СИГНАЛИЗАТОР ПОЛОЖЕНИЙ ЗАПОРНОГО ОРГАНА

Полезная модель относится к области машиностроения и может быть использована в водопроводных и других системах для отображения информации об открытии запорного устройства в частности, в вентилях внутреннего противопожарного водопровода.
Известен датчик конечных положений подвижного запорного органа трубопроводной арматуры (патент на полезную модель №21819 Мкл F16K 37/00) содержащий корпус и электрический датчик (подпружиненные контакты) и пружину.
Известен также сигнализатор конечных положений (патент на полезную модель №54132 Мкл F16K 37/00) содержащий корпус и электрический датчик (герконы и управляющие магниты) и пружину.
Ближайшим аналогом заявляемой полезной модели является сигнализатор положений запорного органа (заявка №95114682 Мкл F16K 37/00) содержащий корпус, электрический датчик (герконы и управляющие магниты) и возвратную пружину.
Общим недостатками указанных сигнализаторов положений запорного органа является то, что они:
1. имеют слишком сложную конструкцию (имеют много деталей);
2. требуют доработки самого запорного органа и используются только с одним типом запорного устройства;
3. установка сигнализатора положений запорного органа осуществляется в процессе производства самого запорного органа.
Общим техническим результатом заявляемого технического решения является то, что предлагаемый сигнализатор может быть установлен на уже изготовленные и установленные в водопроводную сеть вентили, причем разных типоразмеров и имеет простую конструкцию.
Этот технический результат достигается тем, что
Сигнализатор положения запорного органа, содержащий корпус, электрический датчик и возвратную пружину отличающийся тем, что он дополнительно содержит хомут и крышку, возвратная пружина установлена между корпусом и крышкой, крышка имеет свободу перемещения по вертикали, электрический датчик, жестко закреплен на корпусе, хомут устанавливается на шпиндель запорного органа, в нижней части корпуса выполнено отверстие.
Пример выполнения устройства заявляемого сигнализатора положения запорного органа представлено на фиг.1
Сигнализатор положения запорного органа, содержащий корпус 1, электрический датчик 2 и возвратную пружину 3 отличающийся тем, что он дополнительно содержит хомут 4 и крышку 5, возвратная пружина 3 установлена между корпусом 1 и крышкой 5, крышка имеет свободу перемещения по вертикали, электрический датчик 2, жестко закреплен на корпусе 1, хомут 4 устанавливается на шпиндель 7 запорного органа, в нижней части корпуса 1 выполнено отверстие. На фиг 1 также показаны элементы запорного органа, в данном случае вентиля, а именно маховик 6 и шпиндель 7, а также вставка 8, необходимая для установки сигнализатора, если размер отверстия в нижней части корпуса 1 не совпадает с размером накидной гайки корпуса (на рисунке не показана). Позиции 9, 10 и 11 на фиг.1 отражают болт, гайку и шайбу, с помощью которых крепится хомут 4 к шпинделю 7.
Работа сигнализатора осуществляется следующим образом.
В приведенном примере описывается сигнализатор, который устанавливается на пожарный вентиль. Такие вентили устанавливаются в многоэтажных домах на каждой лестничной площадке. Данный сигнализатор необходим для того, чтобы при открытии клапана включался насос высокого давления необходимый для обеспечения подачи воды для тушения пожара. Исходя из этих требований, сигнализатор положения запорного органа должен выдавать сигнал при открытии запорного устройства.
Для получения сигнала используется электрический датчик 2, представляющий собой чувствительный элемент, устройство обработки сигнала и устройства передачи сигнала. Выполнение электрического датчика 2 может быть осуществлено различными способами и зависит от того, какая информация о перемещении запорного органа необходима. Если необходимо получать информацию о текущем перемещении запорного органа, то в качестве чувствительного элемента можно, например, использовать потенциометр, в качестве устройства обработки информации может быть использован, например, операционный усилитель, устройство передачи может быть проводным или беспроводным.
В данном примере в качестве чувствительного элемента электрического датчика 2 используется микропереключатель, а в качестве устройства преобразования используется схема из двух резисторов и проводная система передачи информации. Все элементы электрического датчика 2 установлены на печатной плате.
Для обеспечения работы сигнализатора его необходимо установить на вентиль и отрегулировать.
Для установки сигнализатора положения запорного органа, необходимо снять с вентиля, на который устанавливается сигнализатор, маховик 6 вентиля. Затем, через шпиндель 7 на верхнюю часть вентиля надевается сигнализатор в сборе. Далее на шпиндель надевается хомут 4 и закрепляется на такой высоте, чтобы при полном открытии запорного органа, в данном случае, запорного органа вентиля, происходило срабатывание микропереключателя датчика 2. При вращении маховика 6 запорного органа на закрытие хомут 4 перемещается вниз вместе со шпинделем 7. Перемещая при этом крышку 5 относительно корпуса 1, на котором закреплен датчик 2. При перемещении шпинделя 7 вентиля, а соответственно и крышки 6 на величину, при которой запорный орган закрывает переходное отверстие вентиля, микропереключатель датчика 2 срабатывает и выдает сигнал на отключение насоса. Пружина 3 служит для перемещения крышки 6 вверх при открывании вентиля. Таким образам, достигается технический результат - установка сигнализаторов на запорные органы (вентили), уже установленные в пожарных сетях.
В нижней части корпуса 1 выполнено отверстие шестигранной формы. Это отверстие служит для фиксации сигнализатора на запорном органе (вентиле), на накидной гайке (на фиг1. не показана) с небольшим натягом. Причем размер отверстия выбирается таким, чтобы можно установить сигнализатор наибольшего типоразмера. В случае если размер накидной гайки меньше размера внутреннего шестигранника корпус или поверхность верхней части запорного органа (вентиля) имеет другую форму, для крепления сигнализатора используется вставка 8. Таким образом, достигается технический результат - установка сигнализатора на вентили разных типоразмеров.
Предложенный сигнализатор имеет минимальное количество деталей простой формы по сравнению с аналогами, этим достигается упрощение конструкции.