Как работает функция ночного режима?

Вопрос:
 Как работает функция ночного режима?
==============================================

Функция ночного режима активируется (при наличии соответствующих настроек) с помощью температуры питательной воды теплогенератора.

Если температура питательной воды опускается ниже 10–15 °C более чем на два часа и если падение температуры составляет не менее 0,1 °C в минуту.

При повышении температуры питательной воды на 10 °C насос снова переключается в режим нормальной работы.

Функция ночного режима активируется только в том случае, если насос установлен на напорной линии теплогенератора.