СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ

1. Способ повышения эффективности работы газотурбинной установки, включающий ступенчатое сжатие воздуха в многоступенчатом турбокомпрессоре, подачу и охлаждение распыленной жидкостью сжатого воздуха в смесительных камерах, расположенных между ступенями турбокомпрессора, расширение рабочего тела в газовой турбине, сжигание полученного в газификаторе синтезгаза или другого органического топлива в камере сгорания и регенерацию тепла продуктов сгорания, отличающийся тем, что охлаждение сжатого воздуха осуществляют путем подачи в смесительные камеры незамерзающего при минусовых температурах окружающей среды хладоагента в виде капель размером 20-500 мкм и полный вывод хладоагента после его безиспарительного нагрева сепарационно-вихревым устройством, а выведенный из смесительных камер нагретый хладоагент направляют в повторный оборот, предварительно охлаждая его воздухом окружающей среды в автономном теплообменном устройстве до температуры выше, чем температура окружающей среды на 1-8°C, при этом безиспарительность охлаждения обеспечивается расходом поступающего в смесительные камеры хладоагента при выполнении условия:
d вых.в≤d вх.в, где
d вых.в - влагосодержание воздуха на выходе из смесительной камеры,
d вх.в - влагосодержание воздуха на входе в смесительную камеру;
d - отношение веса влаги во влажном воздухе к весу сухого воздуха в том же объеме, г/кг,
при этом, регулируя расход хладоагента и поддерживая безиспарительность охлаждения во всех камерах, добиваются практически изотермического процесса сжатия, контролируя и поддерживая отклонения температур в конце первой и последней смесительных камер в пределах 0-10°C.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве охлаждающей жидкости могут быть использованы антифризы, растворяющиеся в воде и имеющие температуру кипения выше, чем температура кипения воды при одних и тех давлениях, например, 20-60% раствор этиленгликоля или пропиленгликоля.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что при работе газотурбинной установки на угольном топливе в ней использована автономная регулируемая подача воды в газификатор через регулировочный вентиль, в регенеративный воздухоподогреватель и теплообменник, охлаждающий синтезгаз перед фильтром тонкой очистки, при этом поддерживают температуру синтезгаза перед фильтром тонкой очистки не более 870°К, а температуру на выходе газификатора не более 1123°К.