При включении нагрева бытовой воды в газовом котле Protherm 30 Пантера каким-то образом идет продавливание холодной воды в систему отопления. Как это происходит, и что можно сделать?

 

В исправном [2-контурном котле](/remont_dvuhkonturnyh_kotlov/) система отопления и контур ГВС не сообщаются между собой. Неполадка означает, что при более высоком давлении в трубопроводе холодной воды по сравнению с отоплением, идет переток в отопительный контур через кран подпитки или через поврежденный теплообменник. Надо проверить состояние крана подпитки, который находится между трубой холодной воды и трубопроводом отопления. Если кран в порядке – проблема в теплообменнике. Работа по замене теплообменника вместе с выездом специалиста до 20 км от МКАД будет стоить 7-8 тыс. рублей без стоимости запчасти (около 25 тыс. руб.).