УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ИЗОЛЯТОРОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Область техники
Полезная модель относится к диагностике электротехнического оборудования и может быть применена для диагностики технического состояния опорно-стержневых фарфоровых высоковольтных изоляторов в условиях эксплуатации.
Уровень техники
Известно принятое в качестве прототипа устройство для испытания фарфоровых изоляторов, содержащее возбудитель механических колебаний, преобразователь механических колебаний в электрический сигнал, аналого-цифровой преобразователь, средства хранения и передачи полученных данных на удаленный компьютер [патент РФ №2262696, G01N 29/04, 2004 г.].
При использовании устройства-прототипа оператор идентифицирует, делая соответствующую запись в протоколе испытаний, диагностируемый изолятор, подводит к его фланцу игольчатые наконечники возбудителя и преобразователя механических колебаний и включает устройство. Электрический сигнал, полученный от преобразователя механических колебаний, представляет собой отклик диагностируемого изделия на механическое воздействие возбудителя. Отклик оцифровывается, сохраняется в цифровом виде, а затем передается на один из компьютеров подстанции. По результатам
компьютерной обработки, представляющей собой спектральный анализ полученного отклика, делается вывод о работоспособности изолятора.
При последовательном диагностировании с помощью устройства-прототипа нескольких (или всех) изоляторов на подстанции, вследствие влияния человеческого фактора, возникают ошибки идентификации (несоответствие между диагностируемым изолятором и отнесенным к нему результатом компьютерной обработки), что приводит к тяжелым последствиям при эксплуатации оборудования. Кроме того, в некоторых случаях требуется определить работоспособность изолятора непосредственно на месте проведении испытаний. Известное устройство не предоставляет такой возможности.
Сущность полезной модели
Задача полезной модели - обеспечить идентификацию диагностируемого изолятора без участия оператора и выдачу диагноза непосредственно на месте проведения испытаний.
Технический результат, достигаемый полезной моделью, состоит в исключении ошибок идентификации диагностируемых изоляторов, повышении надежности диагностики и удобства эксплуатации устройства.
Предметом полезной модели является устройство для диагностики изоляторов электротехнического оборудования, содержащее идентификатор диагностируемого изолятора, снабженный средством считывания штрих-кода, возбудитель колебаний в диагностируемом изоляторе, преобразователь возбужденных колебаний в электрический сигнал, блок вывода результатов диагностики и блок регистрации и цифровой обработки, к первому и второму входам которого подключены идентификатор диагностируемого изолятора и преобразователь возбужденных колебаний в электрический сигнал соответственно, а к первому и второму выходам - возбудитель колебаний в
диагностируемом изоляторе и блок вывода результатов диагностики соответственно.
Это позволяет получить указанный технический результат.
Полезная модель имеет развитие, состоящее в том, что блок индикации результата диагностики снабжен световым и звуковым сигнализатором.
Это дополнительно повышает удобство эксплуатации устройства.
Осуществление полезной модели
На фиг.1. приведена блок-схема устройства с учетом развития полезной модели.
Она содержит идентификатор 1 диагностируемого изолятора 2, снабженный средством 3 считывания штрих-кода, возбудитель 4 колебаний в диагностируемом изоляторе 2, преобразователь 5 возбужденных колебаний в электрический сигнал, блок 6 вывода результатов диагностики и блок 7 регистрации и цифровой обработки. К первому входу 8 блока 7 подключен идентификатор 1, к второму входу 9 блока 7 - преобразователь 5. К первому выходу 10 блока 7 подключен возбудитель 4, к второму выходу 11 блока 7 - блок 6. Блок 6 снабжен световым индикатором 12 и звуковым сигнализатором 13. Возбудитель 4 и преобразователь 5 снабжены игольчатыми наконечниками 14 и 15 соответственно
Устройство работает следующим образом.
Оператор с помощью штатной диэлектрической штанги подводит к нижнему фланцу изолятора 2 игольчатые наконечники 14 и 15. При этом включается идентификатор 1 и с помощью средства 3 сканирует штрих-код, нанесенный на изоляторе 2. Результат идентификации через вход 8 поступает в блок 7, регистрирующий диагностируемый изолятор 2.
Затем блок 7 через выход 10 выдает сигнал на возбудитель 1, который механически воздействует на изолятор 2 игольчатым наконечником 14. Преобразователь 5 с помощью своего игольчатого наконечника 15 воспринимает возбужденные в изоляторе 2 механические колебания и преобразует их в электрический сигнал.
Электрический сигнал от преобразователя 5 через вход 9 поступает в блок 7, где оцифровывается и обрабатывается для получения спектральной плотности мощности вибрационной реакции изолятора 2 на заданное возмущение. Для оценки механического состояния изоляторов полученная спектральная плотность мощности сравнивается в блоке 7 с «эталонными» спектрами. Результаты сравнения формализуются в экспертную оценку состояния изолятора, которая через выход 11 направляется в блок 6. В блоке 6 оценка состояния выводится на дисплей 16 и может сопровождаться свечением соответствующего (например, красного или зеленого) цвета индикатора 12 и звуковым сигналом (например, голосовым сообщением о результате диагностики), выдаваемым сигнализатором 13.