Газовый котел Baxi Luna Duo-tec недавно промывали (шумел теплообменник), но теперь он показывает ошибку 432. Вчера даже оплавилась вилка стабилизатора. Что это может быть?

 

Ошибка означает перегрев теплоносителя или отсутствие заземления котла. В обоих случаях срабатывает предохранительный термостат, и котел выходит в аварию по перегреву. Судя по проблеме со стабилизатором, неверно сделано заземление котла, и это грозит повреждением электроники агрегата. Рекомендуем пригласить специалиста по [ремонту газовых котлов](/remont_gazovih_kotlov/) для диагностики оборудования. Если теплообменник уже промыт, то следует проверить качество циркуляции в системе отопления: нет ли блокировки насоса, чист ли фильтр-грязевик, открыта ли запорная арматура, нет ли иных причин препятствия движению по системе.