🔥Какую температуру наружного воздуха следует принимать при расчете параметров приточной и вытяжной противодымной вентиляции?
============================================================================================================================

Для расчета системы противодымной вентиляции в соответствии с п.7.4 СП 7.13130.2013  принимается температура наружного воздуха для теплого периода года.В соответствии с п.5.13 СП 60.13330.2012  для проектирования систем вентиляции в теплый период года принимаются параметры А.В рекомендациях Р НП "АВОК" 5.5.1-2015  принимаются к расчету данные по параметру Б.Прошу пояснить какие данные температуры наружного воздуха в теплый период следует принимать - параметры А или параметры Б?

В настоящий момент при проектировании систем противодымной защиты зданий и сооружений применяются:- Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  (ред. от 29.07.2017);- нормативные документы, включенные в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" , утвержденный приказом Росстандарта от 16.04.2014 N 474  (ред. от 25.02.2016);- нормативные документы, включенные в Перечень национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и осуществления оценки соответствия , утвержденный распоряжением Правительства РФ от 10 марта 2009 года N 304-р  (в ред. от 11.06.2015);- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"  (ред. от 02.07.2013);- нормативные документы, включенные в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" , утвержденный постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521  (ред. от 07.12.2016).В настоящий момент к нормативным документам по пожарной безопасности относятся (перечень , утвержденный приказом Росстандарта от 16.04.2014 N 474  (ред. от 25.02.2016), и перечень , утвержденный распоряжением Правительства РФ от 10 марта 2009 года N 304-р  (в ред. от 11.06.2015)):- СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования"  (свод правил в целом);- СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003"  (разделы 6 , 7 , 8 );- ГОСТ Р 53300-2009 "Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний"  (национальный стандарт в целом).К нормативным документам обязательного применения в области безопасности зданий и сооружений в настоящий момент относятся (перечень , утвержденный Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521  (ред. от 07.12.2016)):- СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003" , а именно разделы 1 , 4  (за исключением пункта 4.7 ), 5  (за исключением пункта 5.3 ), 6.1  (пункты 6.1.2-6.1.4 , 6.1.6, 6.1.7 ), 6.2  (пункты 6.2.4-6.2.6 , 6.2.8-6.2.10 ), 6.3  (пункты 6.3.2-6.3.8 ), 6.4  (пункты 6.4.1-6.4.3 , 6.4.5 , 6.4.7-6.4.9 , 6.4.11, 6.4.14 ), 6.5  (пункты 6.5.3-6.5.8) , 7  (пункты 7.1.2 , 7.1.3 , 7.1.5-7.1.10 , 7.1.12 , 7.1.18 , 7.2.1-7.3.5 , 7.4.1-7.4.4 , 7.4.6 , 7.5.1 , 7.5.2 , 7.5.5, 7.5.11 , 7.6.1-7.6.5 , 7.9.4-7.9.16 , 7.10.2 , 7.10.3 , 7.10.6 , 7.10.7 , 7.11.1-7.11.14 ),8 , 9  (пункты 9.5 , 9.7-9.14 , 9.16 , 9.23 ), 10 , 11  (пункты 11.4.3-11.4.7 ), 12 , 13  (пункты 13.3-13.7 ), 14  (пункты 14.1 , 14.2 ), приложения А - Д , Ж , И , К; СП 60.13330.2016 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003"  будет применять на обязательной основе с момента внесения именно СП 60.13330.2016  в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" .- СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99* "Строительная климатология" , а именно разделы 1, 3-13 .В соответствии с подпунктом "а" п.7.16 СП 7.13130.2013  при расчете параметров приточной противодымной вентиляции следует принимать температуру наружного воздуха и скорость ветра для холодного периода года по [2] (СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99 "Строительная климатология" ).В соответствии с п.7.4 СП 7.13130.2013  при расчете параметров вытяжной противодымной вентиляции следует температуру наружного воздуха принимать для теплого периода года согласно [2] (СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99 "Строительная климатология" ), скорость ветра по наибольшим значениям независимо от периода года.В соответствии с п.7.18. СП 7.13130.2013  расчетное определение требуемых параметров систем противодымной вентиляции или совмещенных с ними систем общеобменной вентиляции следует производить в соответствии с положениями настоящих норм.Расчеты могут быть выполнены в соответствии с [4] (Методические рекомендации к СП 7.13130.2013 "Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий"  (ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2013)) или на основе других методических пособий, не противоречащих указанным требованиям.В соответствии с п.2.4 Методических рекомендаций к СП 7.13130.2013  для систем вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги определение основных параметров должно производиться как для теплого, так и для холодного периода года. При этом итоговые параметры следует принимать по наиболее неблагоприятным условиям.Соответственно:- при расчете параметров вытяжной противодымной вентиляции следует температуру наружного воздуха принимать для теплого периода года (абсолютная максимальная температура воздуха, °С, согласно таблице 4.1 СП 131.13330.2012 ), скорость ветра по наибольшим значениям независимо от периода года согласно таблицам 3.1 и 4.1 СП 131.13330.2012 ;- при расчете параметров приточной противодымной вентиляции следует принимать температуру наружного воздуха для холодного периода года (абсолютная минимальная температура воздуха, °С) и скорость ветра для холодного периода года (максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с) согласно таблице 3.1 СП 131.13330.2012 .В соответствии с п.8.1 СП 60.13330.2012  противодымную защиту зданий и сооружений при пожаре, обеспечивающую предотвращение опасности задымления здания и воздействия на людей и имущество при возникновении пожара в одном из его помещений (на одном этаже одного из пожарных отсеков), следует предусматривать согласно СП 7.13130 .Пункт 5.13 СП 60.13330.2012  не распространяется на системы противодымной защиты зданий и сооружений.Рекомендации "НП "АВОК" 5.5.1-2015 Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий"  могут применяться на добровольной основе только в части, не противоречащей требованиям, установленным Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ  и СП 7.13130.2013.