СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕКИДКОЙ КЛАПАНОВ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ ДОМЕННОЙ ПЕЧИ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕКИДКОЙ КЛАПАНОВ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ ДОМЕННОЙ ПЕЧИ
Полезная модель относится к черной металлургии и может быть использована в устройствах управления доменного производства.
Известна система управления перекидкой клапанов воздухонагревателя доменной печи, содержащая приводы клапанов и датчики положения клапанов, устройство управления с мнемонической схемой и вмонтированными в нее световыми табло сигнализирующими состояние клапанов, ключи управления, избиратели режимов работы воздухонагревателя 1.
Обслуживающий персонал (газовщик) при управлении не имеет права произвольно манипулировать ключами управления приводов клапанов, а должен соблюдать определенный порядок их включения и выключения. Состояние клапанов в различных режимах работы воздухонагревателя отображается на мнемосхеме. Ориентируясь на световую информацию мнемосхемы газовщик посредством ключей управляет приводами клапанов.
Недостатком этого технического решения является ненадежность управления механизмами воздухонагревателей из-за возможных ошибочных действий газовщика, могущих привести к опасным авариям.
Известна система управления перекидкой клапанов воздухонагревателя доменной печи, содержащая приводы клапанов и датчики положения,клапанов, ключи управления и избиратели режимов работы воздухонагревателя, соединенные с входами устройства управления, выходы которого соединены с приводами клапанов. Устройство управления содержит мнемоническую схему, сигнализирующую о положении клапанов, и электрические блокировки, обеспечивающие необходимую последовательность срабатывания приводов клапанов. 2
Работа системы - аналогична вышеизложенной.
Недостатком системы является сложность и ненадежность управления, поскольку включение и выключение приводов клапанов в различных режимах работы воздухонагревателя зависит от профессиональных навыков газовщика, что при сложном многоходовом алгоритме управления нередко приводит к
МКИ 6 кл GO5D3/OO
тупиковым ситуациям,требующим длительных выяснений причин
неуправляемости механизмов.
Целью полезной модели является повышение надежности и упрощения управления сложной системой взаимозависимых механизмов воздухонагревателей доменной печи.
Для этого система управления перекидкой клапанов воздухонагревателя доменной печи, содержащая приводы клапанов и датчики положения клапанов, ключи управления и избиратели режимов работы воздухонагревателя, при чем датчики положения клапанов, ключи управления и избиратели режимов работы воздухонагревателя соединенны с входами устройства управления, выходы которого соединены с приводами клапанов, снабжена логическим устройством с индикацией о следующей операции по перекидке клапанов, при этом входы логического устройства соединены с датчиками положения клапанов и избирателями режимов работы воздухонагревателя.
На рисунке представлена предлагаемая система управления перекидкой клапанов воздухонагревателя доменной печи.
Система управления содержит приводы 1-9 клпанов (на рисунке не показаны) и датчики 10-18 положения клапанов, избиратели 19 режимов работы воздухонагревателя 20, устройство 21 управления, ключи 22 управления, логическое устройство 23 с индикацией о следующей операции по перекидке клапанов. Датчики 10-18 положения клапанов соединены с входами устройства 21 управления приводов клапанов и входами логического устройства 23 с индикацией о следующей операции по перекидке клапанов, выходы избирателей 19 режимов работы воздухонагревателя соединены с входами логического устройства 23 с индикацией о следующей операции по перекидке клапанов и устройством 21 управления.
Воздухонагреватель может находиться в одном из режимов работы  Отделение, Нагрев, Дутье, Тяга.
В режиме работы Отделение воздухонагреватель 20 отсечен клапанами от всех трубопроводов и газопроводов - Холодное дутье, Горячее дутье, Воздух горения, Выход в дымовую трубу , Газ, кроме трубопровода Атмосфера. Этот режим обязателен при переводе воздухонагревателя в режимы Нагрев, Дутье и наоборот.
