живем год в новом доме сегодня выяснилось, что в доме нет заземления. чем это чревато? и куда обращаться? у нас тсж.

 

я тоже задавался этими вопросами. подлинного заземления в наших домах нету (быть может только в совсем новых - есть) . у самого в квартире часть проводки заменена - с тремя жилами. но давно стало понятно, что третью жилу (заземление) не стоит подключать никуда - ни к кулю (не дай бог) ни к лепесткам заземления розетки. на всякий случай поставил на вход в квартиру узо. такое универсальное, чтобы не ставить на каждую группу приборов свое отдельное узо. но ведь это тоже.. . узо защищает не во всех случаях "включения человека в цепь",так сказать. с другой стороны невозможно на каждую розетку поставить по узо - щитка не хватит. кстати, раньше все включали стиральные машины (автоматы даже) в обычные розетки. и ничего.. . и не перегружало, не било током.. . сейчас сам столкнулся с задачей подключить стиральную машину. делать отдельную розетку (с выводом в щиток) в самом конце квартиры - очень сложно. поэтому решил пока включать в обычную розетку. благо на группе розеток стоит автомат на 16а. розетка новая и хорошая, но заземляющий контакт в ней все равно только для вида.. . вот и думай.. . а в принципе - современные приборы должны быть хорошо защищены сами по себе, ток по корпусу течь не должен. все время думаю - нет ли чего крамольного? ..

а как это выяснили? может просто не нашли его:)))

ни в одном доме россии нет заземления!!!

ящики стоящие на площадке квартир должны быть заземлены или занулены, кто как лепит.... электроящики имелись ввиду...

никуда ходить не надо.
просто позвонить в районное отделение ваших эл. сетей
(или как там называется ваш продавец эл. энергии)
и изложить ситуацию. в конце спросить: разберуться ли они сами или 
стоит обратиться в местное отделение ростехнадзора.
думаю, после этого очень быстро найдутся лица, ответственные за безопасную 
эксплуатацию энергохозяйства вашего тсж, и проблема будет устранена в кратчайшие сроки.
в пуэ и птэ-всё прописано: кто, когда, как должен контролировать состояние эл. сетей вашего дома,
более того, -везде стоят подписи лиц, обязанных проверять выполнение упомянутых нормативов.
и не сделавших это.
удачи.

каркас яцика распредилительного щитка обычно заземлен. нужно смотреть.

99% жилых домов в россии не имеют заземления.... не берите в голову и соблюдайте правила безопасности при использовании э/приборов.... так что плотник не прав.... у электриков надо спрашивать....

говоря в общем, можно заметить, что великая и ужасная сила электричества давно описана, подсчитана, занесена в толстые таблицы. нормативная база, определяющая пути синусоидальных электрических сигналах частоты 50 гц способна ввергнуть любого неофита в ужас своим объемом. и, несмотря на это, любому завсегдатаю технических форумов давно известно - нет более скандального вопроса, чем заземление. 
масса противоречивых мнений на деле мало способствует установлению истины. тем более, вопрос этот на самом деле серьезный, и требует более пристального рассмотрения. 
в ссср в сетях с глухо заземленной нейтралью применяется защитное зануление , а не заземление. в вашем доме не может идти по стояку трехжильный кабель от подвала на верхние этажи. должно идти 4 провода. один из них рабочий ноль . он же используется как защитный ноль . так должно быть . 
а почему у вас трехжильный кабель ? у вас что , дом двухэтажный ? и деревянный ? такое может быть , если на втором этаже одна или 2 квартиры . один провод ноль. а два фазы. иначе откуда там берут 220 вольт ? для этого нужен один ноль и фаза. 
выдергивать все вилки из розеток и сидеть в полной изоляции не надо. потому что квартира является помещением без повышенной опасности . там не требуется ни заземление , ни зануления эл. приборов. так как полы деревянные. 
 исключение кухня и ванная. если у вас есть приборы в металлическом корпусе или стиральная машина , то их надо занулить отдельным проводом от корпуса эл . щита. корпус эл. щита должен быть подключен к рабочему нулю эл . сети . 
а то , что корпус эл. щита на подключен к нулю , то это упущение энергетической оргазизации . она должна принять дом от стротиелей по акту и должен быть акт измерения петли фаза - ноль , акт измерения сопротивления изоляции , и т. д. без этих актов нельзя принять дом в эксплуотацию . так что можно обращаться хоть в энергетическую организацию , хоть в аварийную бригаду , хоть в жэр. обязаны приехать и устранить аварию .http://www.energoems.ru/grounding.html
http://masterra.info/zazemlenie.html
http://www.elremont.ru/electrik/zazemlenie.php
http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1116.html заземление. 

