Спасибо за ссылку, ещё вопрос , газовая трубка сплит системы ( на входе в наружный блок покрывается инеем , хотя фреона в системе в достаточном количестве? И ещё не подскажете какой нибудь форум для холодильщиков.

 
 

 

Как одна из наиболее вероятных причин возможно то, что нарушена
циркуляция воздуха через внутренний блок сплит-системы (загрязнены
фильтры, загрязнен испаритель и т.д.). Количество заправленного газа
не соответствует норме (с учетом длины трассы).