🔥Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград
===================================================================================================

В соответствии с ФЗ N 123 ст.88, п.1 : Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.В каком случае необходимо разделять помещения разных классов функциональной пожарной опасности противопожарными преградами, а в каком ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости (и в чем их отличие)?(Например: для производственного здания (III степень огнестойкости, класс - С0) между помещением Склада (В4, Ф5.2) и помещением Производственного цеха (В4, Ф5.1) необходимо устраивать противопожарную преграду или ограждающую конструкцию с нормируемым пределом огнестойкости?Какой предел огнестойкости необходим для противопожарной преграды (ограж. конструкции) между данными помещениями?)

В соответствии с ч.1 ст.88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  (ред. от 03.07.2016) части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.Частью 1 ст.88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ  установлено концептуальное требования (общее требование) о необходимости устройства противопожарных преград.Конкретные требования о необходимости устройства противопожарных преград установлены в настоящий момент нормативными документами по пожарной безопасности, а в ряде случаев непосредственно Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ .В настоящий момент к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты и своды правил, включенные в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности , утвержденный Приказом Росстандарта от 16.04.2014 N 474  (ред. от 25.02.2016).В настоящий момент требования о необходимости устройства противопожарных преград, к примеру, установлены СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"  (ред. от 18.07.2013), СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"  (ред. от 23.10.2013).Противопожарная преграда - строительная конструкция с нормированными пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности конструкции, объемный элемент здания или иное инженерное решение, предназначенные для предотвращения распространения пожара из одной части здания, сооружения в другую или между зданиями, сооружениями, зелеными насаждениями (п.35 ст.2 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N123-ФЗ ).В соответствии с ч.2 ст.88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ  пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ .То есть, строительные конструкции с нормированными пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности (противопожарные стены, противопожарные перегородки, противопожарные перекрытия) отраженные в таблице N 23 приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ  называются именно "Противопожарными преградами".Таблица N 23  "Пределы огнестойкости противопожарных преград"

|  |  |  |  |  |
| Наименование противопожарных преград  | Тип противопожарных преград  | Предел огнестойкости противопожарных преград | Тип заполнения проемов в противопожарных преградах | Тип тамбур-шлюза |
| Стены  | 1 | REI 150  | 1  | 1  |
|  | 2 | REI 45  | 2  | 2  |
| Перегородки  | 1 | EI 45  | 2  | 1  |
|  | 2 | EI 15  | 3  | 2  |
| Светопрозрачные перегородки с  | 1 | EIW 45  | 2  | 1  |
| остеклением площадью более 25 процентов | 2  | EIW 15  | 3  | 2  |
| Перекрытия | 1 | REI 150  | 1  | 1  |
|  | 2 | REI 60  | 2  | 1  |
|  | 3 | REI 45  | 2  | 1  |
|  | 4 | REI 15  | 3  | 2  |

К примеру, перегородка, имеющая предел огнестойкости EI 45, в соответствии с таблицей N 23 приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ  называется противопожарной преградой, а именно "Противопожарной перегородкой 1-го типа".То есть, в нормативных правовых актах и нормативных документах по пожарной безопасности данную строительную конструкцию называют "Противопожарной перегородкой 1-го типа".Если в отношении строительных конструкций (стен, перегородок, перекрытий) нормативными документами по пожарной безопасности устанавливаются пределы огнестойкости и классы конструктивной пожарной опасности, не совпадающие с показателями, указанными в таблице N23 приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ , то данные строительные конструкции называются "Строительные конструкции с нормированными пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности",К примеру, перегородка, имеющая предел огнестойкости EI 30, называется строительной конструкцией с нормированным пределом огнестойкости EI 30, либо перегородкой с пределом огнестойкости EI 30 и классом пожарной опасности К0.К примеру, в соответствии с п.5.2.9 СП 4.13130.2013  в зданиях I, II и III степеней огнестойкости, класса Ф1.3 для делений на секции следует предусматривать противопожарные стены 2-го типа или перегородки не ниже 1-го типа, а стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, должны иметь предел огнестойкости не менее EI 45. Межквартирные ненесущие стены и перегородки должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30 и класс пожарной опасности К0.В соответствии с п.6.3.7 СП 4.13130.2013  складские помещения категорий В1-В3 производственных зданий отделяются от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, при хранении этой продукции на высотных стеллажах - противопожарными стенами 1-го типа и перекрытиями 1-го типа.В соответствии с п.6.2.10 СП 4.13130.2013  технологические процессы с различной взрывопожарной и пожарной опасностью размещаются в отдельных помещениях; при этом помещения разных категорий А, Б, B1, B2, В3 отделяются одно от другого, а также эти помещения от помещений категорий В4, Г и Д и коридоров противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов:- в зданиях I степени огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа, противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 2-го типа;- в зданиях II и III степеней огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 3-го типа;- в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С0, С1 - противопожарными перегородками 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа;- в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2, С3 помещения категорий В1-В3 - противопожарными перегородками 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа, помещения категорий А и Б - противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа.При размещении в одном здании или помещении технологических процессов с различной взрывопожарной и пожарной опасностью предусматриваются мероприятия по предупреждению взрыва и распространения пожара. Эффективность этих мероприятий должна быть обоснована в проектной документации.Исходя из анализа требований, установленных п.6.3.7 , п.6.2.10 СП 4.13130.2013 , возможно, сделать вывод о том, что в производственном здании (класс Ф 5.1, степень огнестойкости III, класс конструктивной пожарной опасности С0) складское помещение (Ф 5.2) категории "В4" по пожарной и взрывопожарной опасности, возможно, не отделять противопожарными преградами (противопожарными стенами, противопожарными перегородками) либо ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности (стенами, перегородками с нормируемыми пределами огнестойкости) от производственного помещения (Ф 5.1) категории "В4" по пожарной и взрывопожарной опасности.