Вопросы по УЗО - 5

Предыдущая часть темы - "Вопросы по УЗО - 4".

Всем привет!
Переделал свой щиток на ДИФы и УЗО. До этого стояли просто автоматы. Стало выбивать диф по линии, на которой висит скважина (ещё дренаж скважины, и бойлер). Методом исключения выяснил, что всему виной линия скважинного насоса. Воды очень сильно хотелось и времени возиться с этим не было, попробовал перевернуть вилку скважинного насоса - стало вишибать реже и где-то пол-недели всё это прожило. Сейчас решил разобраться с этим.

В кессоне стоит расширительный бак, на котором 2 реле давления, соединённых последовательно: механическое (на всякий случай с установкой на 4 бара) и электронное (основное, на 3 бара). Провод из дома идёт через герметичный разъём к РД механическому, электронное подключено к механическому, а от электронного, через такой же герметичный разъём идёт уже к насосу в скважину.
Внутри скважины над поверхностью воды имеется соединение провода через термоусадку (которая с клеем внутри).

До кессона к РД и от РД до соединения с проводом насоса идёт провод КВВ 3x1,5. К кессону провод идёт через закладную трубу вместе с водопроводной.

Так вот, решил я проверить, где всё-таки утечка: в китайских реле давления, или же в насосе (ну или в соединении внутри скважины). Отсоединил от электронного реле насос и попытался включить просто реле давления без нагрузки. Включилось! Перевернул вилку, и тоже всё нормально, УЗО не сработало. Расстроился, думал по насосу геморрой. Исключаю из схемы оба реле давления, получается просто провод от дома через герморазъём к насосу. Включаю и о чудо! Опять всё работает и ничего не вышибает даже после того как вилку перевернул. Собрал схему обратно - стало опять вылетать.

Заземление в доме T-T, и земля с нулём встречается только на столбе, собственно, от арматуры самого столба до "пожарного" УЗО. Уравнения потенциала на скважину нет.

Прошу совета, как поймать утечку?