что делать, если залипают контакты магнитного пускателя?

добрый день. есть электрокотел мощностью 120 квт, на нём стоят четыре магнитных пускателя. при достижении теплоносителем выставленной температуры, по команде с теплового датчика, происходит отключение магнитных пускателей. но, на одном из пускателей происходит отключение двух силовых контактов, а третий контакт залип. в результате происходит перегрев теплоносителя, оплавление и выход из строя температурных и аварийных датчиков, обгорание проводки и выход из строя тэнов.
вопросы:
1. является ли данная ситуация перекосом фаз?
2. если на магнитные пускатели поставить тепловое реле, а на автоматический выключатель установить дистанционный расцепитель, сможет ли тепловое реле по перекосу фаз подать сигнал на расцепитель и отключить подачу напряжения на магнитный пускатель?

здравствуйте!  

как подключены тэны? по звезде? если ноль не отключают, а это именно так, судя по вашему описанию — это нельзя назвать перекосом фаз. тепловые реле спасут от длительного незначительного превышения тока. да, если у теплового реле есть блок-контакты оно может подавать сигнал на расцепитель. вы заменяли пускатели? может быть просто пускатель слабый? контакты залипают потому что привариваются или потому что у вас старый пускатель и у него якорь перекошен? если привариваются и перегружаются — поставьте пускатель мощнее.