Мембраны 8040 не дают нужной производительности

Добрый день,

прошу помощи у форума, сам не являюсь специалистом в области очистки воды, но проблема есть и решать ее как то нужно.

Имеется система промышленной очистки воды поставленная из Японии. Основой являются 3 корпуса под 2 мембраны 8040 каждый, итого 6 мембран. Перед ними стоит мешочный фильтр. Система рассчитана на 8 куб. м/час. Давление на входе - до 0.4Мпа. Система в эксплуатации 3 года, мембраны ни разу не промывали за это время (только автоматический цикл слива концентрата), производительность пока в норме. В итоге было принято решение о замене мембран.

Были закуплены мембраны CSM RE8040-BE. Были некоторые сложности в установке, так как японские мембраны немного другого размера (короче на 3 см и другие присоединительные диаметры), но они решены и сейчас не об этом.

Новые мембраны установлены и они не дают нужной производительности.

Заявленные параметры производительности мембран CSM RE8040-BE 10500 галлон/сутки, что равно примерно 45000 литров в сутки. У нас их 6 шт. Т. е. общая производительность должна быть 270 000 литров в сутки или 11.250 куб. м/ час.

Вроде все хорошо, но по факту 6 новых мембран дают 2000 куб. м./час ! Практически в 6 раз меньше. Давление на входе при фильтрации поднимается до предельного 0.4МПа, вплоть до срабатывания защитной автоматики.

Ставим обратно японские - все в норме, 8 куб/час. Давление по входу в процессе фильтрации держится в пределах 0.120Мпа

Мембраны поставлялись в консервирующем растворе, промывка после установки 1 час в сторону слива концентрата.

Когда меняли обратно на японские, извлекли переходные втулки и после высыхания на них образовался налет серого цвета, не смываемый водой. На высохший гидросульфит натрия не похож, так как не растворяется в воде. Механически налет достаточно крепкий, просто так не стирается, но можно оттереть например жесткой посудной губкой. Экспериментальным путем нашли растворитель - лимонная кислота, в 1.5% растворе лимонной кислоты налет очень быстро растворяется. Мембраны на сутки помещены в раствор 3% лимонной кислоты, промыты в течении 1 часа - результата нет, производительность на уровне 2 куб/час.
Хуже не стало, лучше тоже.

Собственно вопросы к форумчанам:
1. в чем может быть причина низкой производительности мембран ?
2. в результате чего образовался серый налет со стороны слива концентрата и что это ? Результат химическая реакция консерванта с нашей водой ?

Вода - обычная водопроводная вода Хабаровска. Анализ воды есть, прикрепить файл не удалось - размер 10Мб, неудачно отсканированный, меньше сделать не удается, поэтому файл доступен по ссылке на Гугл диск: https://drive.google.com/open?id=1goE8ljj8euH_4YCLU3J1kApfsWtVMpX9

В итоге сейчас стоят опять японские мембраны и работают дальше.