Почему гудит и не крутит вытяжной вентилятор в ванной? Приобрёл квартиру в новостройке, в целом проводка по всей квартире в норме, хороший распред/счётчик 2018 года. Электропроводка - медь везде. Начал подключать вытяжной вентилятор в душевой/туалет, там в вентшахте трёхконтактный кабель от застройщика. По цветам голубой, коричневый, земля. Вентилятор гудит не крутит (он сам в норме). Померил "цешкой" контакты, показывает 3,5 вольта на переменке. В чём может быть проблема?

 

Вы утверждаете, что вентилятор исправен, у меня встречный вопрос – как вы это проверили. Если просто подключили к другому источнику питания, и он заработал – принимается. Если всего лишь попробовали вращать лопасти рукой – то это свидетельствует исключительно о том, что вал электрической машины не заклинило.  
  
**Среди наиболее вероятных причин неисправности следует выделить следующие:**  
  
- если устройство уже эксплуатировалось, мог возникнуть люфт, из-за которого собиралась пыль;  
  
- мог возникнуть перекос, из-за которого вал электрической машины не может сдвинуться с места;  
  
- могли перегореть провода обмоток электрического двигателя, в результате короткого замыкания, возник дефект мощности и у двигателя присутствует слишком слабый момент вращения, чтобы сдвинуть его с места;  
  
- в двигателях с пусковым или рабочим конденсатором последний мог выйти со строя – для ремонта просто меняется емкостной элемент;  
  
- на валу намотался мусор, не дающий ему провернуться в нужном направлении, для устранения достаточно почистить агрегат, и дальше наслаждаться его работой.

Как мне правильно подключить провода в двойной переключатель на свет и вытяжку в ванной?

 

Как я правильно понял, вы хотите от двухклавишного выключателя запитать освещение и вентиляцию, чтобы каждую из них можно было включать независимо посредством соответствующей клавиши. Тогда подключение двухклавишного выключателя на свет и вытяжку необходимо производить по следующей схеме:  
  
<https://www.asutpp.ru/wp-content/uploads/2020/10/podklyuchenie-svetilnika-i-vytyazhki-k-vyklyuchatelyu.jpg>  
  
Как видите на рисунке выше, из распределительной коробки вам необходимо подвести фазный проводник к выключателю.  
Затем, от каждой из клавиш проложить отдельную линию для системы освещения и системы принудительного вентилирования помещения.  
Нейтральный проводник от распределительной коробки следует провести напрямую к системе освещения и к вентилятору. В данном случае это сделано двумя независимыми проводниками, что заранее повышает надежность функционирования всей системы.  
Защитное заземление подключается отдельным проводником к каждому потребителю в обязательном порядке, присоединение их шлейфом недопустимо из соображений вашей же безопасности.  
  
Распределительную коробку, как и сам выключатель в ванной лучше располагать в соседнем помещении у входа, если это требование не получается выполнить, обеспечьте достаточную степень защиты от влаги ip, в зависимости от зоны установки.