🔥Открывающиеся окна в наружных стенах лестничных клеток типа Л1 не могут рассматриваться как элементы вытяжной противодымной вентиляции
=======================================================================================================================================

Проектируется 4-этажный секционный жилой дом. Пожарная высота здания менее 15 м. В кажой секции предусмотрен лифт для перевозки пожарных подразделений и организована зона безопасности МГН в лифтовом холле. В лифтовом холле предусматривается подпор воздуха при пожаре. В каждой секции предусмотрена лестничная клетка Л1 с остекленными дверями. В рядовых секциях тупиковые межквартирные коридоры без естественного освещения не превышают длину 12 м.Требуется ли устройство дымоудаления из коридоров при наличии зоны безопасности МГН с подпором воздуха при пожаре.Является ли эта система приточной противодымной вентиляцией и требуется ли выполнять пункт 7.1 СП 7.13130.2013 в части " Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается"?Допустимо ли считать, что открывающиеся окна на лестничной клетке Л1 могут выполнять функцию дымоудаления без устройства механических дополнительных систем ДУ и ПД в коридоре?

В соответствии с ч.3 ст.85 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ред. 29.07.2017) использование приточной вентиляции для вытеснения продуктов горения за пределы зданий и сооружений без устройства естественной или механической вытяжной противодымной вентиляции не допускается.В соответствии с п.7.1 СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования" системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в НЕОБХОДИМОМ СОЧЕТАНИИ с системами вытяжной противодымной вентиляции.Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается.В соответствии с п.7.20 СП 7.13130.2013 заданная последовательность действия систем должна обеспечивать опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции.В соответствии с подпунктом "р" п.7.14, подпунктом "е" п.7.17 СП 7.13130.2013 подачу подогретого наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать в помещения безопасных зон.В соответствии с п.7.15 СП 7.13130.2013 расход наружного воздуха для приточной противодымной вентиляции следует рассчитывать при условии обеспечения избыточного давления не менее 20 Па:г) подача воздуха в помещения безопасных зон должна осуществляться из расчета необходимости обеспечения скорости истечения воздуха через одну открытую дверь защищаемого помещения не менее 1,5 м/с.В соответствии с подпунктом "б" п.7.16 СП 7.13130.2013 при расчете параметров приточной противодымной вентиляции следует принимать избыточное давление воздуха не менее 20 Па и не более 150 Па в помещениях безопасных зон.В соответствии с п.7.16 СП 7.13130.2013 величина избыточного давления на закрытых дверях эвакуационных выходов при совместном действии приточно-вытяжной противодымной вентиляции в расчетных режимах не должна превышать 150 Па.Соответственно, исходя из анализа вышеуказанных требований, возможно, сделать вывод о том, что при возникновении пожара в здании, в помещении безопасной зоны (зоны безопасности) на этаже пожара должно обеспечиваться избыточное давление воздуха не менее 20 Па и не более 150 Па за счет подачи подогреваемого воздуха при необходимости обеспечения скорости истечения подогреваемого воздуха через одну открытую дверь данного помещения не менее 1,5 м/с.В соответствии с п.7.10 СП 7.13130.2013 в многоэтажных зданиях следует применять именно вытяжные системы с механическим побуждением.В соответствии с ч.15 ст.89 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017) для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями передвижения допускается предусматривать на этажах вблизи лифтов, предназначенных для групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и (или) на лестничных клетках устройство безопасных зон, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений. При этом к указанным лифтам предъявляются такие же требования, как к лифтам для транспортировки подразделений пожарной охраны. Такие лифты могут использоваться для спасения групп населения с ограниченными возможностями передвижения во время пожара.Соответственно, если зоны безопасности для маломобильных групп населения (МГН) предусматриваются именно в лифтовых холлах лифтов для МГН, то к лифтам для МГН предъявляются в обязательном порядке такие же требования, как к лифтам для транспортировки подразделений пожарной охраны по ГОСТ Р 53296 - 2009 "Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности".Соответственно, на основании требований, установленных ч.3 ст.85 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ, п.7.1 СП 7.13130.2013, в Вашем случае (наличие системы приточной противодымной вентиляции в помещениях безопасных зон, наличие отдельной системы приточной противодымной вентиляции в шахтах лифтов с режимом "перевозка пожарных подразделений") необходимо в обязательном порядке предусматривать систему вытяжной противодымной вентиляции именно с механическим побуждением из коридоров.Величина избыточного давления на закрытых дверях эвакуационных выходов при совместном действии приточно-вытяжной противодымной вентиляции в расчетных режимах не должна превышать 150 Па (п.7.16 СП 7.13130.2013).В соответствии с подпунктом "к" п.7.14 СП 7.13130.2013 подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать в нижние части помещений (в Вашем случае в нижние части коридоров), защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции, для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения.Требования к системам компенсирующей подачи наружного воздуха для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения установлены п.8.8. СП 7.13130.2013, Методическими рекомендациями к СП 7.13130.2013 "Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий" ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2013.Открывающиеся окна в наружных стенах лестничных клеток типа Л1 не могут рассматриваться как элементы вытяжной противодымной вентиляции.Также необходимо учитывать, что в соответствии с п.4.2.7 СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (в редакции от 09.12.2010) двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах.