СИСТЕМА ПОЛУЧЕНИЯ ДОБАВОЧНОЙ ВОДЫ НА ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Полезная модель относится к области теплоэнергетики и может быть использована на тепловых электростанциях для получения добавочной воды.
Известна система получения добавочной воды, содержащая испаритель кипящего типа, подключенный по вторичному пару к подогревателю, охлаждаемому основным конденсатом турбины (Руководящие указания по эксплуатации испарительных установок тепловых электростанций. М., СПО ОРГЭС, 1976 г., с.11).
Недостатки такой системы является ее низкая эффективность, обусловленная зависимостью от режимов работы паровой турбины.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемого техническому результату к заявляемому техническому решению является система получения добавочной воды по а.с. 999419, содержащая многоступенчатый испаритель мгновенного вскипания, снабженный ступенями расширения (испарения), сообщенными по пару с регенеративными подогревателями циркуляционной воды испарителя и по меньшей мере одной ступенью расширения, сообщенной по пару с теплообменником, имеющим патрубки для подвода и отвода охлаждаемой воды, а также магистрали прямой и обратной сетевой воды.
В такой системе в ступенях расширения происходит ступенчатое вскипание прямой сетевой воды с образованием вторичного пара, который конденсируется на поверхностях регенеративных, подогревателей подогревая обратную сетевую воду, регулирование расхода испаряемой и нагреваемой сетевой воды осуществляется соответственно регулирующим органом и насосом, всасывающий патрубок которого сообщен с магистралью обратной сетевой воды.
Однако эта система, принятая за прототип имеет и недостатки, связанные с зависимостью производительности системы от режимов работы теплосети, сложностью системы регулирования потоков нагреваемой и испаренной воды, а также большой металлоемкостью регенеративных подогревателей, вызванных большим давлением нагнетаемой воды, рассчитанным на максимальное давление в прямой сетевой магистрали системы теплоснабжения.
Все эти недостатки в совокупности снижают эффективность системы.
Заявляемая полезная модель направлена на решение задачи, связанной с повышением эффективности работы системы получения добавочной воды. Эта задача решается в известной системе, в которой подводящий и отводящий патрубки теплообменника, паровое пространство которого соединено по меньшей мере с одной из ступеней расширения многоступенчатого испарителя мгновенного вскипания подключены к трубопроводу основного конденсата на напоре конденсатного насоса, причем участок трубопровода основного
конденсата между местами подключения патрубков снабжен подогревателем низкого давления.
Требуемый технический результат по повышению эффективности системы получения добавочной воды на тепловой электростанции достигается за счет снижения металлоемкости регенеративных подогревателей из-за понижения давления в внутритрубном пространстве, по этой же причине снижаются затраты на прокачку циркуляционной воды в испарителе, а требуемое меньшее количество охлаждающей воды (основной конденсат), прокачиваемой через один теплообменник упрощает регулирование производительности системы, которое сводится к регулированию расхода основного конденсата через теплообменник.
Новизна заявляемой полезной модели подтверждается наличием отличительных признаков.
Перечень фигур чертежей. Фиг.1. - Система получения добавочной воды на тепловой электростанции
Система получения добавочной воды на тепловой электростанции состоит из паровой турбины 1, подогревателей низкого давления 2, трубопровода (магистрали) основного конденсата 3, конденсатного насоса 4, многоступенчатого испарителя мгновенного вскипания 5, головного подогревателя 6, соединенного по пару с паровой турбиной 1, подводящего трубопровода 8, соединяющего подводящий патрубок теплообменника 12 с трубопроводом основного конденсата 3 со стороны конденсатного насоса 4, отводящего трубопровода 7, соединяющего отводящий патрубок 12 с основной магистралью, трубопровод 8 снабжен регулирующим органом 9, трубопроводов 15 отбора пара из турбины 1, регенеративных подогревателей 11 испарителя 5, циркуляционного насоса 13, дистиллятного насоса 14.
Система получения добавочной воды на тепловой электростанции работает следующим образом.
Циркуляционная вода многоступенчатого испарителя мгновенного вскипания 5, подогретая в регенеративных подогревателях 11, паром ступеней расширения 10 догревается до 100°С в 6 и далее поступает в первую ступень расширения 10, где вскипает из-за снижения давления. Образовавшийся вторичный пар конденсируется на поверхностях 11. Теплом, выделенным при конденсации подогревается циркуляционная вода, текущая внутритрубном пространстве регенеративных подогревателях 11. В последней по ходу циркуляционной (испаряемой) воды ступени расширения осуществляется подпитка контура циркуляции, восполняющая испарившуюся воду. Далее циркуляционным насосом 13 по соответствующему трубопроводу цирквода направляется на 11, в которых последовательно проходя подогревается вторичным паром ступеней расширения. Вторичный пар последней ступени расширения по ходу испаряемой воды конденсируется на поверхностях нагрева теплообменника 12, охлаждаемого основным конденсатом, поступающим из трубопровода основного конденсата 3, к которому подключен трубопровод 8, соединяющий подводящий патрубок теплообменника 12 с напорным
трубопроводом конденсатного насоса 4, причем на 8 установлен регулирующий орган 9, который регулирует расход охлаждающей воды в зависимости от производительности 5. Отвод охлаждающей воды от 12 осуществляется, по трубопроводу 7, который подключен к 3 за подогревателем низкого давления 2. Тепловая экономичность системы обеспечивается питанием по пару 5 и 2 из одного паровода отбора пара из 1. Производимый дистиллят из 5 отводится 14 потребителю.
Использование предлагаемой полезной модели системы получения добавочной воды на тепловой электростанции по сравнению с прототипом позволяет повысить эффективность получения добавочной воды на тепловых электростанциях.