### Как установить настенный затвор?

 

В зависимости от размеров затвора – анкерным способом или бетонированием.

Конструкции размером до 2000 х 2000 мм можно установить с помощью анкерных болтов, размер которых должен быть не меньше указанного производителем. Допускается отклонение оси затвора по вертикали не более 30°. Для герметичности применяется прокладочный материал. Чтобы избежать протечки между стеной̆ и корпусом, можно использовать бетонный раствор. Необходимо следить, чтобы пыль от сверления и раствор не попадали на рабочие части затвора, а также уплотнитель.

Затворы от 2000 х 2000 мм можно залить бетоном с предварительным раскреплением рамы затвора. Заливку необходимо осуществить в течение трех суток после этого. Если прошло больше времени, требуется повторное раскрепление.



### Можно ли установить колонку управления на щитовой настенный затвор?

 

Да. Возможна также комплектация удлинительным штоком, приводом, редуктором.



### Подходит ли щитовой настенный затвор при двустороннем давлении рабочей среды?

 

Да, под заказ доступно исполнение с обеспечением герметичности при двустороннем давлении среды.



### Сколько будет стоить настенный щитовой затвор?

 

Стоимость зависит от модели и ее технических характеристик. Цена предоставляется по запросу.



### Можно ли использовать щитовые настенные затворы в промышленности?

 

Да, если соблюдаются основные рекомендации по эксплуатации: использование для водоотведения, работа с химически нейтральными жидкостями указанной температуры и давления.