🔥О сохранении работоспособности систем противопожарной защиты в условиях пожара
===============================================================================

Субподрядчик при выполнении проектирования ГРЩ промышленного здания подключил к панели ППУ данного щита несколько нагрузок, не имеющих ничего общего с пожарной нагрузкой( например, тепловые завесы и бытовые розетки для подключения уборочной техники). На требования вынести данные нагрузки из панели ППУ ответил, что ни в одном нормативном документе не прописан запрет на подключение непожарной нагрузки. Пожалуйста, приведите пример нормативного документа, на основании которого можно заставить субподрядчика выполнить наше требование, т.к. я и сам прямого запрета не нашел, а со здравым смыслом субподрядчик не соглашается.  

В соответствии с п.4.10 СП 6.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности"  питание электроприемников систем противопожарной защиты (СПЗ) должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.Панели ППУ и АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной защиты установленной в них аппаратуры.Толщина стенок должна устанавливаться в конструкторской документации и технических условиях на панели конкретных типов.Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную).В соответствии с ч. 2 ст.82 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  (ред. от 13.07.2015) кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.В соответствии с п.4.8 СП 6.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности"  кабельные линии и электропроводка, систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону.Соответственно, к системам противопожарной защиты относятся:-средства обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны;- системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;- системы аварийного освещения на путях эвакуации;-системы аварийной вентиляции и противодымной защиты;- системы автоматического пожаротушения;-системы внутреннего противопожарного водопровода;- лифты для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях.Также возможно использовать определение, установленное п.3.3.5 ГОСТ 32396-2013 "Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия" .Панель противопожарных устройств (панель ППУ): распределительная панель многопанельного ВРУ, присоединяемая к вводной панели с АВР и предназначенная для питания электрооборудования и цепей управления средств пожаротушения, цепей сигнализации противопожарных устройств, эвакуационного освещения и других необходимых для оповещения и ликвидации пожара электроприемников (п.3.3.5 ГОСТ 32396-2013 "Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия").