Газовый настенник Ferroli моргает и высвечивает ошибку F34, которая не сбрасывается. Не могу запустить котел. Нужна консультация специалиста.

 

При падении напряжения в сети ниже 180 В, о чем сигнализирует ошибка, котел не запустится. Необходимо подключить котел через стабилизатор, который будет поддерживать рабочее напряжение согласно паспортным требованиям к электропитанию агрегата. Как низкое, так и слишком высокое напряжение опасны для автоматики котла. Если перепады напряжения и отключения электроэнергии происходят регулярно, то лучше всего установить источник бесперебойного питания. Специалист может выехать на место для диагностики оборудования и выявления причины нестабильного электропитания котла. Стоимость услуги – 5500 рублей до 20 км от МКАД.