какая максимальная длина кабеля для сети modbus rtu?

 

мы рекомендуем, чтобы общая длина кабеля на сегмент не превышала 1000 м. (общая длина кабеля = сумма основной сетевой линии и всех ответвлений). избегайте делать ветки на главной линии. если ветки присутствуют, они должны быть как можно короче. 
 
общая длина всех ветвей не должна превышать 20 метров. когда общая длина кабеля становится слишком большой, связь modbus rtu будет нарушена. чтобы компенсировать эти потери связи из-за длины кабеля, для компенсации длины кабеля можно использовать ретранслятор modbus (например, dpom-24-20). 
 

какой кабель использовать для сети modbus rtu?

 

устройства sentera могут быть соединены вместе через «pom» или «power over modbus». это означает, что связь по протоколу modbus rtu и источник питания 24 vdc распределены через один сетевой кабель с неэкранированной витой парой (utp). 
 
устройства sentera –m могут быть соединены вместе через разъемы rj45. utp (неэкранированная витая пара) - это кабель с проводами, которые скручены вместе, чтобы уменьшить шум и перекрестные помехи. 
 
кабель utp имеет много преимуществ. он прост в установке и дешевле, чем другие типы сетевых носителей. 
 

какой источник питания использовать для моей сети pom?

 

устройства sentera могут быть соединены вместе через «pom» или «power over modbus». это означает, что связь по протоколу modbus rtu и источник питания 24 vdc распределены через один сетевой кабель с неэкранированной витой парой (utp). большие сети, содержащие множество устройств, должны быть разбиты на разные сегменты. для каждого сегмента общее потребление тока должно быть ограничено максимум 1,5 а. чтобы выбрать правильный источник питания, рассчитайте общую сумму максимального потребления тока всеми подключенными устройствами в сегменте. выберите источник питания с достаточной емкостью для подачи питания на все подключенные устройства, исходя из этой суммы. мы рекомендуем использовать не более 90% (*) максимальной мощности источника питания для компенсации потерь мощности в кабелях и пусковых токов во время запуска. (*) в зависимости от продуктов, подключенных к сети pom.

что означает «класс защиты ip»?

 

класс защиты ip, иногда называют рейтингом international protection или степенью защиты от проникновения, классифицирует степень защиты, обеспечиваемую корпусом продукта, как от твердых предметов, так и от жидкостей. код ip, определенный международным стандартом iec 60529, обычно состоит из двух цифр, которые классифицируют уровень защиты, предоставляемой в каждом случае. 
 
продукты sentera доступны в корпусах с различными значениями ip, в зависимости от модельного ряда и требуемых спецификаций. обратитесь к описаниям продукта для получения дополнительной информации о доступных диапазонах. 
 краткое изложение доступных ip для продуктов sentera приведена ниже. 
 
корпуса ip20 обеспечивают некоторую защиту от случайного контакта с руками / пальцами и не защищают от попадания пыли, воды или других жидкостей в корпус изделия. эти устройства предназначены для установки в электрическом шкафу с достаточными возможностями вентиляции и охлаждения. 
 
корпуса ip30 обеспечивают защиту от контакта с руками / пальцами и более мелкими предметами (например, отверткой). они не обеспечивают защиту от попадания пыли, воды или других жидкостей в корпус изделия. эти устройства предназначены для внутреннего применения. 
 
ip54 корпуса защищают от попадания пыли, предотвращая попадание внутрь чего-либо потенциально опасного для работы устройства. кроме того, корпус также выдерживает разбрызгивание воды с разных сторон (без водяных струй). эти устройства предназначены для применения в жестких условиях или на улице, если они защищены от дождя и прямых солнечных лучей крышкой. 
 
степень защиты ip65 полностью защищена от пыли и защищена от воздействия водяных струй в любом направлении. эти устройства предназначены для наружного применения. класс защиты ip, который вам потребуется, зависит от вашего приложения и условий, которым будет подвержено устройство sentera, а также от любых местных норм, применимых к вашему приложению. как правило, если вы не уверены, то всегда обращайтесь за советом и выбирайте более высокий класс ip. 
 

какой класс изоляции двигателя требуется в сочетании с регулятором скорости вращения вентилятора или vfd?

