можно ли монтировать форсунки внутри воздуховодов?

 

чаще всего форсунки оборудования buhler-ahs выводятся непосредственно в помещение из потолка, карниза, стен или решеток приточной вентиляции. монтаж форсунок внутри воздуховода также возможен, но только при наличии специальной оросительной камеры и каплеуловителя, установленных внутри приточной системы вентиляции. в этом случае монтирующая организация должна регулярно проводить мероприятия по исключению развития микрофлоры в оросительной камере и внутри воздуховодов.

какова потребляемая мощность систем увлажнения buhler-ahs?

 

энергопотребление центральных модулей playgreen 6, playgreen 12, manitoba 12 варьируется в диапазоне от 180 до 230 вт. центральный модуль superior 18 потребляет порядка 600 вт.