Установка настройки регулятора давления газа
SETTING THE GAS PRESSURE REGULATOR SETTING

Изобретение относится к области эксплуатации газорегуляторных установок объектов газораспределительных систем и газопотребления, в частности регуляторов давления газа.
Настройку регуляторов давления газа осуществляют несколько раз в год в рамках технического обслуживания и планового ремонта в соответствии с Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь.
Как правило, регуляторы давления газа установлены в шкафах, отделениях и отсеках газорегуляторных пунктов и газораспределительных установок объектов газораспределительной системы и газопотребления с установленным в них оборудованием, например в пункте газорегуляторном блочном [1]. Работы по настройке параметров редуцирования регуляторов давления осуществляются в геометрически ограниченном пространстве и вследствие этого являются физически сложными, что снижает качество и точность выполняемых работ. Кроме того, рабочей средой при настройке регулятора давления является газ, происходит стравливание газа, что снижает безопасность проводимых работ.
Настройка регуляторов давления также предусмотрена в газорегуляторном пункте блочного исполнения [2], включающем помещенные в бокс и разделенные газонепроницаемой стенкой технологическое и отопительное отделения, при этом в технологическом отделении размещены по ходу газопровода: счетчик газа, фильтр газа, два регулятора давления газа, импульсные трубки, запорные элементы, манометры. Между вышеназванными отделениями выполнено третье отделение со сплошной вертикальной перегородкой от отопительного отделения для размещения в нем блока контрольно-измерительных приборов и автоматики, заключенного в металлический шкаф. В технологическом отделении установлены второй фильтр газа и элементы для настройки каждого из регуляторов давления газа в виде пусковых линий, размещенных непосредственно после регуляторов давления газа - до соответствующего выходного запорного элемента каждого из регуляторов давления газа.
Недостаткам указанного решения является то, что для размещения контрольно-измерительной аппаратуры и выполнения работ по настройке регуляторов давления в газорегуляторных пунктах и газораспределительных установках необходимо сформировать стационарное отделение, что повышает стоимость технического обслуживания и ремонта регуляторов давления. Кроме того, рабочей средой, в том числе стравливаемой при проведении настройки и снятии регуляторов давления, является поставляемый на устройства газопотребления природный газ, что снижает безопасность проводимых работ.
Задачей заявляемого технического решения является устранение указанных недостатков, а также расширение функциональных возможностей устройства.
Поставленная задача решается тем, что установка настройки регулятора давления, содержащая индикаторы давления, краны, соединительные линии, согласно техническому решению, содержит основание с закрепленными на нем ресивером и трубопроводом, соединенным с ним, при этом трубопровод содержит входной участок, на котором установлен кран и поворотная консоль, и выходной участок, на котором установлены кран с индикатором давления и свеча сброса давления, причем на поворотной консоли и на конце выходного участка трубопровода расположены (закреплены) фланцы с возможностью взаимодействия с регулятором давления, а на ресивере установлены кран с индикатором давления и редуктор высокого/низкого давления, который соединен с входным участком трубопровода между краном и поворотной консолью, и ресивер выполнен с возможностью подключения к источнику давления. Выходной участок трубопровода между краном с индикатором давления и свечой сброса давления выполнен с возможностью соединения с импульсным трубопроводом регулятора давления.
Основание устройства может быть выполнено в виде рамы.
Совокупность указанных существенных признаков позволяет путем создания мобильной (переносной) установки повысить уровень безопасности проведения работ персоналом, так как работы проводят вне опасной зоны без применения опасных и вредных веществ. Конструкция установки позволяет изменять положение регулятора давления, что обеспечивает возможность непосредственного доступа ко всем узлам регулятора давления, например сбросных и запорных клапанов, механизмов по настройке, что повышает качество настройки. Кроме того, повышается надежность эксплуатации трубопроводов и газоиспользующего оборудования объектов газораспределительной системы и газопотребления путем исключения вероятности их эксплуатации в условиях повышенного давления при проведении настройки регуляторов, а также исключается стравливание газа. Установка так же позволяет производить текущие ремонты и настройки резервных регуляторов в стационарных условиях, без выезда на ГРС.
