ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТЫ ОБЩЕОБМЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

Полезная модель относится к лабораторным устройствам для изучения работы общеобменной вентиляции и может найти применение в лабораторной практике.
Известна лабораторная установка для исследования работы общеобменной вентиляции, основными элементами которой являются вытяжной шкаф, снабженный подвижной стенкой и соединенный со всасывающим трубопроводом вентилятора, на напорном трубопроводе установлена трубка Прандтля. Последняя закреплена в устройстве, позволяющим перемещать ее в вертикальном направлении в плоскости сечения напорного трубопровода. Концы трубки Прандтля герметично соединены гибкими шлангами с прибором для измерения разности давлений. Отдельно на напорном трубопроводе установлена трубка для измерения статического давления, соединенная с микроманометром (см. Методические указания к вы полнению лабораторно-расчетной работы "Экспериментальное исследование работы общеобменной вентиляции". Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров., СПб, 2000 г., стр 16, рис.5). Данная установка выбрана в качестве прототипа.
Работает установка следующим образом. С помощью вентилятора воздух из рабочего помещения поступает в вытяжной шкаф и по напорному трубопроводу выводится из помещения. Расход удаляемого воздуха регулируется определенным положением подвижной стенки вытяжного шкафа. Для определения расхода воздуха используются
показания прибора для измерения разности полного и статического давлений на основе показаний трубки Прандтля. Затем рассчитывается кратность воздухообмена в данном помещении по формуле K=Q/U (здесь Q-расход удаляемого воздуха из помещения, U-объем помещения) и сравнивается с допустимыми нормами техники безопасности.
Недостатком прототипа является сложность измерения разности полного и статического давлений при помощи трубки Прандтля, обусловленная сложным конструктивным исполнением последней.
Целью предлагаемой полезной модели является снижение трудоемкости измерения разности полного и статического давлений.
Эта цель достигается тем, что трубка с расположенными в ней приемниками полного и статического давления имеет цилиндрическую форму с двумя соосными отверстиями на ее передней и задней сторонах, отделенных друг от друга наклонной пластиной, перекрывающей поперечное сечение последней.
Сущность полезной модели поясняется чертежом. На фиг.1 изображен общий вид лабораторной установки, на фиг.2 вид А.
Лабораторная установка для исследования работы общеобменной вентиляции включает вытяжной шкаф 1, снабженный подвижной стенкой 2 и соединенный со всасывающим трубопроводом 3 вентилятора 4, на напорном трубопроводе 5 которого установлена трубка 6 с расположенными в ней приемниками полного и статического давления, подключенными к прибору 7 для измерения разности давлений. Трубка 6 с расположенными в ней приемниками полного и статического давления имеет цилиндрическую форму с двумя соосными отверстиями 8, 9 на ее передней и задней сторонах, отделенных друг от друга наклонной пластиной 10 перекрывающей поперечное сечение последней. В местах присоединения
трубки 6 к напорному трубопроводу 5 имеются уплотнения 11.
Работает установка следующим образом. С помощью вентилятора 4 воздух из рабочего помещения поступает в вытяжной шкаф 1 и по напорному трубопроводу 5 выводится из помещения. Расход удаляемого воздуха регулируется определенным положением подвижной стенки 2 вытяжного шкафа 1. Для определения расхода воздуха используются показания прибора 7 для измерения разности полного и статического давлений, полученные с помощью трубки 6. Затем рассчитывается кратность воздухообмена в данном помещении по формуле К=Q/U (здесь Q-расход удаляемого воздуха из помещения, U-объем помещения) и сравнивается с допустимыми нормами техники безопасности. Трудоемкость измерений значительно снижается в предлагаемой лабораторной установке по сравнению с установкой - прототипом.
Предлагаемое устройство разработано в университете растительных полимеров и используется в лабораторной практике при исследовании работы общеобменной вентиляции.