Проблема со светодиодной лентой 220 вольт
=========================================

Добрый день.

Решил установить 30 м LED 3014 на 220v (8 Вт/м). Так как живу в Северной Америке, установил трансформатор со 110 в на 220 в мощностью 350 Вт.

Лента горела отлично, но примерно через час перестала светиться. Проблема ещё и в том, что к ней уже нет доступа. При работе лента грелась, хоть и была подключена к выпрямителю.

Что может быть причиной остановки работы ленты?

Спасибо.

Каждый метр ленты 220 вольт представляет собой отдельный источник света, а все метры соединены параллельно через достаточно толстые и прочные токонесущие шины.

Таким образом, перегорание одного метра никак не должно сказываться на работе остальной части ленты. А одновременное выгорание всех 30 метров – слишком невероятное событие.

Если же погасли все 30 метров, то, очевидно, дело в плохом контакте и, скорее всего, в месте стыка выпрямитель-лента. Либо мог сгореть трансформатор или выпрямитель. 30 метром – слишком большой кусок для одного выпрямителя, он мог просто перегреться и выйти из строя.

Следует убедиться в работе трансформатора, затем – выпрямителя (замерить напряжение на его выходе). Если всё в порядке – перестыковать ленту и выпрямитель.