☢ Для чего нужна проверка
-------------------------

 

  Проверка и испытания противопожарного водопровода осуществляется для определения его исправности и готовности на случай возгорания. По нормативам МЧС они должны проводиться два раза в год. Проверять может компания, занимающаяся эксплуатацией объекта. С этой целью создается комиссия в составе не менее 3 человек, из числа наиболее подготовленных сотрудников. Она утверждается внутренним приказом. Назначается лицо, ответственное за состояние системы.

### ☢ Порядок проверки

 

 Испытания делаются на основании пожарных правил. Для этого МЧС разработана и утверждена методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода. Проверка проводится по двум направлениям.1. На исправность. В первую очередь проверяются все пожарные краны. Обращается внимание на закрытие их в специальных щитах, легкость вращения вентилей, наличие и целостность рукавов. В случае неисправности, или затруднений в открытии кранов, принимаются срочные меры для ремонта.
2. На водоотдачу. Подразумевает измерения давления воды, а так же ее общий объем. Определяется способность системы обеспечить помещение нужным количеством воды. Определяется размер части струи, которая отличается компактностью. Результаты замеров сверяются с нормативами. В случае расхождения, составляется протокол и об этом уведомляется орган МЧС.

 При невозможности выполнить гидравлические испытания, связанной с отсутствием воды, вместо них проводится пневматическая проверка. Она может проводиться в дополнение к вышеуказанным. В этих случаях проверяется плотность диктующего клапана, испытываются другие элементы системы, либо как предварительная. Для этой цели в систему закачивается воздух.



☢ Документация испытания противопожарного водопровода
-----------------------------------------------------

 

 Испытание внутреннего противопожарного водопровода завершается составлением акта по порядку, утвержденному МЧС. Дополнительно пишется протокол испытания на водоотдачу. Они представляются сотрудникам по надзору за пожарной безопасностью при плановой проверке объекта. В данных документах указываются:* общие сведения;
* дата, место и время проведения испытаний;
* название объекта, или его части, ограниченной противопожарными стенами;
* номера стояков и кранов по гидравлической схеме;
* сведения об обслуживающей организации;
* информацию о кранах, клапанах, рукавах, насосах и других устройствах водопровода, их количество, номера, состояние;
* водяное давление в диктующем кране, и ее расход на момент наибольшего расхода для хозяйственных нужд.

В документах проверки на исправность указывается состояние, работоспособность и выявленные неисправности узлов водопровода. Содержать в полной исправности противопожарные системы на объектах поможет компания НАИС. Организация является стабильным и надежным поставщиком [пожарного оборудования](https://nais.com.ua/).

Автор статьи: [ЧП «НАИС-Н»](https://nais.com.ua/)