Автоматические установки пожарной сигнализации

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Автоматические установки пожарной сигнализации

О.И. Жилин,

доцент кафедры "Охрана труда, промышленная безопасность и энергобезопасность" Московского института энергобезопасности и энергосбережения, кандидат технических наук, доцент

Статистические данные показывают, что число жертв пожаров, приходящихся как на определенное количество населения, так и на один пожар, в Российской Федерации существенно превышает аналогичные показатели других стран мира. При этом, как показывают результаты расследований, одной из наиболее распространенных причин массовой гибели людей и нанесения значительного материального ущерба является отсутствие или неработоспособность установок пожарной сигнализации. В качестве примеров можно привести пожары в общежитии Российского университета дружбы народов 24 ноября 2003 года, офисном здании во Владивостоке 16 января 2006 года, Московском институте государственного и корпоративного управления и т.д.

Установки пожарной сигнализации предназначены для обнаружения пожара, обработки, представления в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и технические устройства (дымоудаления, управления инженерным оборудованием объектов и т.д.). Совокупность установок пожарной сигнализации, смонтированных на одном объекте и контролируемых с общего пожарного поста, называют системой пожарной сигнализации.

От своевременности доведения до людей сигнала о пожаре или его признаках в значительной степени зависят сохранение их жизни и здоровья, а также минимизация материального ущерба. Как порой пишут в пособиях по пожарной безопасности: в первые секунды пожар можно залить стаканом воды, в первую минуту - ведром, потом - только с применением противопожарного водоснабжения и другой пожарной техники.

Перечень зданий и сооружений, подлежащих оснащению автоматической пожарной сигнализацией, определяют нормативные документы по пожарной безопасности. Например, НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией", фрагмент которых приведен в приложении 1.

1. Типы систем пожарной сигнализации

По способу формирования сигналов выделяют три основных типа систем пожарной сигнализации: неадресная, адресная и адресно-аналоговая.

Первыми появились неадресные системы пожарной сигнализации. При срабатывании датчика его номер и название помещения на станции не определяются, идентифицируется только номер шлейфа, на котором находится данный извещатель. Обычно такие системы устанавливают в зданиях с небольшим количеством служебных и складских помещений.

Адресные системы пожарной сигнализации позволяют определить код адреса сработавшего из-вещателя, то есть точно установить место пожара. Они, в свою очередь, подразделяются на неопросные и опросные.

К недостаткам неадресных и адресных неопросных систем можно отнести высокую вероятность скрытых отказов (в работоспособности извещателей можно убедиться только во время технического обслуживания, которое проходит один раз в 6-12 месяцев) и ложных срабатываний датчиков, а также необходимость установки двух извещателей на помещение.

Адресные опросные системы можно назвать переходными к адресно-аналоговому оборудованию. В них обеспечивается периодический контроль работоспособности извещателей, что значительно повышает надежность работы пожарной автоматики и, следовательно, позволяет устанавливать по одному пожарному извещателю в каждом помещении.

В отличие от вышеперечисленных систем в адресно-аналоговых системах пожарной сигнализации компонентом, принимающим решение о пожаре, является приемно-контрольная панель, а не пожарный извещатель, который лишь измеряет величину контролируемого параметра. Система сама рассчитывает, является ли поступающая от извещателей информация убедительным свидетельством пожара. Очаг возгорания при этом определяется с большей достоверностью. Кроме того, система позволяет программно изменять порог чувствительности извеща-телей с учетом изменения условий эксплуатации на объекте, выдавать данные о необходимости технического обслуживания приборов вследствие загрязнения или других факторов.

2. Состав систем пожарной сигнализации

Основными элементами систем пожарной сигнализации являются пожарные извещатели, приемноконтрольные приборы (ППКП), шлейфы пожарной сигнализации, приборы управления (ППУ), оповеща-тели (ОП), системы передачи извещений (СПИ), ретрансляторы, пультовые оконечные устройства, пульты централизованного наблюдения и некоторые другие устройства.

В структурном виде взаимодействие некоторых элементов системы пожарной сигнализации можно представить следующим образом (рис.1).

Пожарный извещатель - устройство для формирования сигнала о пожаре. Типы пожарных извеща-телей и порядок их выбора будут рассмотрены в дальнейшем.

Пожарный приемно-контрольный прибор - это устройство, предназначенное для:

- приема сигналов от пожарных извещателей;

- обеспечения электропитанием активных (токопотребляющих) пожарных извещателей;

- выдачи информации на световые, звуковые опо-вещатели и пульты централизованного наблюдения;

- формирования стартового импульса запуска приборов управления пожарных.

