Водосточный узел с гидрозатвором для контроля очистки сточных вод

Полезная модель относится к гидротехническим устройствам, предназначенным к использованию в водоотведении с системой очистки сточных вод на предприятиях общественного питания и других предприятиях для контроля заполненности и необходимости очистки накопителя (устройства очистки сточных вод).
Глубина водяного затвора может меняться, но должна быть не меньше диаметра трубы. Например, при диаметре трубы 50 мм глубина гидрозатвора должна быть не меньше 50 мм. Диаметр, длина, величина прогиба и углы сгиба зависят от конкретной реализуемой задачи, высоты расположения коммуникаций для отвода сточных вод, высоты выходящих патрубков, узлов сопряжения. Устройство сопрягается с трубами, используемыми для отвода сточных вод (диаметр от 32 мм до 200 мм).
Известен жироуловитель, который снабжен датчиком уровня жира. Как только уровень жира достигнет 10 см, загорается красный индикатор, раздается звуковой сигнал, по которым из обеих камер удаляется жир (см. Жироуловитель, ТУ 4859-001-60245305-2009 производства фирмы ЭКОЛОС, г. Саратов, пер. Тургенева, д.7).
Недостатком данного технического решения является трудоемкость процесса изготовления системы контроля с использованием датчика. Монтаж не может быть осуществлен повсеместно в связи с большими габаритами устройства.
https://lider-san.ru/index.php?route=product/product&path=843_859_861&product_id=60142, который служит для блокирования запаха из канализации, контроля за посторонними включениями и для своевременной очистки самого гидрозатвора (сифона), предупреждения образования его засора.
Недостатком данного технического решения и ему подобных является то, что они не могут быть использованы непосредственно после накопителя, они пригодны для монтажа только прямо под раковину, т.е. располагаются перед накопителем, поэтому не пригодны для контроля очистки сточных вод.
Также известны прозрачные гидрозатворы для слива конденсата S-образной формы. https://aredi.ru/sifon_s_dlya_sliva_kondensata_prozrachnyy_161820mm_6993538 109.html.
Их недостаток заключается в том, что соединение по форме и диаметру предназначено для шлангов, а не труб канализации. Сложная форма такого гидрозатвора делает его очистку значительно трудоемкой.
Наиболее близким по назначению, технической сущности и достигаемому результату является жироуловитель (патент РФ 103531). Контроль очистки сточных вод осуществляется визуально по появлению слабого налета жира в коллекторе.
Недостатком данного технического решения является отсутствие возможности контроля очистки сточных вод без открытия накопителя (устройства очистки сточных вод). Это делает процесс контроля более трудоемким, а также дает неприятный запах, что для предприятия общественного питания в часы приема клиентов неприемлемо.
Техническим результатом использования заявляемого гидрозатвора является упрощение конструкции технического решения, его эксплуатации и процесса контроля очистки сточных вод накопителем, в частности контроля наполненности жиром/крахмалом/волосами/песком и другими загрязнителями и необходимости настройки или очистки накопителя (устройства очистки сточных вод).
Указанный результат достигается тем, что гидрозатвор в виде согнутой трубки выполняется из прозрачного материала, что делает возможным визуальный контроль загрязненности стоков по признаку наличия осадка жира/крахмала/волос/песка и других загрязнителей на стенках и дне прозрачного гидрозатвора. Гидрозатвор представлен в виде согнутой в форме буквы V (фиг. 1), U (фиг. 2) или П (фиг. 3) трубки из стекла или прозрачного материала и устанавливается в систему канализации сразу после контролируемого накопителя (устройства очистки сточных вод).
Примеры выполнения предлагаемого гидрозатвора приведены на изображениях.
на фиг. 1 - схематичное изображение гидрозатвора V-образной формы с указанием отдельных элементов.
На фиг. 2 - схематичное изображение гидрозатвора U-образной формы.
На фиг. 3 - схематичное изображение гидрозатвора П-образной формы.
Для изготовления гидрозатвора используется стекло или оргстекло. Оргстекло (оно же полиметилметакрилат, ПММА, акриловая смола) - синтетический виниловый полимер метилметакрилата, термопластичный прозрачный пластик, известный под наименованиями Plexiglas, Deglas, Acrylite, Lucite, Perspex, Setacryl, плексиглас, акрима, новаттро, плексима, лимакрил, плазкрил, акрилекс, акрилайт, акрипласт, акриловое стекло, акрил, метаплекс и многими другими.
Основные необходимые свойства материала:
Высокая светопропускаемость, которая составляет выше 50%, она не изменяется со времени и сохраняет оригинальный цвет.
Устойчивость к влиянию бактерий, микроорганизмов, агрессивным химическим средам, перепадам температуры от 0 до 100 градусов и влаге. Экологическая чистота.
Выполнение гидрозатвора для контроля стоков из прозрачного материала позволяет существенно упростить конструкцию, что также повышает надежность устройства индикации загрязненности стоков и заполненности накопителя (устройства очистки сточных вод).
Работа гидрозатвора происходит следующим образом. Устройство крепится к канализационной трубе напрямую в уплотнительные кольца данных труб. После смыва сточных вод в накопитель (устройства очистки сточных вод), (фиг. 1) 1, они проходят в нем очистку от примесей. Далее по трубе жидкость стекает через входящий патрубок 2 в изогнутый участок 3. Когда жидкость заполняет корпус устройства (место визуального контроля 4) образуется гидрозатвор. Таким образом, создается участок с препятствием для самоочищающей способности трубы, т.к. в обычных условиях, при попадании жиров в трубы, часть жиров смывается дальше, тем самым препятствуя диагностике переполненности накопителя (устройства очистки сточных вод) и попадания жиров в канализацию. При повышении уровня жидкости в устройстве, вся лишняя жидкость поступает через выходящий патрубок 5 дальше в общую трубу канализации. В процессе смыва загрязненных сточных вод очистительный накопитель (устройство очистки сточных вод), заполняется, после чего он начинает пропускать загрязняющие вещества в канализацию. В связи с этим на стенках заявляемого устройства, установленного между накопителем и канализационной системой, образовывается налет жиров, крахмала, либо будут присутствовать частицы песка, волос или других веществ в зависимости от вида загрязнений сливаемой в канализацию воды. Ответственный сотрудник визуально проверяет прозрачный гидрозатвор в местах визуального контроля 4 на наличие на нем налета или посторонних включений в сточной воде. Если налет есть, либо присутствуют посторонние включения, значит накопитель (устройство очистки сточных вод) переполнен и требует очистки.
Помимо прочего заполненный водой (уровень жидкости 6) изгиб является гидрозатвором от неприятных запахов, поступающих из канализации. После того как жидкость перестанет поступать в устройство, неприятный запах будет удерживать жидкость, скопившуюся в корпусе устройства.
Данное техническое решение подходит для любых систем очистки сточных вод, не закопанных в землю. Выполнение гидрозатвора из стекла или органического стекла, которое стойко к большинству химических веществ, позволяет использование со сточными водами, а за счет простоты конструкции и относительно малого изгиба водяного затвора очистка от налета не является трудоемкой операцией, вследствие чего он прост в использовании и обслуживании.