Где необходимо внедрение внутреннего противопожарного водопровода?

 

В соответствии с СП 10. 131 30. 2009, ФЗ №123, ВПВ обязательно устанавливают в зданиях и сооружениях следующего типа:

* спортивных, развлекательных, зрелищных организациях с большим скоплением людей;
* общежитиях, гостиницах, отелях независимо от этажности;
* в высотных жилых домах (этажность которых равна или превышает 12);
* общественных, административных зданиях в 6 этажей и более;
* складских, производственных, промышленных, торговых площадях.



Какая существует классификация оборудования?

 

По материалу заполнения ВПВ классифицируют таким образом:

* система сухих труб – устанавливается в многоэтажных домах;
* система, заполненная водой под давлением;
* воздушные коммуникации, подходящие для неотапливаемых сооружений.

В зависимости от характеристик работы бывает два вида ВПВ:

* с ручным запуском;
* автоматические.

По размещению шкафов ВПВ разделяю на такие:

* автономные водопроводные системы;
* интегрированные в питьевые коммуникации;
* интегрированные в технические коммуникации;
* находящиеся на единой питьевой и технической системе;
* расположенные на автоматической пожарной системе.



Какие бывают по уровню давления?

 

По уровню давления выделяют два типа:

* с высоким давлением (напор струи 20 м) – для установки требуется специальное обоснование, в соответствии с СП 8. 131 30. 2009 может устанавливаться в поселениях до 5000 жителей без организованного пожарного пункта;
* с низким давлением (напор струи 10 м) – более распространенный тип оборудования, применяемый при проектировании инженерных систем.



Когда не обязательно предусматривать монтаж наружного противопожарного водопровода?

 

Не обязательно предусматривать монтаж наружного противопожарного водопровода в таких случаях:

* если число жителей поселения составляет не более 50 человек, а жилые сооружения не превышают 2 этажей в высоту;
* в загородных торговых точках, площадью не более 150 м2, кафе, точках питания, объем которых не более 1000 м3;
* на складах, стоянках, хранилищах площадью не более 50 м2;
* в отдельно расположенных гостиницах, отелях, общежитиях, культурно-зрелищных, общественных и образовательных учреждениях с 1, 2 ,3 ,4 степенью огнестойкости при площади не более 250 м2;
* в производственных цехах и складах с 1 и 2 степенью огнестойкости, пожароопасностью категории Д при объеме не больше 1000 м3;
* в пунктах приема сельско-хозяйственных культур в сезонный период при объеме не больше 1000 м3.



Когда необходима установка водопровода?

 

В соответствии с ФЗ №123, СП 8. 131 30.2009, наружный противопожарный водопровод (установка) должен оборудоваться на территории отдельных объектов и населенных пунктов с использованием искусственных и природных источников в таких случаях:

* если организация, хозяйствующий объект, структура с любым видом деятельности размещается за городской чертой и не имеет организованного источника питьевой или технической воды, который в случае пожара может служить средством пожаротушения;
* если тип здания требует расхода воды на пожаротушение 10 л/с;
* поселениях с численностью не более 5000 жителей.