Пожарный приемно-контрольный прибор характеризуется информационной емкостью (количество шлейфов), информативностью (количество видов извещений), возможностью резервирования составных частей ППКП (с резервированием, без резервирования).

Прибор управления пожарный - это устройство, предназначенное для:

- формирования сигналов управления автоматическими средствами пожаротушения,

- контроля состояния автоматических средств пожаротушения;

- управления световыми и звуковыми оповещате-лями, а также различными информационными табло и мнемосхемами.

Запуск ППУ осуществляется от стартового импульса, формируемого ППКП.

Рис. 1. Структура взаимодействия некоторых элементов системы пожарной сигнализации

ввиииииииИ

ППУ характеризуются объектами управления (водяного и пенного пожаротушения, газового пожаротушения, порошкового пожаротушения, аэрозольного пожаротушения, дымоудаления, другими устройствами), информационной емкостью (количество защищаемых зон), разветвленностью (количество коммутируемых цепей, приходящихся на одну защищаемую зону), резервированием.

ППКП и ППУ могут быть конструктивно выполнены в одном устройстве. Например, прибор приемно-контрольный и управления пожарный ВЭРС-ПУ.

Шлейф пожарной сигнализации - это электрическая цепь, соединяющая выходные цепи пожарных извещателей и предназначенная для выдачи на пожарный приемно-контрольный прибор извещений о пожаре и неисправности, а в некоторых случаях и для подачи электропитания на извещатели.

Оповещатель - техническое средство, предназначенное для оповещения людей о пожаре. Оповещате-ли, в зависимости от характера выдаваемых сигналов, подразделяют на световые, звуковые, речевые и комбинированные.

Система передачи извещений о пожаре - совокупность совместно действующих технических средств, предназначенных для передачи по каналам связи и приема в пункте централизованной охраны извещений о пожаре на охраняемых объектах, служебных и контрольно-диагностических извещений, а также (при наличии обратного канала) для передачи и приема команд телеуправления.

З. Пожарные извещатели

Установки пожарной сигнализации в зависимости от принципа действия бывают на базе:

• ручных пожарных извещателей (сигнал поступает при нажатии кнопки или повороте ручки);

• автоматических извещателей (сигнал формируется автоматически при появлении факторов, сопутствующих пожару);

• автоматических и ручных пожарных извещате-лей (реализованы одновременно оба представленных выше варианта).

По способу приведения в действие пожарные изве-щатели подразделяются на ручные и автоматические.

Внешний вид некоторых ручных пожарных изве-щателей представлен на рис.2.

Места установки ручных пожарных извещателей в зависимости от назначений зданий и помещений в соответствии с НПБ 88-2001 приведены ниже (табл.1).

Автоматические пожарные извещатели самостоятельно реагируют на факторы, сопутствующие

Таблица 1

Места установки ручных пожарных извещателей

Перечень характерных помещений Место установки

1. Производственные здания, сооружения и помещения (цеха, склады и т. п.):

1.1. Одноэтажные Вдоль эвакуационных путей, в коридорах, у выходов из цехов, складов

1.2. Многоэтажные То же, а также на лестничных площадках каждого этажа

2. Кабельные сооружения (туннели, этажи и т.п.) У входа в туннель, на этаж, у аварийных выходов из туннеля, у разветвления туннелей

3. Административно-бытовые и общественные здания В коридорах, холлах, вестибюлях, на лестничных площадках, у выходов из здания

Рис.2. Примеры ручных пожарных извещателей

Рис.3. Примеры автоматических пожарных извещателей

Таблица 2

Классификация автоматических пожарных извещателей по виду контролируемого признака

Тип извещателей Вид контролируемого параметра

Тепловые Определенное значение температуры и (или) скорость ее нарастания

Дымовые Частицы твердых или жидких продуктов горения и (или) пиролиза в атмосфере

Пламени Электромагнитное излучение пламени или тлеющего очага

Газовые Газы, выделяющиеся при тлении или горении материала

Комбинированные Два или более фактора пожара

пожару. По виду контролируемого признака пожара они подразделяются на тепловые, дымовые, пламени, газовые и комбинированные (табл. 2). Самыми распространенными являются дымовые пожарные извещатели. Внешний вид некоторых извещателей представлен на рис. 3.

Почти каждый тип извещателей имеет, в свою очередь, классификацию и по другим признакам, например, характеру реакции на контролируемый параметр, конфигурации измерительной зоны и т.д.

По способу электропитания пожарные извещате-ли могут питаться по шлейфу (двухпроводное включение), отдельному проводу (четырехпроводное включение) или быть автономными.

