В каких случаях необходимо оборудование объекта системой АПС?

 

Необходимость оснащения объекта системой АПС регламентируется Приложением А СП5.13130.2009. При этом на более сложных или пожароопасных объектах вместо или вместе с системой АПС устанавливается также система пожаротушения.

Наиболее распространённые объекты, требующие установки системы АПС:

автостоянки закрытого типа (или пожаротушение, в зависимости от площади);
общежития;
-жилые здания высотой более 28 м;
специализированные жилые дома для престарелых и инвалидов;
здания предприятий торговли (или пожаротушение, в зависимости от площади);
здания общественного и административно-бытового назначения (или пожаротушение, в зависимости от площади и типа конструкций);
здания и сооружения по переработке и хранению зерна;
культурные здания и комплексы;
здания выставочных павильонов (или пожаротушение, в зависимости от площади).

Защите системой АПС подлежат все помещения таких объектов, кроме:

душевых, санузлов, охлаждаемых камер, помещений мойки и т.п.;
приточных венткамер, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б, насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
помещений категории В4 и Д по пожарной опасности;
лестничных клеток.

Что включает в себя проект АПС

 

Проект АПС (рабочая документация марки «АПС») — документ, по которому осуществляется монтаж системы автоматической пожарной сигнализации. В соответствии со статьей 83 Федерального Закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» монтаж системы АПС без проекта невозможен.

Рабочая документация марки «АПС» оформляется по ГОСТ 21.408-2013 и включает в себя полный комплект документов для осуществления монтажа системы, а именно:

лист общих данных (описание системы, ее параметры);
структурная схема системы (функциональное назначение и взаимодействие блоков АПС между собой и с инженерным оборудованием);
кабельный журнал или схема подключений оборудования;
план расположения оборудования;
дополнительные документы (таблицы программирования, эскизы щитов и др.);
спецификация оборудования, изделий и материалов.

Какими нормами регламентируется разработка проектов АПС?

 

Основными нормами для проектирования системы АПС являются Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты».

Кроме данных нормативных документов также существует множество других стандартов, которые учитываются профессиональными проектировщиками АПС, но именно в этих двух документах сконцентрирован основной объем информации.

Что такое расчет пожарного риска и когда он нужен?

 

Расчет пожарного риска — обоснование величины, характеризующей вероятность возгорания заданным значениям.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона №123 при несоблюдении нормативных документов и сводов правил, в результате применения которых соблюдается технический регламент (иногда на объекте невозможно выполнить нормы по каким-либо причинам), дополнительно к разработке рабочей документации марки «АПС» нужно выполнить расчет пожарного риска.

Большинству объектов гражданского назначения отхождение от норм не требуется и расчет пожарного риска не нужен.

Когда необходима разработка проекта АПС по специальным техническим условиям (СТУ)?

 

СТУ необходимо разрабатывать в случае несоблюдения требований из перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на соблюдаются требования Федерального Закона №384 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а также если требований к надежности и безопасности недостаточно или такие требования вообще не установлены. В частном случае — объект выходит за рамки проектирования по СП5.13130.2009.

Примеры объектов, проект АПС которых разрабатывается по СТУ:

здания с заглублением подземной части планировочной отметки ниже 10 м;
склады высокостеллажного хранения;
здания общественного назначения высотой более 50 м и другие.

Принцип работы системы АПС

 

Любая система АПС выполняет 2 основные функции:

1) Обнаружение возгорания (пожарные извещатели, например, дымовые, тепловые, пламени, газовые). Задача данной части системы своевременно обнаружить возгорание и передать информацию на контроллер системы.

2) Взаимодействие с инженерными системами: меры по ликвидации и минимизации последствий возгорания. Обычно к ним относятся:

оповещение дежурного персонала о месте возгорания;
включение общего оповещения о пожаре в здании для эвакуации людей;
запуск систем дымоудаления (люди не задохнутся продуктами горения);
отключение систем общеобменной вентиляции и закрытие огнезадерживающих клапанов (для предотвращения распространения огня);
спуск лифтов на первый этаж;
включение пожаротушения;
разблокировка системы контроля и управления доступом (для беспроблемной эвакуации);
передача сигнала о пожаре в пожарную часть и др.

Также любая система АПС непрерывно контролирует работоспособность всех своих отдельных блоков и соединительных линий, незамедлительно информируя дежурный персонал о неисправностях.

Проект АПС нужен только для монтажа или он должен храниться на объекте все время?

 

В соответствии с п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") на объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

Исполнительная документация обычно представляет из себя набор документов:

комплект рабочих чертежей, разработанный проектной организацией с надписями о соответствии выполненных работ этим чертежам или с внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта (РД 78.145-93);
общий журнал работ;
акты освидетельствования скрытых работ;
акты испытаний и ведомости;
сертификаты и паспорта на примененное оборудование и др.

Таким образом, после монтажа рабочая документация признается исполнительной документацией и хранится на объекте постоянно.

Как правило, на ее основании производится расчет стоимости обслуживания системы АПС.

Виды систем АПС и их выбор

 

Для каждого объекта важно подобрать конфигурацию системы, которая точно подходит под конкретные задачи и условия эксплуатации. АПС в каждом случае должна учитывать такие нюансы, как возможность расширения системы, простоту монтажа, стоимость и сложность дальнейшего обслуживания, автономность работы, способы обнаружения возгорания. Каждый вид системы имеет свои преимущества и недостатки и должен быть применен в соответствии с перечисленными особенностями.