✔ что представляет собой котел arti?

 

это тэновый одноконтурный котел, разработанный как универсальный источник тепла для отопления жилых и офисных помещений. он обладает компактными размерами и небольшим весом. предназначен для настенной установки, легок в монтаже и эксплуатации. поставляется без насоса и расширительного бака. имеет встроенный проводной датчик температуры воздуха. 



✔ где он производится?

 

все приборы арти собираются в венгрии компанией s plusz k technik kft из высококачественных комплектующих. страна производства подтверждается сертификатом качества eac. 



✔ помещения какой площади может отапливать?

 

модельный ряд включает в себя приборы мощностью 3, 4,5, 6, 7,5, 9, 12, 15, 18 квт. диапазон отапливаемых площадей ориентировочно может составлять до 30 кв. м для 3-киловаттного котла и 180 кв. м для 18-киловаттной модели. 



✔ какие виды подключения котла к электросети возможны?

 

* котлы 3, 4,5 квт – однофазное подключение.
* модели 6, 7,5 квт – одно- и трехфазное подключение.
* все котлы от 9 квт работают от трехфазной сети.


✔ насколько эффективен котел в работе?

 

коэффициент полезного действия электрокотла составляет 99 %, что позволяет прибору работать с максимальной эффективностью и рационально расходовать ресурсы. 



✔ что под крышкой у котла?

 

основные элементы: 

* блок из трех тэнов и колба из нержавеющей стали (со стенками толщиной 0,93 мм). ротация тэнов помогает оптимизировать их работу. при производстве колбы применяется способ аргонной сварки, при котором не образуется ржавчина и сварочный шов почти не заметен. каждая колба проходит проверку давлением 8 атмосфер.
* блок управления в отдельном изолированном отсеке. снабжен сенсорным дисплеем, который стабильно работает при температурах от 0 до 50 градусов. к плате управления можно подключать циркуляционный насос.


✔ насколько прибор безопасен?

 

котел оснащен автоматикой, отвечающей за безопасную работу прибора. 

* система самодиагностики с индикацией ошибок на дисплее.
* предохранительный термостат обеспечивает защиту системы отопления от перегретой котлом воды. температура срабатывания предохранителя 105 °с.
* защита от замерзания. при температуре в котле ниже 5 °с он включается на максимальную мощность. функция отключается, когда температура отопления в системе достигает 30 градусов. даже когда в помещении никого нет, система будет в рабочем состоянии.
* функция kid lock (защита от случайных касаний). режим блокировки панели управления включается автоматически, если на дисплее не происходит никаких операций в течение 20 секунд.
* защита клиента от напряжения. магнитная катушка обеспечивает защиту от утечки тока на корпус. она сообщает о неисправности и котел отключает нагрев и напряжение.
* при отключении котла от сети он сохраняет в памяти все базовые настройки.