Автономный пожарный извещатель представляет собой устройство, в корпусе которого конструктивно объединены автономный источник питания и все компоненты, необходимые для обнаружения пожара и непосредственного оповещения о нем. При срабатывании извещатель должен выдавать звуковой сигнал "Тревога", уровень громкости которого (измеренный на расстоянии 1 м от автономного пожарного извещателя), по крайней мере, в течение 4 мин должен быть не менее 85 дБ. Если в автономном пожарном извещателе предусмотрена возможность звукового оповещения о наличии неисправности, то такой сигнал отличается от сигнала "Тревога".

Пожарные извещатели могут быть адресными или неадресными. Адресный пожарный изве-щатель передает на адресный приемно-контрольный прибор вместе с извещением о пожаре код своего адреса.

Рекомендации по порядку выбора пожарных извещателей приведены в НПБ 88-2001. При этом учитывается время проявления контролируемого параметра в случае возникновения пожара или его

признака. Например, тепловые извещатели следует применять в помещениях обычной высоты и относительно небольшого объема, если в зоне контроля в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается значительное тепловыделение. Дымовые извещатели рациональны в помещениях, где возможное возгорание будет сопровождаться обильным выделением дыма. Для подавляющего большинства пожаров задымление на ранней стадии развития очага пожара - характерный признак. Поэтому на сегодняшний день дымовые извещатели применяются наиболее широко. В том случае, когда в зоне контроля доминирующий фактор пожара не определен, рекомендуется применять комбинацию пожарных извещателей, реагирующих на различные факторы пожара, или комбинированные пожарные извещатели. Выбор типов пожарных извещателей в зависимости от назначения защищаемых помещений и вида пожарной нагрузки рекомендуется производить в соответствии с представленной в приложении 12 НПБ 88-2001 таблицей, фрагмент которой приведен ниже (табл. 3).

Требования по размещению пожарных извещате-лей также представлены в НПБ 88-2001. Например, в административно-бытовых и общественных зданиях ручные пожарные извещатели устанавливаются в коридорах, холлах, вестибюлях, на лестничных площадках, у выходов из здания на высоте 1,5 м от уровня земли или пола.

К извещателям должен быть обеспечен свободный доступ. Расстояние от складируемых материалов и оборудования до извещателей должно быть не менее 0,6 м.

Пожарные извещатели должны постоянно содержаться в чистоте. В период проведения в защищаемых помещениях ремонтных работ извещатели

Таблица 3

Выбор типов пожарных извещателей в зависимости от назначения защищаемого помещения

и вида пожарной нагрузки

Перечень характерных помещений производств, технологических процессов Вид пожарного извещателя

1. Производственные здания: 1.3. С хранением: негорючих материалов в горючей упаковке, твердых горючих материалов Дымовой, тепловой, пламени

Помещения с вычислительной техникой, радиоаппаратурой, АТС Дымовой

2. Специальные сооружения: 2.1. Помещения для прокладки кабелей, для трансформаторов и распределительных устройств, электрощитовые Дымовой, тепловой

ввиявииииИ

должны быть защищены от попадания на них штукатурки, краски, побелки. После окончания ремонта защитные приспособления должны быть сняты.

Не допускается устанавливать извещатели иного типа или принципа действия взамен неисправных или сработавших, а также замыкать шлейф блокировки при отсутствии извещателя в месте его установки.

4. Эксплуатация автоматических установок пожарной сигнализации

Автоматические установки пожарной сигнализации (АУПС) должны соответствовать техническим решениям и требованиям проекта. Приборы, аппараты и оборудование, применяемые в установках, должны иметь сертификаты пожарной безопасности. Внесение каких-либо изменений в конструкцию установки, перекомпоновку защищаемых помещений и другие переустройства допускается производить по согласованию с проектной организацией, поставив в известность органы Государственной противопожарной службы (ГПС).

Форма паспорта АУПС приведена в приложении 2.

На объекте для качественной эксплуатации установок приказом или распоряжением администрации должен быть назначен следующий персонал:

• лицо, ответственное за эксплуатацию установки;

• обслуживающий персонал* для производства технического обслуживания (ТО) и ремонта (Р) установки, прошедший обучение и имеющий специальный допуск;

• оперативный (дежурный) персонал для круглосуточного контроля за работоспособным состоянием установки.