работает следующим образом. Один из избирателей 19 режима работы воздухонагревателя 20 газовщиком переводится в положение Нагрев. Логическое устройство 23 с индикацией о следующей операции по перекидке клапанов, по заранее выполненной программе, на основании инсрормации датчиков 10-18 положения клапанов и состояния избирателей 19 режима работы определяет необходимую следующую операцию управления клапанами и выводит сообщение - Открыть перепускной клапан приводом 1.
Газовщик одним из ключей 22 подает команду в устройство 21 управления на открытие приводом 1 соответствующего клапана. По сигналу датчика положения 10 об открытии клапана логическое устройство 23 с индикацией о следующей операции по перекидке клапанов выводит сообщение: Открыть первый дымовой клапан приводом 2.
Следующей операцией газовщик одним из ключей 22 управления подает команду в устройство 21 управления на перекидку приводом 2 соответствующего клапана. При наличии сигнала датчика 11 положения об открытии клапана приводом 2 логическое устройство 23 с индикацией о следующей операции по перекидке клапанов выводит сообщение: Открыть второй дымовой клапан приводом 3. Газовщик следующим ключом 22 управления подает команду в устройство 21 управления на перекидку приводом 3 соответствующего клапана. По сигналу датчика 12 положения об открытии клапана приводом 3 логическое устройство 23 с индикацией о следующей операции по перекидке клапанов выводит сообщение: Закрыть перепускной клапан приводом 1. Газовщик ключом 22 управления подает команду в устройство 21 управления соответствующую команду. После закрытия клапана приводом 1 логическое устройство 23 с индикацией о следующей операции по перекидке клапанов выдает сообщение: Открыть клапан отсечной газовой горелки приводом 4. Газовщик ключом 22 управления выполняет данное ему сообщение.
После открытия клапана приводом 4 логическое устройство 23 с индикацией о следующей операции по перекидке клапанов выводит следующее сообщение: Закрыть газовыпускной клапан приводом 7. Газовщик ключом 22 управления выполняет эту операцию. После закрытия клапана приводом 7 логическое устройство 23 с индикацией о следующей операции по перекидке клапанов обеспечивает вывод следующего сообщения Открыть газоотсечной клапан приводом 5. Газовщик ключом 22 управления выполняет эту операцию. После открытия газоотсечного клапана приводом 5 логическое устройство 23 с
индикацией о следующей операции по перекидке клапанов выводит сообщение: Открыть газорегулирующий клапан приводом 6 на угол зажигания. Газовщик соотвествующим ключом 22 управления выполняет эту операцию. После воспламенения газа логическое устройство 23 с индикацией о следующей операции по перекидке клапанов обеспечивает выдачу следующего сообщения: Открыть газорегулирующий клапан приводом 6 на заданный угол. Соответствующим ключом 22 управления газовщик выполняет эту операцию. С открытием газорегулирующего клапана приводом 6 на заданный угол заканчивается перевод воздухонагревателя с режима Отделение на Нагрев. Логическое устройство 23 с индикацией о следующей операции по перекидке клапанов обеспечивает снятие последнего сообщения.
Логическое устройство 23 с индикацией о следующей операции по перекидке клапанов может быть выполнено как на аппаратном уровне 3, так и на свободно программируемых микропроцессорных устройствах 4.
Индикация о следующей операции вышеуказанного логического устройства может быть осуществлена как в виде словесных сообщений, так и виде условных кодов. Оно может быть реализовано в виде световых индикаторов 3.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1.Ильинский В.И. Электродвигательний привод в доменном производстве.
ДНТВУ, 1938г., стр. 303-312
2.Агроник С.Г.Электрическое оборудование доменных цехов, Блатг М.Ю. Металлургия, М., 1968г., стр. 137-144 Скрыльников С.П.
3.Техническая документация ЛПО3263-11. Липецкое отеяение
ВНИПИ Тяжпромелектропроект.
4.Одноплатный программируемый микроконтроллер.
Техническая документация ЕИЛА25.373-95 АО Элктропривод