как вы организуете кабели в ваших стойках?

<p>я перевожу свою нынешнюю половинную стойку в полноразмерную стойку и хочу воспользоваться возможностью, чтобы реорганизовать и отсортировать наши спагетти-адские кабели ethernet.</p><p>какую систему вы используете для организации ваших кабелей? используете ли вы какое-либо программное обеспечение для отслеживания?</p><p>вы физически маркируете кабели?</p><p>что вы определяете, когда обозначаете каждый конец? mac-адрес? номер порта? номер актива?</p><p>что вы используете для их маркировки?</p><p>я смотрел на ручного этикетировщика, но обертывание вокруг листов лазерного принтера могло бы сработать. <a href="http://www.bradyid.com/idpal">brady id pal</a> кажется хорошим, но это дорого.</p><p>идеи?</p>

<p>вот что я делаю</p><p><strong> маркируйте каждый кабель </strong><br> у меня есть брат p-touch, который я использую. каждый кабель имеет метку <strong> на обоих концах </strong>. это потому, что если я отключаю что-то от коммутатора, я хочу знать, куда его подключить, и наоборот на стороне сервера.</p><p>есть два метода, которые вы можете использовать для маркировки ваших кабелей с помощью стандартного ярлыка. вы можете провести этикетку вдоль кабеля, чтобы ее можно было легко прочитать, или обернуть ее вокруг кабеля так, чтобы он встретился и выглядел как бирка. первый легче читать, а второй труднее читать или использовать вдвое больше метки, так как вы дважды набираете слово, чтобы убедиться, что оно прочитано. длинные метки на моем проходят обработку "по кабелю", а короткие - метку.</p><p>вы также можете купить специальный кабельный этикетировщик, который обеспечивает пластиковые рукава. я никогда не использовал его, поэтому я не могу дать совет.</p><p><strong> цветовой код ваших кабелей </strong><br> я запускаю каждую машину со связанными сетевыми картами. это означает, что я использую обе сетевые карты на каждом сервере, и они идут на разные коммутаторы. у меня есть красный выключатель и синий выключатель. все коммутаторы eth0 переходят в красный коммутатор с использованием красных кабелей (и кабели проложены вправо <em> </em>, а все коммутаторы eth1 переходят в синий коммутатор с использованием синих кабелей (и кабели проложены слева от <em> </em>). мои сетевые кабели восходящей линии связи окрашены в желтый цвет, поэтому они выделяются.</p><p>кроме того, мои стойки имеют избыточное питание. у меня есть вертикальный pdu на каждой стороне. все силовые кабели, подключенные к правой стороне, имеют изоленту, соответствующую цвету стороны, опять же, красный - справа, синий - слева. это гарантирует, что я не перегружу цепь случайно, если что-то пойдет в ад.</p><p><strong> купите свои кабели </strong>. это может испортить некоторые перья. некоторые люди говорят, что вы должны обрезать кабели точно по длине, чтобы не было лишних. я говорю: "я не идеален, и некоторые из моих работ по обжиму могут длиться не так долго, как формованные концы", и я не хочу узнавать об этом в 3 часа утра в будущем. поэтому я покупаю оптом. когда я впервые планирую сборку стойки, я определяю, где по отношению к коммутаторам будет находиться мое оборудование. затем я покупаю кабели в группах на основе этого расстояния.</p><p>когда приходит время для управления кабелем, я работаю с пучками кабелей, группируя их по физической близости (что также группирует их по длине, так как я планировал это заранее). я использую липучки на липучках для связывания кабелей, а также для создания больших групп из более мелких пучков. не используйте пластиковые галстуки на чем-либо, что вы могли бы заменить сами. даже если они снова откроются, пластик со временем изнашивается и больше не защелкивается.</p><p><strong> держите силовые кабели как можно дальше от кабелей ethernet </strong>. силовые кабели, особенно пучки силовых кабелей, вызывают электромагнитные помехи (emi или радиочастотные помехи (или rfi)). ) на любых окружающих кабелях, включая кабели cat- * (если они не экранированные, но если вы используете stp кабели в вашей стойке, вы, вероятно, делаете это неправильно). кабели питания от cat5/6. и если вы должны подвести их ближе, попробуйте сделать это под прямым углом.</p><p><strong> редактировать </strong> я забыл! я также сделал howto по этому вопросу давным-давно: <a href="http://www.standalone-sysadmin.com/blog/2008/07/howto-server-cable-management/">http://www.standalone-sysadmin.com/blog/2008/07/howto-server-cable-management/</a> </p>