вот на этом сайте по мнению авторов зануление одновременно является заземлением. http://www.nag.ru/goodies/book/2ch4-2.html
но инспектора не принимают у электриков экзамен на группу по технике беопасности , если он зануление называет заземлением. заземление не эффективно . 
в ес применяют заземление . но там везде установлены узо ( дифференциалы ) . 
в подавляющем большинстве жилых и офисных домов россии используется глухозаземленная нейтраль. пункт 1.7.4. гласит: 
глухозаземленной нейтралью называется нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление (например, через трансформаторы тока). 
термин не совсем понятный на первый взгляд - нейтраль и заземляющее устройство на каждом шагу в научно-популярной прессе не встречаются. поэтому, ниже все непонятные места будут постепенно объяснены. иначе говоря, заземлять или занулять устройство, подключенное к напряжению 220 вольт переменного тока совсем не обязательно. и в этом нет ничего особо удивительного - третьего провода в обычных советских розетках реально не наблюдается. можно сказать, что вступающий на практике в свои права евростандарт (или близкая к нему новая редакция пуэ) лучше, надежнее, и безопаснее. но по старому пуэ у нас в стране жили десятки лет... и что особенно важно, дома строили целыми городами. и еще один интересный момент:. 1.7.39. в электроустановках до 1 кв с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается. 
практически это означает - хочешь "заземлить" - сначала "занули".

сколько людей столько и мнений, безусловно замемление нужно но живут и без него например я, а как вашу соседку шарахнуло и что она там делала, ей там делать помоему не чего было не чего сама полезла вот и шарахнуло технику безопасности соблюдать надо

нужно посмотреть раздел "электроснабжение" в проектной документации по вашему дому. если защитное заземление там заложено, а строители его не выполнили, то сначала попробовать договориться с ними по хорошему, а в случае неудачи - через суд. если защитное заземление в проекте не предусмотрено, то нужно судиться с проектировщиками и (или) с застройщиком (в принципе еще за это отвечает госэкспертиза, но с ней судится бесполезно) за то, что они выпустили проект с нарушениями действующих норм.

все электросети в нашей стране, кроме разве что некоторых построенных в последние 2-3 года, заземления не имеют. линия имеет 4 провода - три "фазовых" и "нуль", напряжение между нулём и любой фазой 220 в, между двумя фазами - 380, на квартиру подведен нуль и одна фаза. (это - сеть 380/220, очень редко встречается 220/127, тогда на квартиру подводят две фазы) . "нуль" соединен с корпусом электрощита на лестничной клетке и как бы заземлен, поэтому "клемму заземления" розетки подключают (для чего-то отдельным проводом - согласно требованиям нормативных документов, утверждённых безграмотными чинушами) к тому же "рабочему нулю". если одновременно коснуться корпуса этак "заземлённого" (на самом же деле зануленного) прибора и трубы водопросода или отопления - может очень крепко долбануть, что по всей видимости и произошло с вашей соседкой. при такой проводке, пожалуй, безопаснее вовсе не задействовать заземляющие контакты (например, выведенные на бока евророзетки) , наплевав на инструкции. только использовать для заземления водопроводные трубы - что иногда советуют - недопустимо вовсе: они для этого не предназначены, и их контакт с землёй недостаточно надёжен.