КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ШАХТНЫЙ ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРООПАСНОСТИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА

Полезная модель относится к кабельной отрасли промышленности, а именно к конструкциям кабелей предназначенных для передачи и распределения электрической энергии в установках на номинальное переменное напряжение 1,14 и 6 кВ частотой 50 Гц и напряжение до 220 В на вспомогательных жилах.
Данный кабель предназначен для стационарной и периодической прокладки по горизонтальным и наклонным выработкам шахт.
Кабель может быть использован как элемент электрической сети соединяющей источник электроэнергии и объект промышленного или гражданского строительства.
Предлагаемый кабель силовой шахтный пониженной пожароопасности с изоляцией из сшитого полиэтилена имеет следующую конструкцию: жилы медные; изоляция из сшитого полиэтилена; экран по изолированным жилам из полупроводящего полиэтилена; броню из стальных оцинкованных лент или стальных оцинкованных проволок; наружную оболочку из ПВХ пластиката пониженной пожароопасностии.
Вид климатического исполнения УХЛ, категория размещения 5 по ГОСТ 15150.
Кабель предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 30°С до 50°С, относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°С, в том числе для прокладки на открытом воздухе.
При эксплуатации кабеля жила заземления, и броня должны быть присоединены к заземляющему зажиму электрооборудования.
Длительно допустимая температура нагрева жил кабеля при эксплуатации, не должна превышать 90°С.
Максимально допустимая температура при токах короткого замыкания 250°С.
Допустимый нагрев жил в аварийном режиме 130°С.
Кабель должен быть стоек к изгибу.
н
н
Минимальный радиус изгиба при прокладке должен быть не менее 7,5 D, где D - расчетный наружный диаметр кабеля, мм.
Срок службы кабеля не менее 8 лет при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации, указанных в настоящих технических условиях. Срок службы исчисляют с даты ввода кабеля в эксплуатацию. Фактический срок службы кабеля не ограничивается указанным сроком службы, а определяется техническим состоянием кабеля.
Преимущества разработки
В шахтах в кабеле всегда имеется заземляющий проводник и применение для этой цели заземляющей жилы в место брони значительно надежнее.
Кабель имеет вспомогательную жилу для контроля целостности заземляющей жилы и обеспечения надежных блокировок и защит.
Применение пластмасс позволяет облегчить конструкцию кабеля, упростить прокладку и монтаж, а также производить прокладку на трассах с большей разностью уровней. [1]
Отличительной особенностью кабелей исполнения «нг-LS» является то, что их изоляция, заполнение и оболочка выполнены из специальных полимерных композиций пониженной пожарной опасности, созданных на основе поливинил-хлорида. Кабели исполнения «нг-LS» характеризуются пониженной горючестью, пониженным выделением хлористого водорода и низкой дымообразующей способностью при горении и тлении.
По токсичности продуктов, выделяющихся при горении, ПВХ композиции пониженной пожароопасности относятся к классу умеренно опасных и малоопасных веществ. [2]
Преимущества применения в качестве изоляции сшитого полиэтилена вместо ПВХ пластиката:
- большая пропускная способность за счет увеличения рабочей температуры жил - 90°С вместо 70°С;
- более низкие диэлектрические потери;
- более высокий ток термической стойкости при коротком замыкании;
- меньшая плотность.
Сведения, подтверждающие возможность осуществления полезной модели.
На фиг.1 изображен кабель силовой шахтный пониженной пожароопасности с изоляцией из сшитого полиэтилена, который содержит три основных жилы (1), жилу заземления (2) и вспомогательную жилу (3); на основную и вспомогательную жилы методом экструзии наложена изоляция (4) из сшитого полиэтилена; на изолированные основные токопроводящие жилы наложен экран (5) из полупроводящего полиэтилена; экранированные основные, изолированная вспомогательная жилы и жила (жилы) заземления скручены в сердечник; при скрутке жил кабеля должен быть обеспечен контакт между экранами и жилой (жилами) заземления; поверх скрученных жил методом экструзии наложена внутренняя оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности (6) с одновременным заполнением промежутков между жилами; поверх внутренней оболочки методом обмотки наложена броня из двух стальных оцинкованных лент или стальных оцинкованных проволок (7); поверх брони методом экструзии наложена наружная оболочка (8) из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.
Литература:
1. Силовые кабели и кабельные линии, 1984 г., Ларина Э.Т.
2. Кабели и провода №6(277), 2002 г.