🔥О размещении вентиляторов систем приточной противодымной вентиляции
====================================================================

Вопрос касается 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" .Какие сертификаты должны быть у вентиляторов для приточной противодымной вентиляции?Возможна ли установка бытовой приточной установки непосредственно в помещении пожаробезопасной зоны для МГН для притока подогретого воздуха при пожаре?

Инженерное оборудование систем противодымной защиты подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  в виде обязательной сертификации (сертификаты соответствия) (основание: п.14 ч.7 ст.146 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  (ред. от 03.07.2016); постановление Правительства РФ от 17 марта 2009 года N 241  (в ред. от 09.08.2016)).Соответственно, возможно сделать вывод о том, что вентиляторы, используемые для систем приточной противодымной вентиляции, должны иметь сертификаты соответствия в рамках обязательного подтверждения соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" .В соответствии с подпунктом "а" п.7.17 СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности"  для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать установку вентиляторов в отдельных от вентиляторов другого назначения помещениях с ограждающими строительными конструкциями, имеющими пределы огнестойкости не менее требуемых для конструкций пересекающих их воздуховодов. В пределах одного пожарного отсека допускается размещать вентиляторы систем приточной противодымной вентиляции в помещении для оборудования приточных систем согласно пунктам 6.4 , 6.8 , а также непосредственно в защищаемых объемах лестничных клеток, коридоров и тамбур-шлюзов. Вентиляторы противодымных приточных систем допускается (в соответствии с техническими данными предприятий-изготовителей) размещать на кровле и снаружи зданий с ограждениями для защиты от доступа посторонних лиц.Соответственно, вентиляторы систем приточной противодымной вентиляции не допускается размещать непосредственно в помещениях безопасных зон (зон безопасности).