<p>я видел это из-за сообщения в блоге мэтта, я ответил на это, но вот некоторые основные моменты.</p><p><strong>держите силовые кабели как можно дальше от ethernet-кабелей</strong></p><p>это зависит от вашего сайта, но худшие кабельные катастрофы, с которыми я сталкивался, это когда люди рабски прокладывают силовые кабели и кабели ethernet вверх и вниз по бокам стойки. это кажется хорошей идеей в теории, но практика - гигантский узел питания или ethernet внутри стойки стойки.</p><p>лучший способ борьбы с этой проблемой, который я нашел, - это запускать ethernet по центру стойки, а не по бокам.</p><p>одна вещь, которую я забыл упомянуть, это то, что кабели ethernet и кабели питания отличаются. это означает, что они работают по-разному, имеют разный срок службы и разное использование.</p><p><strong>патч-панели</strong> это ваш друг. если у вас есть отдельная сетевая группа, и они не используют патч-панели, это потому, что они не знают, как их использовать.</p><p><strong>patch panels - the bad</strong> да, они занимают место в вашей стойке, да, они ограничивают количество доступных портов на стойку. поместить их в это больше работы. я также признаю, что они не подходят для каждого сайта.</p><p><strong>патч-панели - хорошие</strong> трассировка кабеля длиной 6 футов или меньше экспоненциально проще, чем трассировка кабеля длиной 12 футов или больше. добавлять новое оборудование проще, больше не нужно ловить кабели через 15 различных трасс. это может ограничить количество дерьма, которое заталкивается в одну стойку (иногда это хорошо).</p><p>фактом является то, что серверы часто перемещаются по сравнению с другим оборудованием центра обработки данных. все ваши старые кабельные соединения просто добавят вам беспорядка. поскольку силовые кабели прилегают к стойке и всегда могут быть использованы повторно, это предотвращает накопление помех.</p><p>большинство часто упоминаемых проблем с патч-панелями можно устранить путем надлежащего планирования.</p><p><strong>фальшпол</strong> в некоторых случаях все еще может быть хорошим. <strong> никогда </strong> положить сети под фальшпол, если вы не ненавидите своих коллег и не планируете уходить в ближайшее время. если у вас есть фальшпол, используйте его только для прокладки силовых кабелей.</p><p><strong>лестничные стойки</strong> кабельные трассы - единственный способ сохранить ваше здоровье или кровяное давление. это особенно верно, если вы не используете патч-панели.</p>

<p>я думаю, что этот вопрос очень похож на эти:</p><p><strong> <a href="https://serverfault.com/questions/1473/cable-management-policy">политика прокладки кабелей</a> <br> <a href="https://serverfault.com/questions/15548/how-to-keep-your-physical-server-environment-manageable">как сохранить управляемость вашей физической серверной среды</a> </strong></p><p>единственное, что я должен упомянуть, это использовать <strong> velcro </strong> завязки.</p>

<p>что касается маркировки кабелей - я бы держался подальше от чего-то конкретного, например, имен хостов или mac-адресов, поскольку порты кабелей/коммутаторов, вероятно, со временем будут переназначены.</p><p>но пометьте их чем-нибудь - цифры кажутся очевидным выбором.</p><p>обозначьте оба конца одинаково и убедитесь, что нет дубликатов. это облегчает трассировку кабелей и избавляет от необходимости объединять пучки в аккуратный участок. мы даже маркируем наши короткие (1 фут) кабели, а затем связываем их в пучки по 10–20, и это намного проще определить, какой кабель какой.</p><p>другой вариант - цветные кабели, но это выглядит грязно.</p>

<ul> <li>маркируйте все. brady id pal - это то, что я использую и стоит своих затрат</li> <li>выключите одну сторону стойки, сеть - с другой.</li> <li>если есть возможность, используйте kvm over cat5), что значительно снижает помехи в кабелях. используйте один цветной cat 5 для ваших kvm кабелей, другой для вашей сети.</li> </ul><p>для проводки по локальной сети я использовал метод пучков из 8 кабелей, каждый из которых имеет разные цвета от коммутационной панели. 48-портовые коммутационные панели для 48-портовых коммутаторов. с разноцветными кабелями очень легко проследить за одним кабелем, не вытягивая его, и все выглядит очень хорошо.</p><p>с некоторыми встроенными здесь для хорошей меры</p><p> <a href="http://photos-a.ak.fbcdn.net/photos-ak-sf2p/v248/20/63/1067293293/n1067293293\_62808\_2066.jpg">альтернативный текст http://photos-a.ak.fbcdn.net/photos-ak-sf2p/v248/20/63/1067293293/n1067293293\_62808\_2066.jpg</a> </p><p> <a href="http://photos-b.ak.fbcdn.net/photos-ak-sf2p/v248/20/63/1067293293/n1067293293\_65873\_693.jpg">во время http://photos-b.ak.fbcdn.net/photos-ak-sf2p/v248/20/63/1067293293/n1067293293\_65873\_693.jpg</a> </p><p> <a href="http://photos-h.ak.fbcdn.net/photos-ak-sf2p/v248/20/63/1067293293/n1067293293\_67279\_5546.jpg">альтернативный текст http://photos-h.ak.fbcdn.net/photos-ak-sf2p/v248/20/63/1067293293/n1067293293\_67279\_5546.jpg</a> </p><p>удачи! я думаю, что превосходство в проводке - сильная черта любого системного администратора. презентация - это важная часть любой работы, и хорошо одетые стойки способствуют тому, чтобы показать нетехническим людям, что вы находитесь на вершине своей игры.</p>

