🔥Условия, при которых допускается не предусматривать отопление незадымляемых лестничных клетках типа H1
=======================================================================================================

Какой должна быть расчетная температура внутреннего воздуха для незадымляемых лестничных клеток Н1?В соответствии с таблицей приложения 2 СанПиН 2.1.2.2645-10  минимальная оптимальная температура лестничных клеток должна быть "+16°С".В соответствии с п.5.5 СНиП 23-02-2003  температура неотапливаемых лестничных клеток "+5°С". Минстрой РФ допускает возможность применения СНиП 23-02-2003  на добровольной основе в части, не противоречащей Федеральному закону N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"  (письмо Минстроя РФ от 25.05.2015 N 15912-АБ/08 ). В СП 50.13330.2012  отсутствует упоминание о минимальных температурах подполья и неотапливаемых лестничных клеток.В соответствии с п.6.2.4 СП 60.13330.2011 "Отопление лестничных клеток допускается не предусматривать:в незадымляемых лестничных клетках типа H1 (при условии предотвращения образования наледи на ступенях лестничных маршей и (или) площадок лестничных клеток)".Что считать условием для необледенения: наличие положительной температуры (минимум "+1°С"), обогрев площадок и ступеней, автоматические тепловые завесы и доводчики над каждой дверью из незадымляемой зоны или обеспечение теплопоступлений от смежных помещений через стены?Или для жилых зданий этот пункт неприменим в силу требований СанПиН 2.1.2.2645-10 и лестничную клетку следует отапливать для обеспечения температуры "+16°С".

В настоящий момент при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения объектов защиты (территорий, зданий, сооружений, наружных установок, инженерных систем, систем противопожарной защиты) применяются:- Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  (ред. от 29.07.2017);- нормативные документы, включенные в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" , утвержденный Приказом Росстандарта от 16.04.2014 N 474  (ред. от 25.02.2016);- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"  (ред. от 02.07.2013);-нормативные документы, включенные в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" , утвержденный Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521  (ред. от 07.12.2016);- нормативные документы, включенные в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" , утвержденный Приказом Росстандарта от 30.03.2015 N 365  (ред. 10.05.2017);- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования (Федеральные законы РФ; Указы Президента РФ; Постановления и Распоряжения Правительства РФ; документы (постановления, приказы, распоряжения, правила, инструкции и положения), издаваемые федеральными органами исполнительной власти РФ, при условии регистрации в Минюсте РФ и опубликовании в соответствующих средствах массовой информации (п.10 , п.11 , п.17 Постановления Правительства РФ от 13.08.1997 N 1009 (ред. от 31.07.2017) "Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации" ).В настоящий момент к нормативным документам по пожарной безопасности относятся:- СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"  (в редакции от 09.12.2010) (свод правил в целом);- СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"  (ред. от 23.10.2013) (свод правил в целом);- СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования"  (свод правил в целом).- СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003"  (разделы разделы 6 , 7 , 8 ).К нормативным документам обязательного применения в области безопасности зданий и сооружений в настоящий момент относятся:- СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" , а именно разделы 1 , 4  (пункты 4.3 , 4.4 ), 5  (пункты 5.1 , 5.2 , 5.4-5.7 ), 6  (пункт 6.8 ), 7  (пункт 7.3 ), 8  (подпункты "а"  и "б" пункта 8.1 ), 9 (пункт 9.1 ), приложение Г .- СП 54.13330.2011 "Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003" , а именно разделов 1  (пункт 1.1 ), 4  (пункты 4.3 -4.7 , абзацы третий - шестой пункта 4.8 , пункты 4.9 , 4.10  (за исключением слов "все предприятия, а также магазины с режимом функционирования после 23 ч"), 4.11 , 4.12 ), 5  (пункты 5.5 , 5.8 ), 6  (пункты 6.2 , 6.5 -6.8 ), 7  (пункты 7.1.2 , 7.1.4 -7.1.14 , абзац второй пункта 7.1.15 , пункты 7.2.1 -7.2.15 , 7.3.6 -7.3.10 , 7.4.2 , 7.4.3 , 7.4.5 , 7.4.6 ), 8  (пункты 8.2 -8.7 , 8.11 -8.13 ), 9  (пункты 9.2 -9.4 , 9.6 , 9.7 , 9.10 -9.12 , 9.16 , 9.18 -9.20 , 9.22 , 9.23 , 9.25 -9.28 , 9.31 , 9.32 ), 10  (пункт 10.6 ), 11  (пункты 11.3 , 11.4 .- СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003" , а именно Разделы 1 , 4  (за исключением пункта 4.7 ), 5  (за исключением пункта 5.3 ), 6.1  (пункты 6.1.2 -6.1.4 , 6.1.6 , 6.1.7 ), 6.2  (пункты 6.2.4 -6.2.6 , 6.2.8 -6.2.10 ), 6.3  (пункты 6.3.2 -6.3.8 ), 6.4  (пункты 6.4.1 -6.4.3 , 6.4.5 , 6.4.7 -6.4.9 , 6.4.11 , 6.4.14 ), 6.5  (пункты 6.5.3 -6.5.8 ), 7  (пункты 7.1.2 , 7.1.3 , 7.1.5 -7.1.10 , 7.1.12 , 7.1.18 , 7.2.1 -7.3.5 , 7.4.1 -7.4.4 , 7.4.6 , 7.5.1 , 7.5.2 , 7.5.5 , 7.5.11 , 7.6.1 -7.6.5 , 7.9.4 -7.9.16 , 7.10.2 , 7.10.3 , 7.10.6 , 7.10.7 , 7.11.1 -7.11.14 ), 8 , 9  (пункты 9.5 , 9.7 -9.14 , 9.16 , 9.23 ), 10 , 11  (пункты 11.4.3 -11.4.7 ), 12 , 13  (пункты 13.3 -13.7 ), 14  (пункты 14.1 , 14.2 ), приложения А  - Д , Ж , И , К К нормативным правовым актам Российской Федерации, устанавливающим обязательные для исполнения требования, в настоящий момент относятся:- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 N 64 (ред. от 27.12.2010) "Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10"  (Зарегистрировано в Минюсте России 15.07.2010 N 17833, опубликовано в Российской газете, N 159, 21.07.2010);- Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда"  (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.10.2003 N 5176, опубликовано в Российской газете, N 214, 23 октября 2003 года).В соответствии с приложением N 2 СанПиН 2.1.2.2645-10  допустимая температура воздуха в холодный период года в лестничных клетках жилых зданий должна быть 14-20°С.Данное требование формально распространяется и на незадымляемые лестничные клетки типа Н1, так как незадымляемые лестничные клетки типа Н1 являются лестничными клетками (ст. 40 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ ).Вместе с тем.В соответствии с п.4.5 СП 54.13330.2011  (пункт обязательного применения) в жилых зданиях следует предусматривать отопление в соответствии с СП 60.13330 .В соответствии с п.6.2.4 СП 60.13330.2012  (пункт обязательного применения) допускается не предусматривать отопление незадымляемых лестничных клетках типа H1 (при условии предотвращения образования наледи на ступенях лестничных маршей и (или) площадок лестничных клеток).Сопротивление теплопередаче внутренних стен, отделяющих неотапливаемую лестничную клетку от жилых и других помещений, следует принимать по СП 50.13330 .При этом необходимо учитывать, что в соответствии с примечанием к Перечню,  утвержденному Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521  (ред. от 07.12.2016), нормативные документы (их части), на которые имеются ссылки в национальных стандартах и сводах правил (их частях), включенных в настоящий перечень, применяются на обязательной основе в случае, если нормативные документы (их части) содержатся в настоящем перечне.В соответствии с п.9.19 СП 54.13330.2011  (пункт обязательного применения) в I-III климатических районах при всех наружных входах в жилые здания (кроме входов из наружной воздушной зоны в незадымляемую лестничную клетку) следует предусматривать тамбуры глубиной не менее 1,5 м.Двойные тамбуры при входах в жилые здания (кроме входов из наружной воздушной зоны в незадымляемую лестничную клетку) следует проектировать в зависимости от этажности зданий и района их строительства согласно таблице 9.2 .В настоящий момент Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ , СП 1.13130.2009 , СП 2.13130.2012 , СП 7.13130.2013  не установлено требование об обязательной необходимости отопления незадымляемых лестничных клеток типа Н1.Соответственно, исходя из анализа требований, установленных Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ , СП 1.13130.2009 , СП 2.13130.2012 , СП 7.13130.2013 , п.6.2.4 СП 60.13330.2012 , п.4.5 , п.9.19 СП 54.13330.2011 , возможно, сделать вывод о том, что в настоящий момент допускается не предусматривать отопление незадымляемых лестничных клетках типа H1, при условии предотвращения образования наледи на ступенях лестничных маршей и площадок лестничных клеток.В целях предотвращения образования наледи на ступенях лестничных маршей и площадок неотапливаемых незадымляемых лестничных клетках типа H1 необходимо предусмотреть следующее:- двери при входах в лестничные клетки типа Н1 с улицы и из поэтажных переходов наружных воздушных зон должны иметь самозакрывающие устройства (доводчики) (п.3.2.11 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 );- необходимо обеспечить сопротивление теплопередаче внутренних стен, отделяющих неотапливаемую лестничную клетку от жилых и других помещений, в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012  (п.6.2.4 СП 60.13330.2012 ).Предусматривать в незадымляемых лестничных клетках типа H1 электрический обогрев площадок и ступеней, электрические автоматические тепловые завесы не допускается в соответствии с требованиями п.4.4.4 СП 1.13130.2009.