СЕТЧАТЫЙ МОЛНИЕОТВОД
MESH LIGHTNING CONDUCTOR

Изобретение относится к молниезащите объектов экономики страны, а конкретнее к устройствам молниеприемников.
Известен молниеотвод с молниеприемником в виде сетки из одной ячейки, образованной прокладкой проволоки диаметром 6 мм (катанки) по коньку крыши здания. Этот молниеотвод выбран в качестве прототипа (A.M.Ганелин, С.И.Коструба. Справочника сельского электрика. - М.: ВО "АГРОПРОМИЗДАТ", 1988, с.285, рис.125).
Недостатком прототипа является обеспечение защиты только внутри здания, а все, что находится вне его, например стоящий вблизи здания дизель-генератор и т.п., не защищены от удара молнии. Вторым недостатком прототипа является отсутствие шунтирования проводников молниеприемника, из-за чего возможно пережигание током молнии проводника молниеприемника при прямом ударе молнии в молниеприемник.
Задачей предлагаемого изобретения является эффективная защита людей, оборудования и строительной техники от поражения разрядами молнии в районах с повышенной грозовой активностью.
В результате использования предлагаемого изобретения появляется возможность проводить работы и обслуживание оборудования во время грозы на открытой территории в поле, на строительной площадке и т.д., не подвергаясь поражению разрядами молнии, без применения сложных и дорогих конструкций, а также появилась возможность шунтирования проводников молниеприемника, что исключает пережигание током молнии проводника молниеприемника при прямом ударе молнии в молниеприемник за счет наличия большого числа ячеек сетки.
Вышеуказанный технический результат достигается тем, что в предлагаемом сетчатом молниеотводе, состоящем из сетчатого молниеприемника, штырьевых молниеотводов, токоотводящих спусков и заземлителей, молниеприемник выполнен в виде мелкоячеистой сетки с размером ячейки 1×1 м из грозозащитных тросов диаметром не менее 6 мм, подвешенной не менее чем на четырех опорах высотой 35-50 м, причем каждый из не менее четырех токоотводящих спусков выполнен из гибкого троса с проводимостью, равной проводимости грозозащитного троса, при этом токоотводящие спуски одновременно служат для подъема сетки на высоту, для чего каждый трос переброшен через установленный на вершине каждой опоры усиленный стальной блок с вращающимся роликом, при этом соединения в узлах сетки и соединения токоотводящего спуска с сеткой и с заземлителем выполнены болтовыми с фигурными крестообразными токопроводящими стальными накладками для повышения проводимости, а стальной блок имеет размеры и установлен с учетом динамических нагрузок, возникающих при подъеме сетки на опоры.
Сетчатый молниеотвод, выполненный в виде сетки, подвешенной не менее чем на четырех деревянных или металлических опорах (мачтах) высотой 35-50 м, установленных по периметру защищаемой территории, например прямоугольника 70×50 м. Предлагаемый сетчатый молниеотвод содержит молниеприемник, выполненный из грозозащитных тросов диаметром не менее 6 мм, не менее четырех штырьевых молниеотводов на мачтах, не менее четырех токоотводящих спусков и не менее четырех заземлителей. Сетчатый молниеприемник имеет форму прямоугольника, равновеликого по площади защищаемой территории, и ячейки размером 1×1 м и узлы, образуемые болтовым соединением, усиленные фигурными крестообразными токопроводящими стальными накладками для повышения проводимости. Каждый из не менее четырех токоотводящих спусков выполнен из гибкого троса с проводимостью, равной проводимости троса диаметром не менее 6 мм.
Каждый из штырьевых молниеотводов соединен с заземлителем через токопроводящий спуск. Токоотводящие спуски одновременно служат для подъема сетки на высоту, для чего каждый трос переброшен через установленный у вершины каждой опоры (мачты) усиленный стальной блок с вращающимся роликом. Соединения троса с сеткой и с заземлением - болтовые, усиленные фигурными крестообразными токопроводящими металлическими накладками для повышения проводимости.
Молниеприемник выполнен в виде мелкоячеистой сетки с размером ячейки 1×1 м из грозозащитных тросов диаметром не менее 6 мм, подвешенной не менее чем на четырех опорах высотой 35-50 м, что отвечает требованиям необходимой проводимости с возможностью шунтирования при стекании грозовых разрядов с защитной конструкции и обеспечения ее механической прочности при динамических и статических нагрузках.
Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором представлена общая схема сетчатого молниеотвода.
Сетчатый молниеотвод содержит мелкоячеистую сетку - молниеприемник 1, опоры 2, токоотводящие спуски 3, усиленные стальные блоки с вращающимися роликами 4, штырьевые молниеотводы 5, болтовое соединение с фигурными крестообразными токопроводящими стальными накладками 6, заземлители 7, установленные в земле 8.
Сетчатый молниеотвод работает следующим образом.
При грозовом разряде в направлении территории, защищаемой сетчатым молниеотводом, разряды улавливаются сетчатым молниеприемником 1 и штырьевыми молниеотводами 5, закрепленными на опорах 2, при этом заряды с сетчатого молниеприемника 1 и штырьевых молниеотводов 5 стекают по токоотводящим спускам 3, соединенным с заземлителями 7, расположенными в земле 8. При этом сетчатый молниеприемник 1 выполнен грозозащитными тросами, закрепленными между собой болтовыми соединениями с фигурными крестообразными токопроводящими стальными накладками 6, и соединен с токоотводящими спусками 3 через усиленные стальные блоки 4, закрепленные на опорах 2.
Таким образом, работающие на территории и находящиеся под сеткой работники, а также оборудование, высокогабаритная техника и другие объекты, подверженные воздействию разрядов молнии, полностью защищены от этого воздействия.