 

изоляция обмоток двигателя предотвращает короткое замыкание в обмотках или соединение обмотки с защитным заземлением. класс изоляции обмотки двигателя определяет прочность изоляции, необходимую для максимального повышения температуры двигателя. различные типы двигателей имеют различные характеристики повышения температуры в зависимости от рабочего цикла и размера корпуса двигателя. обычно изоляция класса f (или выше) подходит для использования преобразователя частоты.

в чем разница между датчиком, интеллектуальным датчиком и датчиком контроллером?

 

sentera предлагает приборы для измерения или контроля следующих параметров: температура, относительная влажность, co2, качество воздуха (tvoc), co, no2, окружающий свет, перепад давления, объемный расход и скорость воздуха. датчик - это устройство, которое измеряет определенный параметр. устройство преобразует это измеренное значение в аналоговый выход (0-10 vdc / 0-20 ма / шим) или регистр modbus rtu. интеллектуальный датчик имеет возможность определять различные диапазоны для разных параметров. эти типы датчиков имеют только один выход. когда все измеренные значения находятся в минимальном диапазоне, выходной сигнал датчика останется на минимальном значении. когда одно из измеренных значений приближается к максимальному диапазону, выходной сигнал датчика также увеличивается к своему максимуму. эта функциональность позволяет управлять потоком воздуха в зависимости от различных параметров с помощью простого интеллектуального датчика. параметр с самым узким диапазоном оказывает наибольшее влияние на выходной сигнал датчика. датчик контроллер дает возможность установить рабочую точку (через modbus rtu). управляя своим выходом, датчик контроллер будет стараться поддерживать измеренные значения как можно ближе к заданным значениям.

в чем разница между асинхронным и синхронным ас двигателем ?

 

как в асинхронных, так и в синхронных ас двигателях мощность, подаваемая на статор двигателя, создает магнитное поле, которое вращается во времени вместе с колебаниями. ротор синхронного двигателя снабжен постоянными магнитами, поэтому он вращается с той же скоростью, что и поле статора. магнитное поле в роторе асинхронного двигателя создается исключительно индукцией, а не намагничивается, как в двигателях с постоянными магнитами. для наведения токов ротора скорость физического ротора должна быть ниже скорости вращающегося магнитного поля статора; в противном случае магнитное поле не будет двигаться относительно проводников ротора, и токи не будут индуцированы. когда скорость ротора падает ниже синхронной скорости, скорость вращения магнитного поля в роторе увеличивается, вызывая больший ток в обмотках и создавая больший крутящий момент. под нагрузкой скорость падает, и скольжение увеличивается достаточно, чтобы создать достаточный крутящий момент для поворота нагрузки. по этой причине асинхронные двигатели иногда называют асинхронными двигателями. для асинхронных двигателей были определены следующие международные стандарты эффективности: ie1, ie2, ie3, ie4 и ie5. синхронные двигатели часто называют pmsm (синхронные двигатели с постоянными магнитами), bldc (бесщеточные двигатели постоянного тока) или syncrm (синхронные электродвигатели). все эти типы двигателей могут управляться через наши преобразователи частоты.

как я могу регулировать скорость ас вентилятора с асинхронным или синхронным двигателем?

 

для этих типов двигателей требуется преобразователь частоты. преобразователи частоты имеют бесступенчатое регулирование скорости вращения для различных типов асинхронных и синхронных двигателей. они генерируют практически идеальное синусоидальное напряжение с помощью технологии шим (широтно-импульсная модуляция) с использованием биполярных транзисторов с изолированным затвором (igbt). и двигатель, и регулятор скорости вращения вентилятора будут очень тихими. 
 доступно для одно- или трехфазных двигателей до 46 а. 
 
скорость двигателя можно регулировать вручную с помощью ручки (ручное или дистанционное управление) или в зависимости от co2, качества воздуха или другого параметра (в зависимости от потребности). в этомслучае датчик hvac подключен к регулятору скорости вентилятора для расчета оптимальной скорости вентилятора. дополнительную информацию можно найти на странице решений sentera. 
 

как я могу регулировать скорость вращения ес вентилятора ?

