В газовом котле Rinnai временами падает давление теплоносителя. Мне посоветовали самостоятельно подкачать давление в расширительном бачке. Как это сделать правильно?

 

Расширительный бак делится напополам мембраной, и половина объема заполняется инертным газом. Со временем газ выходит, и его можно заменить обычным воздухом. Слейте воду с котла и перекройте котел со стороны системы отопления. Накачайте давление в бачке до 1,5 атм., после чего подсоедините систему. Доведите давление теплоносителя до рабочего значения 1,8 и включайте котел. Учтите, что падение давления теплоносителя может быть вызвано не только выходом газа из расширительного бака, но и рядом других причин. Рекомендуем приглашать специалиста для технического обслуживания котла перед началом каждого отопительного сезона.