УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ ОБЪЕКТОВ

Устройство контроля загазованности объектов
Полезная модель относится к анализу газовоздушных смесей с каталитическим окислением и может быть использована, преимущественно, для индикации в системах взрывопредупреждения и контроля степени взрывоопасности соответствующих объектов, в частности, котельных.
Известно устройство для обнаружения опасной загазованности объекта, содержащее датчик концентрации опасных веществ, первый, второй и третий пороговые блоки, блок реверсивного счета и индикации времени, блок сигнализации, блок задания уровней, блок коммутаторов, счетчик, управляемый делитель, первый и второй делитель ИЛИ, формирователь импульсов, первый и второй триггеры (Патент РФ № 202449, G08B 23/00. Опубл. 15.12.94 г. Бюл. № 23).
Известен также индикатор степени взрывоопасности газовоздушной смеси, содержащий последовательно включенные генератор импульсов стабильной скважности и импульсно-аналоговую систему преобразования сигнала с термокаталитическим преобразователем (сенсором). Генератор импульсов стабильной скважности содержит источник импульсов, схему блокировки импульсов, счетчик импульсов на два входа и один выход, первый вход которого подключен к выходу источника импульсов, дешифратор состояния счетчика импульсов на один вход, подключенный к выходу счетчика импульсов, и два выхода, первый из которых подключен ко входу импульсно-аналоговый системы преобразования сигнала с термокаталитическим преобразователем. Вход схемы блокировки импульсов подключен ко второму выходу дешифратора состояния счетчика, а выход - ко второму входу счетчика импульсов (Патент РФ № 2161823, G08B 17/10, GO IN 7/12. Опубл. 10.01.01 г. Бюл. № 1).
Однако известные устройства не обеспечивают должного уровня безопасности в котельных при отключении электрической энергии. Дело в том, что в котельных при отключении электрической энергии отключаются и насосы, подающие воду в котлы. Циркуляции воды нет, но газ к котлам продолжает поступать. При этом котлы, не имеющие воды, перегреваются, что может привести к их разгерметизации, т. е. к аварийной ситуации.
Паиболее близким к предлагаемому по совокупности признаков является устройство контроля загазованности бытовых помещений, включающее сигнализатор, состоящий из термокаталитического датчика газа, блока звуковой и световой сигнализации, блока управления внещней цепи, соединенных последовательно, блок питания, обеспечивающий работу каждого из перечисленных элементов. В сигнализатор введен источник питания внещней цепи, электрически соединенный с блоком управления, а в устройство введен блок автоматического отключения подачи газа со схемой его управления, выполненный с возможностью установки его на газопроводе, последовательно соединенный с источником питания внещней цепи через блок управления. Вход схемы управления подсоединен к выходу блока управления внещней цепи, а ее выход соединен с входом блока автоматического отключения
подачи газа. При этом блок автоматического отключения подачи газа выполнен в виде газового электромагнитного клапана, а блок питания выполнен раздельно с сигнализатором (Свидетельство на полезную модель № 3653, G08B 17/10. Опубл. 16.02.97 г. Бюл. № 2).
Но и это устройство также не обеспечивает должный уровень безопасности в котельных при отключении электрической энергии.
Задачей, на решение которой направлена предлагаемая полезная модель, является расширение функциональных возможностей устройства и повышение уровня безопасности в котельных.
Для решения указанной задачи в устройство контроля загазованности помеш,ений, включающем сигнализатор, состоящий из термокаталитического датчика газа, блока звуковой и световой сигнализации, блока управления внешней цепи, соединенных последовательно, блок автоматического отключения подачи газа, схему управления этим блоком, вход которой подсоединен к выходу блока управления внешней цепи, а выход - к входу блока автоматического отключения подачи газа и блок питания, дополнительно введен триггер Шмитта, вход которого подсоединен к выходу блока питания, а выход - к выходу схемы управления блоком автоматического отключения подачи газа.
Введение в устройство контроля загазованности помещений триггера Шмитта позволяет перекрывать подачу газа к котлам при отключении электрической энергии, что повышает уровень безопасности в котельных.
На фиг. изображена блок-схема устройства контроля загазованности объектов.
Устройство (фиг.) включает в себя сигнализатор 1, состоящий из термокаталитического датчика 2, блока звуковой и световой сигнализации 3, блока управления внешней цепи 4, соединенных последовательно, блок автоматического отключения подачи газа 5, схему управления 6 этим блоком 5, стабилизированный блок питания 7 и триггер Шмитта 8. Вход схемы управления 6 подсоединен к выходу блока управления внешней цепи 4, а ее выход соединен с входом блока автоматического отключения подачи газа 5. Вход триггера Шмитта 8 подсоединен к выходу блока питания 7, а выход - к входу схемы управления 6 блоком автоматического отключения подачи газа 5. Блок питания 7 обеспечивает работу каждого из перечисленных элементов 2,3,4,6,8.
Устройство работает следующим образом.
В исходном состоянии, при отсутствии загазованности, сигнал с термокаталитического датчика 2 на блок звуковой и световой сигнализации 3 и блок управления внешней цепи 4 не подается. При этом блок автоматического отключения подачи газа 5 (в виде газового электромагнитного клапана) находится в рабочем (открытом) состоянии. Т.е. газ поступает к потребителю.
Появление в помещении концентрации газа, превышающей установленный порог настройки сигнализатора 1, приводит к появлению сигнала на выходе термокаталитического датчика 2. Включается блок звуковой и свеofrrj/o///
ТОБОЙ сигнализации 3 и, соответственно, - блок управления внешней цепи 4. С блока управления внешней цепи 4 сигнал поступает на схему управления (электронный ключ по схеме Дарлингтона) 6 блоком автоматического отключения подачи газа 5. При этом подача газа к потребителю прекращается.
При установлении в помещении нормальной концентрации газа сигнализатор 1 и схема управления 6 приходят в исходное состояние, а блок автоматического отключения подачи газа 5 приходит в положение, разрешающее подачу газа.
В случае отключения в котельной электрической энергии на вход триггера Шмитта 8 подается сигнал «нулевого уровня с блока питания 7. При этом триггер Шмитта 8 вырабатывает на выходе импульсный сигнал, поступающий на вход схемы управления 6 блоком автоматического отключения подачи газаЗ. Подача газа к котлам прекращается. При этом емкость сглаживающих конденсаторов фильтра (не показаны) блока питания 7 выбирается таким образом, чтобы их (конденсаторов) остаточного напряжения было достаточно и для срабатывания триггера Шмитта 8, и для срабатывания схемы управления 6 блоком автоматического отключения подачи газа 5.
После выдачи импульсного сигнала триггер Шмитта 8 возвращается в исходное состояние. И при возобновлении подачи электрической энергии он сигнала на срабатывание блока автоматического отключения подачи газа 5 не выдает.
C(93/o //95