Почему не рекомендуется устанавливать ворота «АЛЮТЕХ» темных цветов на солнечной стороне здания?

 

<p>Причина заключается в сильном нагреве поверхности. Темные цвета «притягивают» к себе солнечные лучи, в результате такие поверхности нагреваются сильнее светлых при одинаковой температуре воздуха. Ворота — не исключение. Существенная разница (40 °С и более) между температурой внутренней и наружной поверхностей может привести к выгибанию секций и нарушению работоспособности. Поэтому мы не рекомендуем устанавливать ворота темных оттенков на солнечной стороне зданий. </p><br /><br /><br />  

<p>Если для гармоничного вида фасада здания необходимы темные ворота — рекомендуем дополнительно заказать комплект усиливающих профилей, особенно при ширине конструкции более 3,5 м. Данная опция будет полезна и при эксплуатации ворот в регионах с высокой ветровой нагрузкой (приморские или степные районы) или в отапливаемых помещениях при низких температурах воздуха снаружи.</p>

Как работает и сколько стоит защита от падения полотна?

 

<p>Защита от падения полотна предотвращает повреждение автотранспорта, людей и имущества, которые находятся в зоне работы ворот в случае поломки балансировочных пружин, при уменьшении натяжения или обрыве тросов.</p><br /><br /><br />  

<p>В первом случае защита от падения полотна обеспечивается благодаря специальным устройствам — храповым муфтам. При поломке пружины храповая муфта мгновенно блокирует движение вала, что приводит к полной остановке ворот. </p><br /><br /><br />  

<p>Во втором случае — при уменьшении натяжения или обрыве тросов — остановка полотна обеспечивается благодаря нижним кронштейнам, которые врезаются в направляющие ворот. </p><br /><br /><br />  

<p>Храповые муфты для каждой пружины и нижние кронштейны с устройством защиты от падения полотна входят в стандартную комплектацию ворот «АЛЮТЕХ», т.е. поставляются без наценки. Наличие в конструкции ворот таких механизмов гарантирует соответствие требованиям европейских норм безопасности EN 12604 и EN 12453.</p><br /><br /><br />  

<p>Высокий уровень безопасности конструкций обеспечивает защиту персонала и имущества в процессе эксплуатации.</p><br /><br /><br />  



Как часто проводится сервисное обслуживание промышленных ворот?

 

<p>В ходе эксплуатации ворот необходимо 1 раз в год вызывать представителей дилера для выполнения сервисного обслуживания — это обязательное условие сохранения гарантии на изделие. Сервисное обслуживание ворот, эксплуатируемых в особых условиях, должно проводиться не реже одного раза в 3 месяца. К особым условиям эксплуатации относятся: </p><br /><br /><br />  

<ul class="content-list"><br /><br /><br />  

<li>помещения с повышенной влажностью и/или агрессивной средой; </li><br /><br /><br />  

<li>помещения с интенсивностью использования более 5 циклов в день; </li><br /><br /><br />  

<li>сложные климатические условия (высокие ветровые нагрузки, районы с продолжи-тельным — более 6 месяцев — периодом воздействия отрицательных температур).</li><br /><br /><br />  

</ul><br /><br /><br />