ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Полезная модель относится к светотехнике, а именно к взрывозащищенным осветительным приборам, и предназначена как для эксплуатации в помещениях, так и на открытых пространствах. Светильник может применяться для освещения производственных помещений, складских, гаражей, помещений сельскохозяйственного назначения, на бензозаправочных станциях, нефтехранилищах, химических и горнодобывающих предприятиях, аэродромах, других объектах с повышенными требованиями взрывобезопасности.
Освещение во взрывоопасных помещениях — это особый вид освещения, применяемый во многих отраслях промышленности. Использование в таких помещениях легковоспламеняющихся веществ и смесей создают благоприятные условия для взрывов и возгораний, в том числе за счет статического электричества. Поэтому к электрооборудованию, используемому на таких производствах, предъявляются свои особые требования.
Особенные светотехнические требования предъявляются к помещениям и установкам предприятий химической, нефтяной, газовой и других отраслей промышленности; широкой номенклатуре цехов (окрасочных, сушильно-пропиточных, промывочно-пропарочных, консервации, антисептирования изделий и др.); помещениям, в которых производится обработка первичного сырья (хлопок, лен, шерсть, макулатура, отходы древесины и др.) и изготовление всевозможных тканей, бумаги, картона и другой продукции на волокнистой основе; помещениям, технологические процессы которых связаны с применением и обработкой твердых горючих веществ; помещениям, размещаемым в общественных и гражданских зданиях (помещения архивов, книгохранилищ, светокопии, предприятий бытового обслуживания, упаковочных, различных мастерских, складов и др.); взрывоопасным и пожароопасным зонам на открытых территориях (установки хранения горючих жидкостей, открытые склады угля, торфа, леса и др.).
Возникает необходимость учитывать всю сложность конструкции и особенности защитной оснастки светильников, которая может отрицательно влиять на их светотехнические характеристики и КПД. Конструирование светильников для рассматриваемых условий требует всесторонней оценки факторов, определяющих качество и эффективность электроосвещения. Выполнение же указанных требований при конструировании дает гарантию беспроблемного функционирования источников света в зонах, зданиях, помещениях, где возможно возникновение пожара или взрыва.
Из уровня техники известен светильник светодиодный, содержащий световой модуль в виде герметизированной посредством силиконового шнура световой платы, содержащей светодиоды и кабельный ввод со светопрозрачным экраном с линзами; источник питания, устанавливаемый с внутренней стороны на заднюю силовую крышку с монтажными узлами крепления и отверстием под ввод кабеля электропитания. Также данный светильник включает декоративный перфорированный пластиковый колпак из поликарбоната, закрывающий радиаторы и источник питания, который скреплен с задней крышкой по заднему торцу радиаторов светильника совместно с радиаторами (RU 2777757 C1, опуб. 09.08.2022, F21S 8/04).
Недостатком данного светильника является невозможность использовать его в взрывоопасных помещениях.
Известен взрывозащищенный светодиодный светильник, состоящий из корпуса и рассеивателя, нескольких групп светоизлучающих диодов, при этом светодиоды выполнены группами на участках боковых граней полой пирамиды, установленной на держателе, и ориентированы оптическими осями перпендикулярно указанным граням. При этом применены бескорпусные светодиоды поверхностного монтажа, которые установлены на платах, причем габариты плат соответствуют габаритам боковых граней пирамиды, а держатель выполнен в виде полой конструкции, основанием соединенной с установочным диском. Причем пирамида, держатель и диск выполнены в виде модуля (RU 127429 U1, опуб. 27.04.2013, F21S 8/00).
Известна крышка для светодиодной лампы и способ ее изготовления. Указанная крышка предназначена для улучшения пропускания и получения антистатического эффекта. Крышка для светодиодной лампы включает в себя светопропускающий элемент и слой антистатического покрытия, формируемый на внешней стороне крышки (KR 1020110087759 А, опуб. 03.08.2011, F21V 3/04).
Наиболее близким аналогом заявленного устройства является взрывозащищенный светодиодный светильник, состоящий из корпуса и рассеивателя, нескольких групп бескорпусных светоизлучающих диодов, выполненных на платах, соответствующих габаритам боковых граней полой пирамиды, установленной на держателе, выполненном в виде полой конструкции, основанием соединенной с установочным диском. Вершина пирамиды выполнена усеченной с образованием отверстия (RU 2533951 C1, опуб. 27.11.2014, F21S 8/00).
