Способ утилизации теплоты в конденсаторах паровых турбин, охлаждаемых водно-воздушными ресурсами

международный научный журнал «инновационная наука»

№12/2015

issn 2410-6070

Список использованной литературы:

1. Гафуров А.М., Гафуров Н.М. Технико-экономическое обоснование установки по утилизации тепловых отходов для ТЭС. // Инновационная наука. - 2015. - № 11-1 (11). - С. 52-53.

2. Мисбахов Р.Ш., Мизонов В.Е. Моделирование теплопроводности в составной области с фазовыми переходами.// Вестник Ивановского государственного энергетического университета. 2015. № 4. С. 39-43.

3. Мисбахов Р.Ш., Мизонов В.Е. Ячеечная модель фазового перехода в сферической капле при охлаждении.// Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. - 2015. - № 8. - С. 71-74.

4. Гуреев В.М., Мисбахов Р.Ш., Ермаков А.М., Москаленко Н.И. Повышение эффективности кожухотрубных теплообменных аппаратов с применением луночных и полукольцевых выемок.// Энергетика Татарстана. - 2014. - № 3-4 (35-36). - С. 61-64.

5. Шуина Е.А., Мизонов В.Е., Мисбахов Р.Ш. Влияние поперечной неоднородности потока газа на кривую разделения гравитационного классификатора.// Вестник Ивановского государственного энергетического университета. 2015. № 5. С. 60-63.

© Гафуров А.М., Калимуллина Д.Д., 2015

УДК 62-176.2

А.М. Гафуров

инженер кафедры «Котельные установки и парогенераторы» Казанский государственный энергетический университет

Д.Д. Калимуллина студентка 3 курса института «СТиИЭС», кафедры «ВиВ» Казанский государственный архитектурно-строительный университет

Г. Казань, Российская Федерация

СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ В КОНДЕНСАТОРАХ ПАРОВЫХ ТУРБИН, ОХЛАЖДАЕМЫХ ВОДНО-ВОЗДУШНЫМИ РЕСУРСАМИ

Аннотация

В статье рассматривается способ утилизации теплоты с помощью низкотемпературного теплового двигателя в составе конденсационной установки ТЭС, охлаждаемого комбинированно водно-воздушными ресурсами.

Ключевые слова

Утилизация теплоты, тепловой двигатель, водно-воздушное охлаждение

Предлагается использовать низкотемпературный тепловой двигатель (НТД) с замкнутым контуром циркуляции на пропане С3Н8 для утилизации сбросной низкопотенциальной теплоты в конденсаторах паровых турбин ТЭС в зимний период времени, что позволит повысить эффективный КПД станции [1].

Процесс утилизации низкопотенциальной теплоты отработавшего в турбине пара осуществляется путем нагрева и испарения в конденсаторе паровой турбины сжиженного пропана С3Н8, циркулирующего в замкнутом контуре НТД (рис. 1), работающего по органическому циклу Ренкина. Причем охлаждение низкокипящего рабочего газа С3Н8 осуществляют комбинированно с помощью технической воды и наружного воздуха окружающей среды в зимний период времени [2,3].

международный научный журнал «инновационная наука»

№12/2015

issn 2410-6070

' регенерации

Рисунок 1 - Схема НТД в составе конденсационной установки ТЭС.

Контур с низкокипящим рабочим газом С3Н8, содержит последовательно соединенные конденсатный насос, теплообменник-рекуператор по нагреваемой среде, конденсатор паровой турбины, турбодетандер с дополнительным электрогенератором, теплообменник-рекуператор по охлаждаемой среде и конденсатор с комбинированной системой водно-воздушного охлаждения.

Пропан C3H8 широко применяется в низко и среднетемпературных холодильных установках, рефрижераторах и тепловых насосах. Он характеризуется низкой температурой кипения равной минус 42°С при давлении 101,325 кПа. Причем в процессе расширения в турбодетандере газообразного пропана С3Н на выходе он остается в перегретом состоянии.

Применение комбинированного водно-воздушного охлаждения позволяет как последовательно, так и параллельно охлаждать и сжижать газообразный пропан С3Н8 в зимний период времени. При последовательном охлаждении температуру газообразного пропана СзН§ снижают вначале в конденсаторе водяного охлаждения (до 5°С), а затем его сжижают в конденсаторе воздушного охлаждения (до -50°С). При параллельном охлаждении газообразный пропан С3Н8 разделяют на два потока: первый поток охлаждается и сжижается в конденсаторе водяного охлаждения, а второй поток в конденсаторе воздушного охлаждения, и в процессе смешения двух выходных потоков возможно регулирование температуры сжиженного пропана С3Н8 [4,5].

Применение воздуха в качестве теплоотводящей среды конденсатора позволяет резко сократить расходы воды и улучшить экологический баланс естественных водоемов. Список использованной литературы:

1. Патент на изобретение № 2562506 РФ. Способ работы тепловой электрической станции / Гафуров А.М. 10.09.2015 г.

2. Гуреев В.М., Ермаков А.М., Мисбахов Р.Ш., Москаленко Н.И. Численное моделирование кожухотрубного теплообменного аппарата с кольцевыми и полукольцевыми выемками.// Промышленная энергетика. 2014. № 11. С. 13-16.

3. Москаленко Н.И., Мисбахов Р.Ш., Ермаков А.М., Гуреев В.М. Моделирование процессов теплообмена и гидродинамики в кожухотрубном теплообменном аппарате.// Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. - 2014. - № 11-12. - С. 75-80.

4. Гуреев В.М., Мисбахов Р.Ш., Ермаков А.М., Москаленко Н.И. Повышение эффективности кожухотрубных теплообменных аппаратов с применением луночных и полукольцевых выемок.// Энергетика Татарстана. - 2014. - № 3-4 (35-36). - С. 61-64.

5. Мисбахов Р.Ш., Москаленко Н.И., Ермаков А.М., Гуреев В.М. Интенсификация теплообмена в теплообменном аппарате с помощью луночных интенсификаторов.// Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. - 2014. - № 9-10. - С. 31-37.

© Гафуров А.М., Калимуллина Д.Д., 2015