ОТКРЫТЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ПУНКТ 110 кВ

Полезная модель относится к области электротехники, а именно к распределительным устройствам высокого напряжения. Открытый переходной пункт (ОПП-110) предназначен для осуществления перехода воздушных линий в кабельные, либо осуществления перехода на нижний ярус. ОПП-110 представляет собой строительную конструкцию (например металлоконструкцию) с размещенным на ней электротехническим оборудованием. К данному оборудованию относятся: шинный разъединитель, кабельные муфты, ограничители перенапряжения (ОПН), высокочастотные заградители, конденсаторы связи, линейные и опорные изоляторы. Связь между оборудованием осуществляется гибкой и (или) жесткой ошиновкой.
Известны переходные пункты с расположением оборудования на отдельно стоящих металлоконструкциях. (Типовые материалы для проектирования 407-03-539.90 «Открытые распределительные устройства 110 кВ на унифицированных конструкциях. Альбом 1 стр.24). Данный переходной пункт включает в себя линейный разъединитель, строительную портальную конструкцию, молниеотвод, гибкие связи между оборудованием, связи высоковольтных аппаратов с воздушной линией (ВЛ), высокочастотными (ВЧ) заградители, кабельные муфты, ОПН, конденсаторы связи. Все аппараты установлены примерно на одной высоте (2,8 м. от земли до фарфора). От кабельной муфты через разъединитель, либо с помощью связи через высокочастотный заградитель либо без него, осуществляется присоединение к высоковольтной линии.
Недостатком данной конструкции является то, что она требует значительной площади для размещения, закладки большого числа фундаментов, что усложняет задачу по размещению оборудования с увеличенным числом присоединений на небольшой площадке.
Задачей настоящей полезной модели является создание малогабаритного ОПП, состоящего из нескольких укрупненных узлов, изготовленных и собранных на заводе, не требующего увеличения занимаемой им площади и упрощающего проектирование новых распределительных устройств (РУ).
Решение поставленной задачи достигается тем, что в известном ОПП-110 используется шинный разъединитель, который установлен на отдельной траверсе портала выше кабельных муфт и ОПН на расстоянии от заземленных частей шинного разъединителя до находящихся под напряжением частей кабельных муфт и ОПН не менее расстояния «фаза-земля», которые в свою очередь также установлены на отдельную траверсу портала, а связь с оборудованием осуществляется с помощью гибких связей и жесткой ошиновки.
На фиг.1 представлен ОПП-110 с высокочастотными заградителями, шинным разъединителем, ограничителями перенапряжения, кабельными муфтами, конденсаторами связи.
На фиг.2 представлен ОПП-110 с расположением силового кабеля и кабельных муфт со стороны силового трансформатора, а жесткой ошиновки со стороны ВЛ.
На фиг.3 представлен ОПП-110 без ВЧ заградителей и жесткой ошиновки.
На фиг.4 представлен ОПП-110 без ВЧ заградителей, жесткой ошиновки и с расположением силового кабеля и кабельных муфт со стороны силового трансформатора.
На фиг.5 представлен ОПП-110, включающий в себя только шинный разъединитель.
ОПП-110 (фиг.1) состоит из портала 1 с подвешенными на траверсу портала линейными изоляторами 2. На портал может дополнительно устанавливаться молниеотвод 3. С помощью линейных изоляторов подвешены ВЧ заградители 4 (в одной, двух или трех фазах). На отдельной траверсе внутри портала установлен шинный разъединитель 5 с одним или двумя ножами заземления, или без ножей заземления. С помощью связи 6 осуществляется присоединение контактного вывода разъединителя с проводом воздушной линии (ВЛ) 7. Электродвигательные приводы 8 шинного разъединителя 5 устанавливаются на стойку портала 1. Связь между ВЧ заградителем 4 и шинным разъединителем 5 осуществляется с помощью жесткой ошиновки 9 и гибких связей 10. Жесткая ошиновка крепится на опорных изоляторах 11 и располагается со стороны силового трансформатора. Так же на отдельную траверсу внутри портала ниже разъединителя 5 как минимум на расстояние «фаза-земля»
установлены кабельные муфты 12 и ограничители перенапряжения 13. С помощью связей 14 (фиг.1) осуществляется соединение шинного разъединителя 5 с кабельными муфтами 12 и ОПН 13. Кабельные муфты 12 и силовой кабель 15 на фиг.1 расположены со стороны ВЛ. На отдельной металлоконструкции 16 установлены конденсаторы связи 17. Они могут быть так же установлены как в одной, двух так и трех фазах.
При включенном шинном разъединителе 5 электрический ток через кабельные муфты 12 по связи 14 поступает на вышеуказанный шинный разъединитель. С шинного разъединителя через жесткую ошиновку 9 и связь 10 на ВЧ заградитель 4. Далее по связи 6 электрический ток поступает на ВЛ 7. Конденсаторы связи 17 подключены параллельно. Защиту от перенапряжений обеспечивают ОПН 13.
Возможно исполнение ОПП-110 когда силовой кабель 15 и кабельные муфты 12 будут располагаться со стороны силового трансформатора (см. фиг.2.) В этом случае жесткая ошиновка будет располагаться со стороны воздушной линии. Возможно исполнение ОПП-110 без ВЧ заградителей и конденсаторов связей (фиг.3). Здесь при включенном разъединителе 5, через силовой кабель 15, кабельную муфту 12, связь 14 электрический ток поступает на разъединитель 5. Через него по связи 6 поступает на ВЛ 7. Возможно так же исполнение, где кабельная муфта 12 расположена со стороны силового трансформатора, как показано на фиг.4. ОПП-110 может иметь исполнение (фиг.5), где в качестве высоковольтного оборудования выступает только шинный разъединитель 5. Такой переходной пункт используется для перехода воздушной линии с верхнего яруса на нижний.
Данные технические решения позволяют создать малогабаритный открытый переходной пункт и упрощает задачу по размещению оборудования с увеличенным числом присоединений на небольшой площадке.