На объекте у лица, ответственного за эксплуатацию установки, должна быть в наличии следующая техническая документация:

• проектная документация и исполнительные чертежи на установку;

• акт приемки и сдачи установки в эксплуатацию;

• договор на ТО и Р;

• паспорта и сертификаты на оборудование и приборы;

• ведомость смонтированного оборудования;

• инструкция по эксплуатации установки;

• перечень регламентных работ, ТО установки (приложение 3);

• график проведения ТО и Р (приложение 4);

• технические требования, определяющие параметры работоспособности**

• журнал регистрации работ по ТО и Р (приложение 6);

*Объекты, на которых не имеется возможности собственными силами осуществлять техническое обслуживание установок и содержать обслуживающий персонал, обязаны заключить договор на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт (ТО и ППР) установок со специализированными организациями, имеющими лицензию ГПС на проведение соответствующего вида работ. При этом ответственность с администрации предприятия за выполнение требований к содержанию установок не снимается.

** Разрабатываются исполнителем на каждую установку в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации заво-да-изготовителя

• журнал учета неисправности установки (приложение 7);

• должностные инструкции.

Обслуживающий и оперативный

персонал несет ответственность за соблюдение действующих правил пожарной безопасности в соответствии с должностными инструкциями и возложенными на них обязанностями.

В помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) должна быть вывешена инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) пожарной автоматики. Диспетчерский пункт (пожарный пост) должен быть обеспечен телефонной связью и исправными электрическими фонарями (не менее 3 шт.).

Оперативный (дежурный) персонал должен знать:

• тактико-техническую характеристику оборудования установки и принцип ее действия;

• наименование и местонахождение защищаемых помещений;

• порядок вызова пожарной охраны;

• порядок ведения оперативной документации;

• порядок определения работоспособности установки.

Установки должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности, их перевод с автоматического пуска на ручной не допускается, за исключением случаев, оговоренных в нормах и правилах.

Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ППР) автоматических установок пожарной сигнализации должны осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ.

В период проведения работ по ТО или ППР, выполнение которых связано с отключением установки, администрация предприятия обязана обеспечить пожарную безопасность защищаемых установкой помещений, поставив в известность органы ГПС. Результаты проверок, ТО и ППР систем пожарной сигнализации заносятся в специальный журнал.

Неисправности, влияющие на работоспособность установок, должны устраняться в срок до 24 часов с момента обнаружения и фиксироваться в журнале. Каждый случай отказа и неэффективной работы установок должен быть расследован и учтен в журнале "Учет неисправности установки пожарной автоматики".

АУПС по обеспечению их электропитанием относятся к электропотребителям I категории, согласно Правилам устройства электроустановок. При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории надежности электроснабжения) допускается использовать в качестве резервного источника питания аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 часов и в режиме "Тревога" не менее 3 часов. Другие особенности электропитания установок представлены в главе 14 НПБ 88-2001.

шбшмаш

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

I. Здания

Объект защиты АУПТ АУПС

Нормативный показатель

9. Здания общественного и административно-бытового назначения (кроме указанных в пп. 11, 13) Независимо от площади и этажности

10. Здания предприятий торговли (за исключением помещений, указанных в п. 4 настоящих норм, и помещений хранения и подготовки к продаже мяса, рыбы, фруктов и овощей (в негорючей упаковке), металлической посуды, негорючих строительных материалов):

10.1. Одноэтажные (за исключением п. 13):

10.1.1. При размещении торгового зала и подсобных помещений в цокольном или подвальном этажах 200 м2 и более Менее 200 м2

10.1.2. При размещении торгового зала и подсобных помещений в наземной части здания При площади здания 3500 м2 и более При площади здания менее 3500 м2

10.2. Двухэтажные:

10.2.1. Общей торговой площадью 3500 м* и более Менее 3500 м2

10.2.2. При размещении торгового зала в цокольном или подвальном этажах Независимо от величины торговой площади

10.3. Трехэтажные и более То же

10.4. Здания специализированных предприятий торговли по продаже легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением расфасованного товара в таре емкостью не более 20 л) Независимо от площади

11. Автозаправочные станции (в том числе контейнерного типа), а также палатки, магазины и киоски, относящиеся к ним По НПБ111

12. Культовые здания и комплексы (производственные, складские и жилые здания комплексов оборудуются по требованиям соответствующих пунктов настоящих норм) Независимо от площади и этажности

13. Здания выставочных павильонов:

13.1. Одноэтажные (за исключением п. 12) 1000 м2 и более Менее 1000 м2

13.2. Двухэтажные и более Независимо от площади

Примечание: В таблице 1 указана общая площадь помещений

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

1. Общие сведения

Наименование предприятия (организации) - заказчика, реквизиты----------------------

