РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА

Полезная модель относится к технике автоматического регулирования и может быть использована в системах газоснабжения котельных и других коммунальных объектов.
Известны различные конструкции регуляторов давления газа прямого действия. Так, в издании «Промышленное газовое оборудование» (под. редакцией Е.А.Карякина. Справочник. Издание 3-е, переработанное и дополненное. - Саратов: Газовик, 2003) даны описания и конструктивные схемы регуляторов давления газа РДСК-50. Недостатком таких регуляторов является сложность конструкции и достаточно низкая надежность.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому решению является регулятор давления газа РДСК-50, выпускаемый ОАО «Жуковский машиностроительный завод» (г.Жуковский Московской обл.).
Устройство содержит корпус с входной и выходной камерами, седло отключающего устройства, отключающее устройство с клапаном, седло регулирующего клапана, сервопривод, включающий регулирующий клапан, установленный на штоке, мембранное компенсирующее устройство, герметично соединенное со штоком и корпусом, рабочей мембраной и установленной в корпусе задающей пружины.
Недостатком этой конструкции является, помимо ее сложности, низкая надежность мембранного компенсирующего устройства в части разрыва компенсирующей мембраны при максимальных перепадах давления, а также малых значениях числа циклов «открыт - закрыт».
Целью предлагаемой полезной модели является упрощение конструкции регулятора с одновременным повышением его надежности.
Регулятор давления газа поясняется чертежом.
Регулятор давления газа содержит корпус 1 с входной А и выходной Б камерами, седло 2 отключающего устройства, отключающее устройство 3 с клапаном 4, седло регулирующего клапана 5, сервопривод, включающий
регулирующий клапан 6, установленный на штоке 7, сильфонное компенсирующее устройство 8, подвижная часть которого герметично соединена со штоком регулирующего клапана 7, а неподвижная - герметично соединена с корпусом 1, рабочей мембраной 9, установленной в корпусе 10, и задающей пружиной 11.
Регулятор давления работает следующим образом.
В исходном состоянии клапан 4 отключающего устройства 3 установлен в открытое положение. Входное давление действует на регулирующий клапан 6 и сильфонное компенсирующее устройство 8, а так как площадь регулирующего клапана 6 и эффективная площадь сильфонного компенсирующего устройства 8 близки по значению, то алгебраическая сумма усилий, действующих на шток, приблизительно равна нулю. В установившемся режиме работы усилие задающей пружины 11 и усилие сильфонного компенсирующего устройства 8, зависящее от механической жесткости сильфона, уравновешиваются давлением в подмембранной полости рабочей мембраны 9.
При изменении расхода выходное давление изменяется, равновесие сил нарушается, что приводит к перемещению жесткого центра мембраны 9 в сторону нового равновесного состояния и соответствующему перемещению регулирующего клапана 6.
При изменении входного давления происходит равновесное изменение усилий на регулирующем клапане 6 и сильфонном компенсирующем устройстве 8, что сводит к минимуму зависимость давления в выходной полости Б от изменения давления во входной полости А.
Введение в конструкцию регулятора давления сильфонного компенсирующего устройства, выполненного из коррозионностойкого материала, позволяет повысить его надежность при максимальных перепадах давлений, работоспособность в рабочей среде и упрощает конструкцию регулятора давления в целом.
Практика эксплуатации регуляторов давления газа свидетельствует о том, что предлагаемое решение обладает промышленной полезностью (паспорт СЯМИ. 493611-226 А ПС).