<p>липучки связывают вместе, избегайте галстуков, как чума. измерьте, как долго вам нужны ваши кабели и обрежьте их по размеру, учитывая провисание, и как вы хотите их использовать.</p><p>когда вы перепрограммируете, сделайте это правильно с первого раза.</p><p>обозначьте, откуда каждый кабель пришел и собирается, до того, чтобы вы присоединялись !!!</p><p>когда все сказано и сделано, отключите все это и начните с нуля в 2 часа ночи, как и все мы: d</p><p>что касается маркировки, куда кабели собираются и откуда, если ваш сервер/проводная комната заблокирована, не стесняйтесь маркировать каждый кусочек. если его части открыты для пользователей, ничего не пометьте, а спланируйте все.</p>

<p>вот что мы делаем для нашей сетевой стойки. мы небольшая компания, поэтому у нас не так много коммутаторов, но она обеспечивает чистоту.</p><pre><code>core switch 24pt patch panel 48pt access switch 24pt patch panel 24pt patch panel 48pt access switch 24pt patch panel </code></pre><p>каждая патч-панель имеет первый порт пустым. 23 оставшихся порта подключены к ближайшему коммутатору (вверх или вниз) с помощью 1-футовых кабелей. мы оставляем их без надписей, так как они такие короткие, что не могут запутаться. это заполняет коммутатор, оставляя два порта для восходящей связи с ядром наверху. эти ссылки помечены и включены в состав lag.</p><p>схема продолжается для всех коммутаторов, оставляя простую схему, которую легко отслеживать и заменять кабели.</p><p>различные цветные кабели используются для принтеров, хостов и каналов связи, чтобы их было легко идентифицировать.</p><p>сохраняется отдельный документ, который сопоставляет порт коммутационной панели (эффективный номер настенной розетки) с конкретным коммутатором и сравнивается с картой офиса (с помеченной номером настенной розетки) для поиска неисправностей.</p>

<p>нам повезло, мы используем "virtual connect" hp для всех наших кабелей, что позволило сократить наши кабели в стойке в 16 раз или около того - но мы всегда стремимся действительно четко обозначить каждый кабель - и никогда с "мягкое" имя сервера, только когда-либо с его физическим местоположением - это не меняет, но функция сервера, и поэтому "мягкое" имя часто меняется.</p>

<p>мы просто переезжаем через центр обработки данных через пару месяцев. я начал вскоре после того, как серверная комната была согласована с архитектором, но есть несколько областей, где я могу что-то изменить.</p><p>у нас около 100 серверов, движущихся вместе с нашими san (всего 7 стоек). мы будем использовать кабельные лотки над стойками, чтобы перенести наши кабели cat 6. к нашему базовому коммутатору. они будут структурированы кабельные соединения - соединительные панели в серверной стойке и основной стойке. мы будем использовать две сетевые платы на каждом сервере. наш ввод/вывод (сеть и оптоволокно) будет работать с правой стороны стойки, в то время как питание будет работать на оставил.</p><p>электропитание в кабинах идет под нашим фальшполом, в то время как работа в сети идет через голову, отделяя питание и сети. мы используем купленные кабели для патч-выводов, но мы сами будем заканчивать патч-точки cat6.</p><p>мы будем маркировать все кабели на всех концах (svr -> patchpoint) (patchpoint -> core), мы будем использовать стандартный ярлык и закреплять его вокруг кабеля, а не как "метка", подобная той. это облегчает чтение. в настоящее время мы не используем программное обеспечение для отслеживания.</p>

<p>мне больше нравятся методы, изложенные в принятом ответе, но вот как я это делал сам. я редко могу позволить себе роскошь двойных сетевых адаптеров, поэтому у каждой машины есть только одно соединение ethernet: рабочие станции - синие, серверы - зеленые, восходящий канал - желтый, интернет - красный.</p><p>я маркирую оба конца моим ручным этикетировщиком dymo. я предпочитаю наклеивать этикетки по проволоке, используя прозрачную ленту, чтобы они не отслоились. больше работы, но хорошие результаты. я запускаю ethernet по передней стороне стойки - слева или справа, в зависимости от того, что ближе. питание идет вниз по задней части стойки.</p><p>я предпочитаю ремешки на липучках, но ibm требует стяжек на молнии. обычно белый, но иногда черный, если покупатель этого требует (очевидно, белые галстуки на молнии перепутали с картофелем фри).</p>

<p>общая хорошая практика, по-видимому, состоит в том, чтобы идентифицировать номера портов на каждой оконечной точке разъема, использовать связки коротких кабелей для соединения между панелями и сохранять базу данных/текстовый файл с назначениями номеров портов компьютера.</p><p>ручной этикетировщик отлично работает для номеров портов, не стесняйтесь использовать гекс, если он экономит ваше пространство ...</p><p>сами кабели обычно не имеют маркировки.</p>