🔥Рециркуляция воздуха не допускается из помещений категорий В1-В4, в которых выделяются горючие пыли
====================================================================================================

Правильно ли мы понимаем положения п.7.4.4 СП 60.13330.2013, а именно подпункта (е), согласно которому рециркуляция воздуха не допускается из помещений категории В1-В4, в которых выделяются горючие пыли и аэрозоли.Ситуация следующая. Проектируется система вентиляции для фармацевтического производства, построенного по принципу "чистых" помещений. Технологический процесс производства лекарственных форм связан с применением мелкодисперсных порошков, при переходе во взвешенное состояние которых могут образоваться пылевоздушные смеси с различной концентрацией, в том числе и находящихся во взрывоопасном диапазоне. Образование пылевоздушных смесей возможно, например, в результате ручной загрузки дисперсных материалов в технологические аппараты (для размола, просева, приготовления растворов, гранулятов и т.п.): когда порошок с помощью совка засыпается в приемный бункер аппарата - в этот момент в верхней части аппарата создается пылевоздушное облако. В определенных условиях, при резком опрокидывании содержимого совка внутрь загрузочного бункера и недостаточном заземлении оборудования, может происходить электростатический разряд, в результате чего происходит "хлопок" пылевоздушного облака.Все подобные аварийные ситуации нами рассмотрены при категорировании помещений по взрывопожарной и пожарной опасности согласно СП 12.13130.2009  (утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 25.03.2009 N 182 ). Во всех случаях определено возможное количество пыли, способное перейти во взвешенное состояние в результате аварий или неисправностей. Расчеты показывают, что даже без учета местных отсосов пылевоздушных смесей (положения СП 12.13130.2009  просто не позволяют их учитывать при проверке помещений на принадлежность к категории Б) - даже в этих случаях при воспламенении образующейся смеси воздуха с горючей пылью в помещениях фармацевтического производства не развивается избыточное давление взрыва, превышающее 5 кПа, т.е. помещения не относятся к взрывоопасной категории Б, а только к пожароопасной (чаще всего это В3). А сама смесь пыли с воздухом, согласно определениям в приложении А к СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"  относится к "пожароопасной смеси".Правильно ли мы понимаем, что фармацевтические производства, на которых производственный процесс протекает в "чистых" помещениях - это не те производства, к которым применяются требования п.7.4.4 (е) СП 60.13330.2013 (их нельзя сравнивать с мукомольными, деревообрабатывающими, химическими или другими подобными производствами)? Наше мнение основано на определении "чистых" помещений (п.3.44 СП 60.13330.2013), согласно которого "чистое" помещение - это помещение, в котором контролируется концентрация взвешенных в воздухе частиц, построенное и используемое так, чтобы свести к минимуму поступление, выделение и удержание частиц внутри помещения, и позволяющее, по мере необходимости, контролировать другие параметры, например температуру, влажность и давление.Другими словами, фармацевтические производства - это не те производства, где выделяется горючая пыль (как это дословно указано в п.7.4.4 (е) СП 60.13330.2013). Наоборот, это производства, которые организованы так, чтобы пыль не выделялась. А тот минимум пыли, который поступает в помещение при проведении технологических операций, образует "пожароопасные смеси", и рециркуляция воздуха из подобных помещений допускается (соответственно после очистки от пыли).Косвенно это подтверждается положениями п.п.7.4.4 (ж) СП 60.13330.2013, согласно которому рециркуляция воздуха не допускается из 5-метровых зон вокруг оборудования, расположенного в помещениях категорий В1-В4, Г и Д, если в этих зонах могут образовываться именно взрывоопасные смеси. А также положениями п.7.4.5 (а) СП 60.13330.2013, согласно которому рециркуляция воздуха допускается из систем местных отсосов пожароопасных пылевоздушных смесей после их очистки от пыли.  
🔥Расчет категории помещений от 1000 руб  <https://raschet-kategorii.ru>

В соответствии с подпунктом "е" п.7.4.4 СП 60.13330.2012  "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 " рециркуляция воздуха не допускается из помещений категорий В1-В4, в которых выделяются ГОРЮЧИЕ ПЫЛИ и аэрозоли.Пыли - диспергированные твердые вещества и материалы с размером частиц менее 850 мкм (п.1.3 ГОСТ 12.1.044-89 "Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"  (ред. от 01.04.2000)).Горючие (сгораемые) - вещества и материалы, способные самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (п.2.1.2 ГОСТ 12.1.044-89 ).Под горючей пылью в подпункте "е" п.7.4.4 СП 60.13330.2012  необходимо понимать пыли, способные образовывать взрывоопасные пылевоздушных смеси, так и пыли, способные только гореть.При этом, в подпункте "е" п.7.4.4 СП 60.13330.2012  не учитывается количество выделяемой горючей пыли (то есть обязательное наличие возможности развития избыточного давления взрыва в помещении, превышающее 5 килопаскалей, не является условием применения подпункта "е" п.7.4.4 СП 60.13330.2012 ).Соответственно, возможно сделать вывод о том, что в настоящий момент подпункт "е" п.7.4.4 СП 60.13330.2012  сформулирован таким образом, что независимо от вида и специфики технологического процесса, а также независимо от количества выделяемой горючей пыли рециркуляция воздуха не допускается из помещений категорий В1-В4, в которых выделяются ГОРЮЧИЕ ПЫЛИ.