Astrom K.J. Advanced PID control. -ISA. Triangle Park, 2006. - 446 page(s), il

2. Н.А. Целигоров, Е.Н. Целигорова, Г.М. Мафура Математические модели неопределенностей систем управления и методы, используемые для их исследования [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона»,

2012, №4. - Режим доступа:

http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1340 (доступ свободный) -Загл. с экрана. - Яз. рус.

3. Гольцов, А.С. Методы оптимизации и адаптивного управления в машиностроении: Учебное пособие / А.С. Гольцов. - Волгоград: ВПИ (филиал) ВолгГТУ, 2009. - 167 с.

4. А.А. Костоглотов, А.И. Костоглотов, С.В. Лазаренко, Д.С. Андрашитов

Многопараметрическая идентификация конструктивных параметров методом объединенного принципа максимума [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2011, №1. - Режим доступа:

http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n1y2011/348 (доступ свободный) - Загл. с экрана. - Яз. рус.

5. Красовский, А.А. Справочник по теории автоматического управления/ А. А. Красовский. - М.: Наука, 1987. -712 с.

6. Смирнов Ю.А., Гужев О.Ю. Системный синтез в реальном времени

интеллектуально-адаптивного управления мехатронным объектом изменяемой структуры [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2012, №4. - Режим доступа:

http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1253 (доступ свободный) -Загл. с экрана. - Яз. рус.

7. Смирнов Ю.А., Гужев О.Ю. Оценка критерия обобщенной работы при

оптимизации управления мехатронным объектом изменяемой структуры [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2012, №4. - Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1254 (доступ

свободный) - Загл. с экрана. - Яз. рус.

8. Iserman R. Fault-diagnosis applications. Model-based condition monitoring: actuators, drives, machinery, plants, sensors and fault-tolerant systems. - Springer. New York, 2011. 354 page(s), il

9. Химмельблау, Д. Анализ процессов статистическими методами/ Д. Химмельблау. - М.: Мир, 1973. - 958с.

10. Montgomery, D. Applied Statistics and Probability for Engineers/ D. Montgomery, G. Runger. - New York: John Wiley & Sons, Inc, 2003. - p. 882