СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ПАРОВ И ГАЗОВ КИСЛОГО И ЩЕЛОЧНОГО ХАРАКТЕРА ПОСЛЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

1. Система автоматического управления и регулирования промышленной и экологической безопасностью выбросов вредных паров и газов кислого и щелочного характера после предохранительных клапанов в аварийной ситуации, имеющая устройство для сбора и конденсации парогазовой фазы, которое содержит паровой эжектор и конденсатор-водоотделитель с центральной перфорированной трубой, отличающаяся тем, что система дополнительно содержит: блок контроля за аварийной ситуацией, включающий хроматограф с устройством для автоматического отбора пробы; конденсатор-нейтрализатор, выполненный в виде емкости с центральной перфорированной трубой с отверстиями, через которые вредные пары и газы барбатируясь, конденсируются и нейтрализуются водным раствором нейтрализующего вещества и далее отработанный нейтрализат поступает в промежуточную емкость - водогрязеотделитель, откуда он периодически откачивается на утилизацию.
2. Система по п.1, отличающаяся тем, что приемная труба в устройстве для сбора вредных паров и газов выполнена из стали марки Х18Н10Т Ду 250 мм, в которую сбрасываются вредные пары и газы со всех предохранительных клапанов аппаратов одного производства.
3. Система по п.2, отличающаяся тем, что на приемной трубе установлен паровой эжектор, который связан с системой подачи водяного пара и системой контроля над содержанием вредных паров и газов в приемной трубе.
4. Система по п.1, отличающаяся тем, что конденсатор-нейтрализатор выполнен из стальной нержавеющей трубы марки Х18Н10Т Ду 400 мм, внизу труба имеет эллиптическое днище, в трубе имеются три штуцера: нижний для спуска через клапан насыщенного вредными веществами водного раствора нейтрализующего вещества в промежуточную емкость-водогрязеотделитель; другой - в верхней части емкости для воздушника, на конце которого установлен огнепреградитель; третий штуцер в средней части емкости - для подачи водного раствора нейтрализующего вещества; в емкости имеется центральная перфорированная труба Ду 250 мм из стали марки Х18Н10Т, перфорация выполнена отверстиями 2-3 мм, расположенными на высоте 2/3 от низа трубы, внизу труба имеет эллиптическое днище; дополнительно конденсатор-нейтрализатор имеет приборы: LGS (HL) для измерения уровня водного раствора нейтрализатора и регулирующий клапан.
5. Система по п.4, отличающаяся тем, что конденсатор-нейтрализатор перед пуском заполняется водным раствором нейтрализующего вещества - нейтрализатором, в последующем он пополняется по мере необходимости под контролем анализов проб.
6. Система по п.4, отличающаяся тем, что в случае, когда вредными парами являются пары серной кислоты, а вредными газами являются сероводород, серный ангидрид или диоксид серы, то нейтрализующими веществами являются водные растворы щелочей едкого натрия или едкого калия.
7. Система по п.4, отличающаяся тем, что в случае, когда вредными парами является анилин, а вредным газом является аммиак, то нейтрализующими веществами являются водные растворы кислот: серной или соляной.
8. Система по п.4, отличающаяся тем, что в случае, когда вредным газом является монооксид углерода, то нейтрализующими веществами являются водные растворы карбонатов: натрия или калия.