ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ

Полезная модель относится к области техники, в частности к конструкциям водогрейных котлов. Известны водогрейные котлы, включающие топку и систему труб, внутри которых проходит подогреваемая вода, а снаружи горячие газы (водотрубные котлы). Известны также водогрейные котлы, включающие топку и систему труб, внутри которых проходят горячие газы, а снаружи омываются подогреваемой водой (газотрубные котлы) (В.И.Панин, Котельные установки малой и средней мощности. М: Стройиздат, 1968 с.159-174)
Недостаток этих котлов - небольшой коэффициент полезного действия (КПД), частые остановки котлов на профилактику. Эти недостатки вызваны оседанием сажи на стенках труб соприкасающихся с горячими газами, потому что температура стенки трубы значительно ниже температуры горячих газов. В результате оседания сажи на стенках трубы резко падает теплопроводность труб, а следовательно КПД котла. Для очистки труб от сажи приходится периодически останавливать котлы, требуются дополнительные трудозатраты.
Задача полезной модели - повышение КПД и сокращение трудозатрат при эксплуатации котла.
Для решения поставленной задачи, в котле включающего топку, систему труб в которых проходят горячие газы или подогреваемая вода, на стенках труб, соприкасающихся с горячими газами, предусмотрены металлические ребра.
На фиг.1 представлен поперечный разрез трубы в газотрубном котле, на фиг.2 поперечный разрез трубы в водотрубном котле.
Котел состоит из топки и системы труб (на чертеже не показаны). Трубы 1 с расположенными на них продольными ребрами 2, нагреваемая вода 3 и горячие газы 4.
Котел работает следующим образом: при сгорании горячие газы соприкасаясь с ребрами нагревают их до температуры воспламенения сажи, что предотвращает ее оседания на стенках труб, тем самым не снижается теплопроводность труб, а следовательно и коэффициент полезного действия котла. Отпадает необходимость в периодической остановки котла для очистки труб от сажи, что приводит к экономии трудозатрат при эксплуатации котла.
Пример:
2
3
3
В одноэтажном жилом доме был установлен котел на дровах. Для отопления дома в зимний период площадью 65 м требовалось примерно 2 м березовых дров на месяц. После замены гладких труб на трубы со стальными ребрами расход дров на зимний месяц составил 1,5 м, т.е. на 25% меньше. Отпала необходимость в периодической остановке котла для очистки труб от сажи.