В нижней части дизельного котла Navien, возле горелки, появилась вода. Котел отработал всего два года. Что еще может означать появление воды кроме течи в теплообменнике? Что посоветуете?

 

Протечка теплообменника – самая вероятная причина появления воды в районе горелки. Возможен еще износ соединительных элементов – резьб и прокладок. На протечку указывает, в первую очередь, падение давления в системе. Если воды мало, то это может быть конденсат, и тогда ремонт не потребуется. Во всех остальных случаях необходимо установить источник утечки теплоносителя и принять меры: замену прокладки, подтяжку соединения, сварку или пайку теплообменника. Следует учесть, что пайка теплообменника малоэффективна, и обычно он меняется целиком. При небольшой мощности оборудования экономически целесообразнее будет приобрести новый котел, чем покупать теплообменник как запчасть.