2. Состав установки

Наименование защищаемого объекта Тип установки Наименование организации, выполнившей проект, № проекта, дата выпуска проекта Наименование организации, выполнившей монтаж и наладку, дата сдачи в эксплуатацию

Условия технического обслуживания

Количество извещателей, устанавливаемых на высоте:

от 5 до 8 метров______________от 8 до 15 метров_____________свыше 15 метров

нвияияшИ

Наличие средств подъема на высоту_________________________

Категория защищаемых помещений по электробезопасности . Другие сведения___________________________________________

3. Сведения о проведенных заменах (дополнениях) установки

Номер установки Наименование замененного узла, ТС, элемента Дата Обоснование

Паспорт составлен

20 г.

Согласовано

20

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Типовой регламент техническою обслуживания установок пожарной сигнализации

№ п/п Перечень работ Периодичность обслуживания

заказчиком исполнителем

1-й вар. 2-й вар.

1 Внешний осмотр составных частей установки (приемноконтрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и других средств) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность креплений и т. п. Ежене- дельно Ежемесяч- но Ежеквар- тально

2 Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемноконтрольном приборе То же То же То же

3 Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный 1 раз в полугодие а

4 Проверка работоспособности составных частей установки (приемноконтрольного устройства или прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и т. п.) - «4 -

5 Профилактические работы - и

6 Проверка работоспособности установки - и - “ -

7 Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления Ежегодно Ежегодно Ежегодно

8 Измерение сопротивления изоляции электрических цепей 1 раз в 3 года 1 раз в 3 года 1 раз в 3 года

1 -й вариант - приведены сроки технического обслуживания для объектов с массовым пребыванием людей

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 График проведения технического обслуживания и ремонта на 20____________г.

_____________________________________________по договору №______________________

Тип установок, ТС, узлов Вид работ (внешний осмотр, проверка работос пособности, профилактика) Тип, марка I квартал II квартал III квартал IV квартал

А Си 03 В 5 февраль март апрель май июнь ИЮЛЬ август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Исполнитель

(( 99

20 г.

Заказчик

«( 99

20 г.

г

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

1. Тип установки____

2. Состав установки

Перечень ТС Метод проверки, инструмент Основные технические характеристики, определяющие работоспособность Примечание

3. Комплексная проверка установки

Наименование проверки Метод проверки, инструмент Результат проверки Примечание

Технические требования разработал

Согласовано

Исполнитель

Согласовано

Заказчик

20________г.

20________г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Первый лист журнала

Журнал

регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических установок пожарной сигнализации

Начат Окончен "_

20_______г.

20_______г.

Второй лист журнала

1. Наименование объекта и его местонахождение (адрес, телефон) _

2. Перечень установок

3. Номер договора, дата его заключения _

4. Годовая стоимость работ_____________

5. Банковские реквизиты заказчика__________________________________________________________________________

6. Банковские реквизиты исполнителя________________________________________________________________________

7. Должность, фамилия, имя, отчество ответственного за эксплуатацию установки (установок) и образец его

подписи____________________________________________________________________________________________________

8. Номер приказа и дата, которым назначено ответственное лицо заказчика за эксплуатацию установки

(установок)________________________________________________________________________________________________

9. Должность, фамилия, имя, отчество лиц исполнителей, осуществляющих техническое обслуживание

ВВИЯВНИЙЯИ

Последующие страницы

Дата выпол- нения работ Тип установок, ТС, узлов Вид технического обслуживания, ремонта Описание выполненных работ и заключение о техническом состоянии установок Фамилия, имя, отчество, проводившего техническое обслуживание и ремонт, его подпись Заключение ответственного лица заказчика о выполненной работе и его подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Тип установки______________________________________________________________________

Дата монтажа установки_____________________________________________________________

Защищаемый объект__________________________________________________________________

№ п/п Дата и время отказа элемента или его составной части Характерные внешние проявления неисправности Причина неисправности (отказа), количество часов работы отказавшего элемента Принятие мер по устранению неисправностей, расход ЗИП Подпись устранившего неисправность Приме- чание

Литература

1. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03). - М.: ВНИИПО, 2003.

2. Правила пожарной безопасности для города Москвы.

3. Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля: Методические рекомендации. - М.: ВНИИПО, 1999. - 121 с.

4. НПБ 88-2001. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.

5. НПБ 110-2003. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.

6. Собурь С.В. Пожарная безопасность предприятия. Курс пожарно-технического минимума: Справочник.

- 10-е изд. (с изм.). - М.: ПожКнига, 2006. - 496 с.