АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ЗАЩИТОЙ ОТ ПРЕВЫШЕНИЯ-ПОНИЖЕНИЯ СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Полезная модель относится к автоматам защиты и предназначена для использования при аварийных ситуациях в электросети жилых домов, квартир., учреждений.
Известен автоматический выключатель отечественного производства ВА 22 - 27, который согласно техническому паспорту обеспечивает защиту электросети только от тепловой перегрузки. Известен также автоматический выключатель фирмы Simens 5SQ 5Sx2 и другие, относящиеся к аппаратам модульного исполнения. Известный автоматический выключатель обеспечивает защиту электросети от тепловой перегрузки и короткого замыкания. Но при повыщении - понижении и скачков сетевого напряжения известный автоматический выключатель потребителя не защищает. При этом из строя выходят бытовые агрегаты, имеющие электрический привод - кондиционеры, стиральные машины и что еще опаснее - горит бытовая техника, что резко увеличивает вероятность возникновения пожара.
Технической задачей предполагаемой модели является создание системы контроля уровня входного напряжения.
Техническая задача рещается за счет того, что автоматический выключатель, содержащий элемент электромагнитной защиты от короткого замыкания, тепловой элемент защиты от токов перегрузки, неподвижный и подвижный силовые контакты, механизм отключения (расцепитель), дополнительно содержит блок контроля входного напряжения (датчик напряжения) включающей блок измерения входного напряжения, электронный ключ и катушку, кинематически связанную через электромагнитный привод с расцепителем и силовыми контактами.
На фиг. 1 изображена принципиальная схема автоматического выключателя с защитой от превышения - понижения сетевого напряжения.
На фиг. 2 изображена принципиальная схема блока контроля входного напряжения.
Автоматический выключатель с защитой от превышения - понижения сетевого напряжения содержит элемент электромагнитной защиты от короткого замыкания 1, тепловой элемент защиты от токов перегрузки 2, соединенные с неподвижным силовым контактом 3 и подвижным силовым контактом 4 через механизм отключения
(расцепитель) 5, блок контроля входного напряжения 6, состоящий из блока измерения входного напряжения (датчик напряжения) 7, соединенного с электронным ключом 8 и катушкой 9, кинематически связанной с расцепителем 5 через электромагнитный привод (на схеме не показан) и силовыми контактами 3 и 4. В случае короткого замыкания в электросети срабатывает элемент электромагнитной защиты 1 и происходит разрыв силовой цепи путем воздействия расцепителя 5 на подвижный силовой контакт 4 и неподвижный силовой контакт 3, В случае возникновения токов перегрузки, протекающих через потребитель, срабатывает тепловой элемент защиты 2 и также происходит разрыв силовой цепи путем воздействия расцепителя 5 на силовые контакты 3 и 4. В случае превышения - понижения сетевого напряжения иди его скачков срабатывает блок контроля уровня сетевого напряжения 6, при достижении аварийной величины, датчик напряжения (блок измерения входного напряжения) 7 вьщает сигнал, электронный ключ 8 замыкается и напряжение сети подается на катушку 9 электромагнитного привода расцепителя 5, при этом также происходит разрыв силовой цепи путем воздействия расцепителя 5 на силовые контакты 3 и 4.
Предлагаемый автоматический выключатель с защитой от превышенияпонижения сетевого напряжения при однофазной системе питания устанавливается на розеточные группы и группы освещения.
Данный автоматический выключатель имеет большие преимущества перед существующими автоматическими выключателями. Явление перенапряжения частое явление и происходит в основном при обрыве общих питающих нулевых проводников, когда питающее напряжение делится между потребителями неравномерно. Обрыв нулевых проводников может произойти при перегрузке электрической сети (с каждым годом электроемкость жилья растет) при неблагоприятных погодных условиях, там, где питание сделано воздушной линией (ветер, упавшее дерево, при коротком замыкании в электрической сети, при краже цветного металла (проводов) при старой, ветхой электропроводке внутри домовой сети, из-за ошибок обслуживающего персонала).
Предлагаемый автоматический выключатель прост в изготовлении, не требует дефицитных деталей, особого дорогостоящего оборудования и оснастки при про зводстве. Может выпускаться серийно на небольщих предприятиях и в условиях мастерских.