Противопожарное водоснабжение высотных зданий

Список использованной литературы

1. Атмосферная диффузия и загрязнение воздуха. -М.: Изд-во Иностр. Лит., 1962.-512 с.

2. Допустимые выбросы радиоактивных и химических веществ в атмосферу / Е. Н. Теверовский, Н. Е. Артемов, А. А. Бондарев и др.; Под ред Е. Н. Теверовского, И. А. Теверовского. - М.: Энергоатомиздат, 1985. - 216 с.

3. Математическая модель аэрогенного переноса загрязняющих веществ при пожаре / И. К. Астанин, Метелкин И. И.: Естественные и технические науки, № 3. с. 413-416.

4. Pasqill F. Atmospheric diffusion. Van Nostr. Co. Ltd. L., 1962.

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ

М. В. Облиенко, преподаватель А. В. Облиенко, доцент, к. т. н., доцент А. Н. Гусаков, старший преподаватель Воронежский институт ГПС МЧС России, г. Воронеж

Вода, благодаря своим природным свойствам, является эффективным средством борьбы с пожарами. Она по своей биологической важности уступает только воздуху, но в отличие от него, воду необходимо доставлять от природных источников к месту пользования.

Современное развитие общества приводит к необходимости строительства высотных зданий. Но рост этажности чреват увеличением различных чрезвычайных ситуаций, основными из которых являются пожары в высотных зданиях.

К сожалению, в существующих нормативах на проектирование и эксплуатацию систем водоснабжения требования к ним сформулированы недостаточно полно, разбросаны по многочисленным документам. Требования по надежности сформулированы в общем виде и не позволяют рассчитывать надежность подачи воды отдельным потребителям и группам потребителей.

Ввиду массового строительства в крупных городах высотных зданий остается актуальной проблема правильного устройства и эффективного использования систем внутреннего противопожарного водоснабжения данных сооружений. Проблемы надежности, возникающие при строительстве и особенно эксплуатации систем водоснабжения высотных зданий в российских условиях, очень многообразны, не имеют необходимого научного, методического, экспериментального обоснования и в недостаточной степени отражены в действующих нормативах, ориентированных в основном на мало- и среднеэтаж-ную застройку.

Строительство многофункциональных высотных зданий обуславливает необходимость изменения основных концептуальных принципов обеспечения водяного пожаротушения. Действующие нормативные документы по проекти-

рованию автоматических спринклерных установок пожаротушения (АУПТ) и внутреннего противопожарного водопровода в многофункциональных зданиях основаны на следующих концептуальных положениях.

Для тушения, возникшего в помещении загорания, предусматриваются спринклерные установки, действие которых предусмотрено в течение 30 мин., тушение развитого пожара осуществляется с использованием внутреннего противопожарного водопровода (время работы которого должно быть не менее 3 часов согласно нормам) и передвижной пожарной техники. При этом, как ни странно, до настоящего времени пожарная техника не рассматривается как составляющий элемент комплекса систем противопожарной защиты (СПЗ) здания.

В высотных зданиях при пожаре на этажах выше 50 м наружное пожаротушение практически отсутствует. При высоте здания 25-260 м, что является наиболее распространенным параметром, без наружного пожаротушения остаются более 75 % помещений здания. При этом следует учесть, что на наружное пожаротушение нормами предусматривается расход воды не менее 100 л/с. И именно наружное пожаротушение от пожарных машин и гидрантов обеспечивает локализацию и ликвидацию развитых пожаров в зданиях в условиях городской застройки.

Из вышеизложенного следует, что для обеспечения требуемого уровня пожарной безопасности зданий высотой 100 м и более на этаже, где возник и развивается пожар, расход воды на пожаротушение должен быть существенно больше, чем предусматривается действующими нормами. Очевидно также, что этот расход должен быть сравним с расходом на наружное пожаротушение.

Таким образом, необходимость увеличения проектного расхода воды на внутреннее пожаротушение в высотных зданиях является одним из основных вопросов при разработке норм проектирования таких объектов.

Обеспечение необходимого количества воды на верхних этажах высотного здания является, безусловно, наиболее сложной технической задачей.

Поэтому в высотных зданиях устраивают специальные противопожарные водопроводы, обеспечивающие создание полного расчетного напора воды для целей пожаротушения. Надежность таких систем должна быть значительно выше, чем обычного хозяйственно-питьевого водопровода. Повышение гидравлической надежности систем внутреннего противопожарного водоснабжения обеспечивается их зонированием по высоте здания. Высота зоны принимается из условия обеспечения максимального допустимого давления перед водоразборной арматурой.

Высота зоны не должна превышать величины Д7:

Нтах — Нпк - Ьс

Д7 - высота зоны, м; Нтах - максимальный гидродинамический напор на отметке нижних пожарных кранов, м (Нтах < 90 м); Нпк - требуемый свободный напор у самого высокорасположенного пожарного крана; Ис - потери напора в сети.

На верхних этажах каждой зоны предусматриваются водонапорные баки объемом не менее 6 м3, которые стабилизируют давление воды в системе.

В связи с большим количеством мест водоразбора (пожарные краны, спринклерные и дренчерные секции) на надежность системы по герметичности значительное влияние оказывает качество и долговечность уплотнительных элементов. Замена резинометаллических элементов на керамические позволяет на порядок уменьшить число утечек через водоразборную арматуру. Специальные регулирующие элементы из керамики имеют широкую зону уплотнения и выдерживают давление до 5 МПа. Надежно работают при резких перепадах температуры и давления. Поэтому борьба с потерями воды и рациональное ее использование повышают общую гидравлическую надежность системы.

Надежность противопожарного водоснабжения также обеспечивается устройством нескольких уровней водной противопожарной защиты и соединением их в единую информационную систему, объединяющую также системы пожарной сигнализации, наблюдения и оповещения. К этим системам подключают спринклерные оросители, установленные над входными дверями квартир снаружи. Оросители присоединяют к стоякам внутреннего противопожарного водопровода через реле протока.

На балконах (лоджиях), прилегающих к незадымляемым лестничным клеткам, проектируют сухотрубы диаметром 80 мм с пожарными кранами на каждом этаже, оборудованными в уровне 1-го этажа патрубками для подключения насосов высокого давления пожарных автомобилей.

Список использованной литературы

1. СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ

А. В. Облиенко, к. т. н, доцент А. В. Черемисин, к. т. н, преподаватель М. В. Облиенко, преподаватель А. А. Гусакова, студентка Воронежский институт ГПС МЧС России, г. Воронеж

В отечественной практике вопросу автоматизации информационной поддержки принятия управленческих решений при оперативном управлении подразделениями ГПС уделяется достаточно много внимания. В значительной степени это объясняется неизмеримо большей сложностью решения проблемы, формализации процедур принятия управленческих решений при оперативном управлении подразделениями пожарной охраны при тушении пожаров и ликвидации ЧС и их информационного обеспечения по сравнению с решением учет-но-статистических задач.