Использование самонесущих изолированных проводов на линиях электропередач 110 кВ

через горные хребты и т.д.

Особые трудности вызывает монтаж опор. Из-за особенностей рельефа спецтехника не может добраться до места установки, а вертолеты использовать дорого и опасно (ввиду сильных воздушных потоков). Важным фактором является, что рабочий персонал подвергается повышенной опасности. Соответственно, проще и дешевле сооружение безопорных линий, где провода подвешиваются не к установленным на грунте опорам (как обычно), а к поперечным или оттяжным несущим тросам, т. е. осуществление вантовой подвески. При этом несущие тросы крепятся к анкерам, заделанным в скальный грунт горных возвышенностей.

Для удобства монтажа анкера сооружают монтажную площадку размером по проекту (обычно 2x2 м), а при необходимости пешеходную тропу для передвижения рабочих с приспособлениями и необходимым оборудованием. При крутых подъемах на тропе делают ступени, ставят лестницы, ограждения, натягивают канаты. Кроме основного анкера сначала монтируют страховочный, а затем монтажный для подъема основных грузов с помощью канатов.

Следует отметить, что замена обычных опор на вантовую способствует защите окружающей среды, так как не требуется вырубать лесные просеки и расчищать кустарники, которые в горных районах скрепляют почву во избежание оползней.

Список использованной литературы

1. Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций / Л.Д. Рожкова, Л.Д. Карнеева, Т В. Чиркова. -М.: Академия, 2010. - 448с.

2. Справочник по проектированию электрических сетей под ред. Файбисович Д.Л. - М.: ЭНАС, 2012. - 376с.

3.Строительство опор ЛЭП [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://elektro-montagnik.ru/?address=lectures/part2/&page=page43

4.Крепление проводов в горах [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.stroitelstvo-new.ru/elektromonter/vantovoe-kreplenie-provodov.shtml

5.Метод монтажа ЛЭП [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_монтажа_ЛЭП_«Под_тяжением»

6. Технология монтажа ЛЭП [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://mirznanii.eom/a/322525/tekhnologiya-montazha-vozdushnykh-liniy-elektroperedach

© Кочкин Н. В., 2018

УДК 621.313

Н.В.Кочкин

студент УГАТУ, г. Уфа, РФ E-mail: kochkin-1998@mail.ru

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САМОНЕСУЩИХ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ НА ЛИНИЯХ

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 110 кВ

Аннотация

Самонесущий изолированный провод (СИП) является современной альтернативой сталеалюминевых проводов (АС) воздушных линий электропередач (ЛЭП).

В данной статье приведены достоинства и недостатки строительства ЛЭП на проводах СИП. Статья является актуальной, так как в ней рассмотрен переход с устаревших видов проводов на современные.

Ключевые слова

Провод, линия электропередач, СИП, электрооборудование.

В современном мире, для обеспечения бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией строятся электрические станции непосредственно в черте города. Питание потребителей происходит по неизолированным проводам марки АС. Границы охранных зон ЛЭП определяются в соответствии с постановлением правительства РФ № 160 от 24 февраля 2009 г., в зависимости от класса напряжения, у каждой ЛЭП имеется своя охранная зона. Для линии электропередач 110 кВ, выполненной неизолированным проводом марки АС расстояние охранной зоны равно 20-ти метрам, что в условиях густой застройки вызывает существенные проблемы при строительстве. Кроме этого ЛЭП может проходить через заповедники, лесопарковые зоны и т.д. , где голые провода применяться не могут. Именно поэтому встал вопрос о создании нового типа проводов для ЛЭП. Завод Севкабель стал первым заводом в РФ, кто создал самонесущий изолированный провод (СИП) на напряжение 110 кВ (СИП7) [1].

На рисунке 1 представлена структура провода СИП-7 [2].

Рисунок 1 - Структура провода 1 - Токопроводящая жила из проволок алюминиевого сплава сечение 70-300 мм2 герметизирована путем введения при скрутке водоблокирующих элементов; 2- Слой электропроводящего полиэтилена; 3- Слой изоляции из сшитого полиэтилена; 4- Оболочка из атмосферного трекингостойкого полиэтилена

Достоинства данного провода[3]:

- сокращение охранной зоны до 5 метров

- снижение количества коротких замыканий, ввиду схлестывания проводов и падения деревьев на провода

- исключение факторов негативно сказывающихся на здоровье людей

- возможность использовать опоры для более низкого класса напряжения при строительстве

- безопасность обслуживающего персонала

- сокращение ширины просеки при строительстве

- изолированные провода меньше обрастают льдом и снегом, соответственно их применение становиться еще более целесообразным в районах с холодным климатом

- снижение общих электрических потерь в ЛЭП

Рисунок 2 - Границы охранной зоны

К недостаткам данного вида провода можно отнести только тот факт, что строительство ЛЭП на проводах типа СИП дороже по сравнению со строительством ЛЭП на проводах марки АС.

Согласно данным завода Севкабель, стоимость строительства 1 км ЛЭП на проводах СИП-7 сечением 300 мм2 больше стоимости строительства 1 км ЛЭП на традиционных проводах марки АС 300/39 дороже на 21%.

Список использованной литературы

1. Назначение провода СИП-7 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://elektroznatok.ru/provodka/sip

2. Замена проводов АС на СИП [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.eprussia.ru/epr/222/ 15017.htm

3. Достоинства и недостатки провода СИП [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.sipkabel.ru/katalog/provod-sip-7.html

© Кочкин Н.В., 2018

УДК 621.315

Н.В.Кочкин

студент УГАТУ, г. Уфа, РФ E-mail: kochkin-1998@mail.ru

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ПРИМЕРЕ

ПОТРЕБИТЕЛЯ 0,4 кВ

Аннотация

Процесс потребления электроэнергии имеет экономическую составляющую. Потребитель покупает электроэнергию у электроснабжающей организации и использует ее в своих целях (станки, освещение, приборы).

Данная статья рассказывает о видах электрических потерь и мероприятиях по их уменьшению, на примере потребителя 0,4 кВ.

Ключевые слова

Провод, линия электропередач, потери, электроэнергия, электрооборудование.

~ 27 ~