БЕЗДЕАЭРАТОРНАЯ УСТАНОВКА

Полезная модель может быть использована в энергетике на тепловых и атомных электростанциях.
Известна бездеаэраторная установка, или какая-либо подобная, представляющая собой часть тепловой технологической схемы электростанции и которая включает в себя последовательно соединенные конденсатный насос первой ступени, конденсатоочистку, смешивающие подогреватели низкого давления, конденсатный насос второй ступени, поверхностные подогреватели низкого давления, питательный насос, приводную турбину питательного насоса, конденсатор приводной турбины, поверхностные подогреватели высокого давления. [Бездеаэроторные схемы: выбор решений. НПО по исследованию и проектированию энергооборудования им. И.И.Ползунова. Н.Трифонов, В.Сухорукое, Ю.Ермолов, Е.Коваленко. Сб. Энергетика и промышленность России. - М.: 1-15 окт. 2008 г., №19 (111).] Недостатки - неэффективный процесс деаэрации, проводимый в одноступенчатом смешивающем подогревателе, наличие дорогостоящих подогревателей высокого давления, недостаточно высокая надежность процессов теплообмена и самой конструкции подогревателей высокого давления.
Известна бездеаэраторная установка, выбранная за прототип [Атомные электрические станции. Маргулова Т.Х. учеб. для вузов. - М.: Высшая школа, 1994 г. - 216 с.] Она включает последовательно соединенные конденсатный насос первой ступени, конденсатоочистку, поверхностные подогреватели Низкого давления, дренажный насос, питательный насос, приводную турбину питательного насоса, конденсатор приводной турбины, поверхностные подогреватели высокого давления. Недостатками является использование небольшого количества подогревателей низкого давления поверхностного типа (обычно их 3 шт.), вследствие чего неэффективно происходит подогрев конденсата, наличие дорогостоящих подогревателей высокого давления, которые удорожают капитальные расходы на строительство электростанции в связи с их высокой стоимостью; недостаточно высокая надежность процессов теплообмена и самой конструкции подогревателей высокого давления, особенно при работе электростанции на органическом топливе и сверхкритических параметрах пара перед турбиной.
Задачей является повышение эффективности процессов теплообмена и надежности работы установки, удешевление капитальных расходов при строительстве электростанций.
Предложена бездеаэраторная установка, которая содержит последовательно включенные конденсатный насос первой ступени, конденсатоочистку, два подогревателя смешивающего типа, конденсатный насос второй ступени, два поверхностных подогревателя низкого давления, конденсатной насос третьей ступени, дренажный насос, блок, состоящий из трех поверхностных подогревателей низкого давления, питательный насос высокого давления, приводную турбину питательного насоса, конденсатор приводной турбины.
Бездеаэраторная установка (Фиг.1) является частью технологической тепловой схемы электростанции и включает в себя конденсатный насос первой ступени 1, конденсатоочистку 2, подогреватели смешивающего типа включенные последовательно 3 и 4, конденсатный насос второй ступени 5, поверхностные подогреватели низкого давления, также включенные последовательно 6 и 7, дренажный насос 8, конденсатный насос третьей ступени 9, блок поверхностных подогревателей низкого давления, включенных последовательно 10, 11 и 12, питательный насос высокого давления 13, приводную турбину питательного насоса 14, конденсатор приводной турбины 15.
Конденсат отработавшего пара поступает в конденсатный насос первой ступени 1, где давление конденсата увеличивается до 1,5-2,0 МПа, после чего он поступает на конденсатоочистку - систему фильтров, в которых конденсат очищается от механических примесей и солей. Очищенный конденсат под давлением поступает в смешивающие подогреватели 3 и 4, в которых подогревается паром из отборов турбины и в которых производится термическая деаэрация конденсата. Освобожденный от газов и подогретый конденсат поступает в конденсатный насос второй ступени 5, где его давление повышается до 2,0-2,5 МПа и он поступает в основную группу поверхностных подогревателей низкого давления 6 и 7, где подогревается паром из отборов турбины. Далее конденсат направляется в конденсатный насос третьей ступени, где его давление повышается до 3,0-5,0 МПа. С этим давлением конденсат поступает в дополнительный блок соединенных последовательно подогревателей низкого давления 10, 11 и 12, где продолжается его подогрев паром из отборов турбины. Нагретый конденсат с повышенным давлением поступает в питательный насос и из него далее в технологическую тепловую схему электростанции. Привод питательного насоса осуществляется специальной (приводной) паровой турбиной 14 небольшой мощности. Отработавший в приводной турбине пар конденсируется в конденсаторе 15. Дренажный насос 8 используется во всех установках для перекачивания дренажей греющего пара из отборов турбины.
Предлагаемая бездеаэраторная установка позволяет повысить эффективность процессов теплообмена за счет использования дополнительных подогревателей низкого давлений. Надежность работы установки возрастает за счет отказа от применения подогревателей высокого давления и снижения мощности питательного насоса. Капитальные расходы уменьшены вследствие неприменения (отказа от) деаэраторов и подогревателей высокого давления.