Изобретение поясняется чертежами:
- на фиг. 1 изображена схема установки настройки регулятора давления;
- на фиг. 2 - общий вид установки с установленным регулятором давления.
Установка настройки регулятора давления (фиг. 1) выполнена в виде мобильного устройства и содержит основание 1 с закрепленными на нем, например хомутами, ресивером 2 и трубопроводом, соединенным с ним.
Основание 1 может быть выполнено в виде рамы.
Трубопровод содержит входной участок 3, на котором установлен кран 4 и поворотная консоль 5, и выходной участок 6, на котором установлены краны 7 с индикатором 8 давления и кран 9 со свечой 10 сброса давления.
На поворотной консоли 5 и на ответном ей конце выходного участка 6 трубопровода расположены (закреплены) фланцы 11 с возможностью взаимодействия с регулятором давления.
На ресивере 2 установлены кран 12 с индикатором 13 давления и редуктор 14 высокого/низкого давления, который соединен с входным участком 3 трубопровода между краном 4 и поворотной консолью 5.
Ресивер 2 выполнен с возможностью подключения к источнику давления, для чего содержит патрубок с краном 15.
Выходной участок 6 трубопровода между краном 7 с индикатором давления 8 и краном 9 со свечой 10 сброса давления выполнен с возможностью соединения с импульсным трубопроводом регулятора давления, для чего содержит штуцер 16.
Работает установка настройки регулятора давления следующим образом.
Настройку регулятора 17 давления осуществляют после его демонтажа при проведении технического обслуживания и ремонта.
Для настройки регулятор 17 давления газа, например РДСК-50 или РДСК-50М-3, закрепляют во фланцах 11 установки и соединяют его импульсный трубопровод через штуцер 16 с выходным участком 6 трубопровода (фиг. 1, 2).
Ресивер 2 через патрубок с краном 15 и штуцер соединяют с источником давления - воздушным компрессором.
При закрытом кране 4 входного участка 3 трубопровода включают компрессор и создают давление в ресивере 2, не превышающее наибольшее давление на входе в редуктор 14 высокого/низкого давления БКО-50-4.
Посредством редуктора 14 высокого/низкого давления создают давление воздуха на входе в настраиваемый регулятор 17 давления, не превышающее паспортные данные, например 1,2 МПа, в зависимости от выходного давления ГРС, при этом контроль создаваемого входного давления и герметичность соединений в ресивере 2 осуществляют по индикатору давления 13, установленному на кране 12, и манометрам редуктора 14 при закрытом кране 4. Одновременно проверяют редуктор 14 на самотек. Если стрелка манометра давления рабочей камеры показывает увеличение давления воздуха, редуктор 14 имеет самотек и его необходимо отремонтировать.
В соответствии с требованиями, указанными в паспорте или руководства по эксплуатации регулятора 17 давления, например [3, 4], осуществляют его настройку на величину выходного давления, контроль за которым выполняют по индикатору давления 8, установленному на выходном участке 6 трубопровода.
Посредством поворотной консоли 5 изменяют положение настраиваемого регулятора 17 давления в пространстве для удобства доступа к отдельным элементам регулятора (сбросных и запорных клапанов, механизмов по настройке и т.п.).
Таким образом, применение предлагаемого технического решения позволит путем создания мобильной (переносной) установки с невысокими затратами осуществить настройку регулятора давления, размещенного в труднодоступном месте, обеспечивая при этом высокое качество и безопасность.
Источники информации
1. Патент 42621, опубл. 10.12.2004.
2. Патент RU 72526, опубл.20.04.2008.
3. Регулятор давления газа с выходным средним давлением комбинированный. РДСК. Паспорт СЯМИ 493.611-226 ПС ТНВЭД 90.32 89900.
4. Руководство по эксплуатации на регуляторы давления РДСК (СЯМИ.493611-226А РЭ;ОКП421862) найдено в интернет 08.10.2019:
https://packo.ru/catalog_files/510.59834_rdsk_signal_ruk_po_ekspl.pdf.