Основным недостатком описанных выше известных устройств является низкая взрывозащищенная эксплуатационная надежность, обусловленная низкой эффективностью отвода тепла в окружающую среду.
Технический результат, на достижение которого направлено заявляемое решение, заключается в создании взрывозащищенного светильника с антистатическими свойствами корпуса и колпака.
Заявленный технический результат достигается тем, что взрывозащищенный светодиодный светильник включает корпус, колпак конусного типа, плату со светоизлучающими диодами, согласно полезной модели, дополнительно содержит прижимной фланец, фиксирующий колпак к корпусу, установленный внутри корпуса источник питания, соединенный со светоизлучающими диодами, при этом колпак выполнен из поликарбоната с антистатическим покрытием, корпус в зоне контакта с колпаком выполнен конусом, так же корпус снабжен крышкой и проходными диагональными выходами с конусными уплотнителями, крышка и корпус покрыты антистатической краской.
В частном случае выполнения светильника: проходные диагональные выходы снабжены зажимными втулками. Корпус может быть выполнен литым из сплавов алюминия. В корпусе в зоне контакта с колпаком выполнена каемка, в которую устанавливается уплотнительное кольцо; крышка на корпус устанавливается через уплотнительное кольцо.
Полезная модель поясняется графическими изображениями, где:
на фиг.1 – изображен общий вид заявленного светильника;
на фиг.2 – сборочная схема светильника.
Заявленный взрывозащищенный светодиодный светильник состоит из корпуса 1 (см. фиг.1), колпака 2 конусного типа, платы 3 (см.фиг.2) со светоизлучающими диодами. Дополнительно светильник содержит прижимной фланец 4, фиксирующий колпак 2 к корпусу 1, установленный внутри корпуса 1 источник 5 питания, соединенный со светоизлучающими диодами на плате 3. Корпус 1 в зоне контакта с колпаком 2выполнен конусом для того, чтобы колпак 2 контактировал с корпусом 1 по большей площади. Кроме того, корпус 1 снабжен крышкой 7 и проходными диагональными выходами (на фигурах позицией не обозначены) с конусными уплотнителями 6. Крышка 7 и корпус 1 покрыты антистатической краской для того, чтобы не возникало статическое электричество.
Колпак 2 изготавливают прозрачным или матовым, чтобы пропускать свет от светодиодов предпочтительно из поликарбоната с антистатическим покрытием.
Проходные диагональные выходы корпуса 1, преимущественно, снабжены зажимными втулками 9.
Корпус 1, предпочтительно, выполнен литым из алюминиевого сплава не подверженного коррозии. В корпусе 1 в зоне контакта с колпаком 2 может быть выполнена каемка (на чертеже не изображена), в которую устанавливается уплотнительное кольцо 10, после чего на него устанавливается колпак 2.
Крышка 7 на корпус 1, предпочтительно, устанавливается через уплотнительное кольцо 8, преимущественно, по резьбе.
Плата 3 со светодиодами, предпочтительно, крепится винтами к корпусу 1. В площадке для установки светодиодной платы 3 в корпусе 1 выполнено отверстие для подключения платы 3 к источнику питания 5, который фиксируется внутри корпуса 1. Провод подключения источника 5 питания может выходить через отверстия в корпусе 1, либо через отверстие в крышке 7. Если подключение осуществляется через корпус 1, то крышка 7 выполняется глухой. Степень взрывозащиты по первой группе обеспечивается также конусным уплотнителем 6, что повышает площадь контакта уплотнителя с корпусом 1, когда прижимная втулка 9 фиксирует её в корпусе 1. Колпак изготовлен из матированного светотехнического ударопрочного поликарбоната со специальным антистатическим покрытием стойким к истиранию, обеспечивающим антистатичную защиту необходимую для защиты от возникновения искры. В крышке также может быть выполнено углубление для установки уплотнителя 8. После этого крышка 7 вкручивается в корпус 1 по резьбе М120. Светильник устанавливается во взрывоопасном помещении с помощью подвесного монтажа на трубу диаметром 3/4, либо на стену при помощи поворотной лиры с регулировкой угла наклона.  Подключается к системе электропитания через провод питания, который фиксируется внутри корпуса в клемму питания. Источник питания преобразует переменное напряжение в постоянное с необходимым диапазоном и выдает фиксированную величину тока на плату со светодиодами. Под действием тока, попадающего на плату с определенным напряжением, светодиоды начинают выделять свет. Часть светового потока отсекается колпаком.
Заявленная полезная модель может быть изготовлена на производстве с применением стандартного промышленного оборудования.