Сергей спрашивает: Будет ли срабатывать УЗО без нуля, если ноль отсоединить от узо. А ноль взять с нулевой шины. А фазу с выхода узо. Нужно сделать новый ввод в квартиру.

 

**Ответ:**  
   
 Устройство защитного отключения (УЗО) не будет работать без нулевого провода по следующим причинам:  
   
 УЗО предназначено для отключения электрической цепи в случае обнаружения токов утечки. Для обнаружения этих токов применяется дифференциальный трансформатор, который установлен в УЗО.  
   
 При возникновении утечки тока в цепи фазный и нулевой проводники начинают пропускать разные величины токов. Дифференциальный трансформатор обнаруживает разницу показателей и моментально разрывает цепь.  
 При отсутствии нулевого проводника дифференциальный трансформатор не сможет обнаружить разность токов протекающих по фазному и нулевому проводу.  
 Структурная схема УЗО показана на рисунке ниже.