СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ТИРИСТОРНЫМ РЕАКТОРОМ
THYRISTOR REACTOR CONTROL METHOD

Изобретение относится к области электротехники и электроэнергетики.
Широко известный /1/ способ управления тиристорным реактором, содержащим две трехфазные симисторные группы и реакторы состоит в поочередном управлении - т.е. с увеличением необходимого тока вначале один реактор управляется от нуля до полного открытия, а затем другой. Недостатком способа являются большие искажения сетевого тока. Наиболее близким по сути - прототипом является /2/, способ управления тиристорным реактором, содержащим две 6-ти пульсные тиристорно-реакторные группы, состоящий в симметричном управлении группами с целью поддержания заданного значения реактивного тока, потребляемого из сети. Относительно высокие искажения тока в одном из диапазонов регулирования являются недостатком такого способа.
Техническая задача, поставленная в предложении, состоит в улучшении формы тока, потребляемого из сети. Поставленная задача решается за счет того, что используется способ управления, состоящий в симметричном управлении группами во всем диапазоне регулирования реактивного тока с целью поддержания заданного его значения так, что если его величина лежит в зоне от 0,45 до 0,5, с одной тиристорной группы снимают импульсы, оставляя другую в работе в режиме близком к полному открытию, если его величина в симметричном режиме лежит в зоне от 0,5 до 0,55, одну тиристорную группу переводят в режим полного открытия, переводя другую в режим регулирования.
На фиг. 1 приведена схема реализации способа. Две трехфазные тиристорные группы 1 и 2 подключены к вентильным обмоткам 3 и 4 реактор-трансформатора, соединенным звездой и треугольником,. Имеется первичная обмотка 5. Блоки 6 и 7 регуляторов тока связаны входами с задатчиком 8 тока через блоки 9, 10 согласования. Регуляторы 6 и 7 входами соединены с датчиками 11, 12 токов. Датчики 11, 12 тока включены выходом через преобразователи 13, 14 сигналов (выпрямитель, фильтр).
Тиристорный реактор работает следующим образом. Он предназначен для регулируемого потребления реактивного, индуктивного тока из сети. Тиристорные группы 1 и 2 изменяют потребление мощности в зависимости от угла включения тиристорова. Импульсы управления группами 1, 2 имеют регулируемую фазу, которая вырабатывается блоками 6, 7 регуляторов тока. Величина управляющего воздействия вырабатывается задатчиком тока 8. Выработанный задатчиком 8 сигнал проходит через блоки 9, 10 согласования. Это преимущественно нелинейные блоки, задача которых состоит в задании уставки тока отдельной группе 1, 2. На фиг. 2 представлены зависимости уставки тока отдельным тиристорным группам в зависимости от управляющего сигнала Y задатчика 8. Соответственно цифрами 1 и 2 обозначены эти зависимости для первой и второй тиристорных групп. Заданное с выхода блоков 9, 10 значение тока поддерживается регуляторами 6, 7, благодаря слежению за током с помощью датчиков 11, 12 тока. Как видно из фиг. 2, практически во всем диапазоне управление тиристорными группами проводится симметрично, но в середине диапазона происходит нелинейное преобразование сигнала в блоках 9, 10. На фиг. 3 приведены зависимости коэффициента высших гармоник тока от его относительного значения. Жирная линия соответствует известному способу управления, а пунктирная - предложенному. Как видно в средине регулировочного диапазона снижается уровень высших гармоник.
Источники информации:
1. Ивакин В.Н. и др. Электропередачи и вставки постоянного тока и статические тиристорные компенсаторы. М., Энергоатомиздат, 1993, стр. 120, п. 2.
2. Там же п. 3.