Газовый настеннник Rinnai выдает попеременно ошибки 14 и 43. Перед началом сезона котлу делали техобслуживание, фильтры все чистые, никакого перегрева нет. В чем может быть дело?

 

Появление сообщений о якобы неисправности датчиков часто означает сбои в работе платы. Причиной этому может быть наличие электрического потенциала между нолем и землей. Потенциал наводится как через газопровод, так и через теплоноситель. Для [наладки котла](/naladka_kotlov/) нужно замерить тестером вольтаж в районе ввода питания. Если обнаружится показание 5 В или выше, то это надо срочно устранить. В импортных котлах заземление осуществляется через обычную розетку, но проводка должна быть выполнена по европейским требованиям.