ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ С ЛИТОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Полезная модель относится к электротехнике, в частности, к трансформаторостроению, и касается конструкций высоковольтных трансформаторов напряжения с литой изоляцией.
Известны высоковольтные трансформаторы напряжения, содержащие магнитопровод, высоковольтную и низковольтную обмотки, размещённые в литом изоляционном корпусе, на верхней поверхности которого установлен патрон, в котором расположен высоковольтный предохранитель, соединённый с выводом высоковольтной обмотки ЛЛ.
Известен также трансформатор напряжения с литой изоляцией, содержащий высоковольтную и низковольтную обмотки и высоковольтный вывод, размещённые в изоляционном корпусе, в верхней части которого выполнено гнездо, в котором установлен высоковольтный предохранитель, соединённый с высоковольтным выводом и имеющий корпус, выполненный из фарфора, в котором размещены растягивающая пружина и плавкая вставка Л.2.
Описанные в ЛЛ и Л.2 конструкции трансформаторов напряжения характеризуются относительно невысокой надёжностью защиты вследствие выполнения предохранителя в фарфоровом корпусе и с металлической плавкой вставкой, так как обеспечивают при срабатывании протекание токов, значительно превышающих номинальные значения.
Полезной моделью решается задача создания трансформатора напряжения с литой изоляцией, характеризующегося относительно небольшими габаритными размерами при малых токах срабатывания, обеспечивающих необходимую надёжность защиты.
Для решения поставленной задачи в трансформаторе напряжения с литой изоляцией, содержащем магнитопровод, высоковольтную, низковольтную обмотки и высоковольтный вывод, размещённые в изоляционном корпусе, в верхней части которого выполнено гнездо, в котором установлен высоковольтный предохранитель, соединённый с высоковольтным выводом и имеющий корпус из изоляционного материала, в котором размещены растягивающая пружина и плавкая вставка, соединяющие высоковольтную обмотку с высоковольтным выводом, предложено, согласно настоящей полезной модели, плавкую вставку выполнить в виде металлодиэлектрического резистора, при этом корпус предохранителя выполнен из газогенерирующего материала.
Полезная модель поясняется на примере выполнения чертежами, на которых изображены: на фиг. 1 - заявляемый трансформатор напряжения с литой изоляцией, содержащий встроенный высоковольтный предохранитель, до его срабатывания; на фиг. 2 - тот же трансформатор, после срабатывания высоковольтного предохранителя.
Трансформатор напряжения содержит магнитопровод 1, высоковольтную 2 и низковольтную 3 обмотки, высоковольтный вывод 4, размещённые в литом изоляционном корпусе 5.
В верхней части корпуса 5 выполнено гнездо 6, в котором размещён высоковольтный предохранитель 7, соединённый с высоковольтным выводом 4. Предохранитель 7 содержит корпус 8 из газогенерирующего
материала, например, фибры, в котором размещены растягивающая пружина 9 и металлодиэлектрический резистор 10,
Трансформатор напряжения работает следующим образом.
При перегрузках трансформатора напряжением сверх допустимой величины происходит разрушение резистивной плёнки резистора высоковольтного предохранителя, ток через резистор обрывается, и на резисторе, рассчитанном на низкое напряжение, возникает высокое напряжение, равное полному рабочему первичному напряжению высоковольтного трансформатора. На поверхности резистора под воздействием высокого напряжения возникает искровой разряд, который приводит к термическому разрушению керамического корпуса резистора, концы которого разрываются пружиной, благодаря чему создаётся необходимый изолирующий промежуток.
При малых рабочих токах, характерных для высоковольтных обмоток трансформаторов напряжения (до 0,5 А), при сжатии пружины разрывается ток искрового разряда, что облегчает процесс отключения. Гашению искрового разряда способствует также газогенерирующий изоляционный материал корпуса высоковольтного предохранителя,
В Акционерном обществе Свердловский завод трансформаторв тока разработана техническая документация, в которой реализовано заявляемое техническое решение, в соответствии с которой изготовлены и испытаны трансформаторы напряжения с литой изоляцией. Результаты испытаний подтвердили высокую отключающую способность высоковольтных предохранителей с металлодиэлектрическим резистором, а также высокую надёжность трансформаторов в целом и возможность их широкого применения в будущем.
if
L Измерительные трансформаторы напряжения в смоляной изоляции типа UMZ 15-1. Каталожная карта V 14/06/00/R завода
2. Instrament potential transformers TJP, TDP 12 kV, 25 kV. Ka- талог 358  020  ШУ 1994 фирмы ABB EJF, a.s.