Другие детекторы

На российском рынке представлено еще по крайней мере три типа линейных тепловых пожарных извещателей, конструктивно отличающихся друг от друга.

1. Полупроводниковые извещатели. В качестве сенсора температуры используется покрытие проводов веществом, имеющим отрицательный температурный коэффициент. Такой термокабель работает только в комплекте с электронным управляющим блоком. При воздействии температуры на любой участок термокабеля изменяется сопротивление в точке воздействия. С помощью управляющего блока можно задать разные пороги температурного срабатывания. Кабель после кратковременного воздействия температуры восстанавливает свою работоспособность. Конструкция термокабеля функционально не имеет возможности измерения расстояния до точки срабатывания.

2. Механический. В качестве сенсора температуры используется герметичная металлическая трубка, заполненная газом, а также датчик давления, подключенный к электронному блоку управления. При воздействии температуры на любой участок сенсорной трубки изменяется внутреннее давление газа, значение которого регистрируется электронным блоком. Этот линейный тепловой пожарный извещатель также многоразового действия. Длина рабочей части металлической трубки сенсора имеет ограничение по длине до 300 м.

3. Электромеханический. В качестве сенсора температуры используется термочувствительный материал, нанесенный на два механически напряженных провода (витая пара). Под воздействием температуры термочувствительный слой размягчается и два проводника накоротко замыкаются. Электромеханическому типу термокабеля не требуются специальные электронные блоки управления.