 

 ec двигатель (двигатель с электронной коммутацией) можно рассматривать как двигатель переменного тока со встроенным регулятором скорости вращения вентилятора. это означает, что ес-двигатель требует указания желаемой скорости вращения вентилятора или заданного значения скорости вращения вентилятора. наиболее распространенные способы передачи этой информации на двигатель ес: 
 - потенциометр, который посылает сигнал 0-10 vdc (аналоговый) на двигатель ес (*) 
 - датчик hvac, который посылает сигнал 0-10 vdc (аналоговый) на ec-мотор (*) 
 - датчик hvac, который передает желаемую скорость вентилятора через modbus rtu на ec-мотор (**) 
 - hvac-контроллер, который передает желаемую скорость вентилятора через modbus rtu в ec-мотор (**) 
 
(*) устройства sentera также могут генерировать сигнал 0-20 ма или шим. 
 (**) в этом случае требуется двигатель ec с коммуникацией modbus rtu. тип двигателя должен соответствовать устройствам sentera pom. 
 

как отправить желаемую скорость на регулятор скорости ас или ес вентилятора?

 

лучший способ сделать это - через modbus rtu. преимущества этой цифровой технологии - невосприимчивость к помехам. благодаря этой технологии вы сможете использовать более длинные кабели - до 1000 м - без риска потери информации. устройства, подключенные через modbus rtu, могут обмениваться большим количеством информации - не только о желаемой скорости вращения вентиляторов, но также можно отслеживать и контролировать их через интернет. 
 
более старая аналоговая технология все еще присутствует во многих установках. в этих установках желаемая скорость вентилятора обычно передается через 0-10 vdc / 0-20 ма или шим. недостатком этой технологии является чувствительность к помехам. если длина кабеля> 10 м, максимальное значение, полученное на другой стороне кабеля, больше не будет 10 vdc из-за сопротивления кабеля. также силовые кабели рядом с сигнальным кабелем, электромагнитное поле или электромагнитные поля могут нарушать аналоговый сигнал. а так как передается только желаемая скорость вращения вентилятора, нет возможности контролировать состояние подключенного устройства или другие параметры через интернет. дополнительную информацию можно найти на странице решений sentera. 
 

могу ли я управлять более чем одним двигателем, используя только один регулятор скорости вращения вентилятора?

 

да, это возможно. при этом убедитесь, что: 
 - все подключенные двигатели идентичны. 
 - регулятор скорости вращения вентилятора выбирается исходя из общего требуемого тока путем сложения номинального тока всех подключенных двигателей. выбранный регулятор скорости вращения вентилятора должен иметь максимальный номинальный ток, равный или превышающий эту сумму. 
 - каждый двигатель защищен индивидуальной тепловой перегрузкой. - двигатели постоянно подключены к регулятору скорости вентилятора и не запускаются и не останавливаются по отдельности, пока включен регулятор скорости вращения вентилятора. 
 - при использовании преобразователя частоты: работайте только в режиме v / f и применяйте выходной фильтр. 
 
в случае с одним регулятором скорости вращения, каждый двигатель не может управляться отдельно и работать с различной скоростью. во-вторых, работа нескольких двигателей с одного регулятора скорости вращения вентилятора создает единую точку отказа. 
 

в чем разница между быстрым и плавным пуском?

 

быстрый и плавный запуск - это два разных способа запуска двигателя или вентилятора. 
 
быстрый запуск - двигатель сразу разгоняется до максимальной скорости. по истечении этого периода запуска (обычно 8–10 с) двигатель замедляется до требуемой скорости вращения вентилятора. этот метод запуска часто используется, чтобы избежать остановки двигателя на низкой скорости. недостатком является механическое напряжение при запуске и большой пусковой ток двигателя. 
 
плавный запуск - двигатель будет плавно разгоняться до требуемой скорости вращения вентилятора. этот метод запуска дает вам преимущество в виде снижения механического напряжения и снижения пусковых токов двигателя. 
 

что такое сигнал шим?

 

шим или «широтно-импульсная модуляция» (также известна как «импульсная длительность модуляции» или идм), является модулирующим управляющим сигналом, сравнимым с аналоговым сигналом 0-10 vdc или 0-20 ма. он может использоваться для отправки запрошенной скорости на регулятор скорости вращения ас или ес двигателя. другим примером применения является передача запрошенного положения на заслонку с приводом. как правило, скорость вращения вентилятора ес увеличивается пропорционально значению аналогового сигнала 0-10vdc или 0-20 ма. для сигнала шим - непрерывной последовательности электронных импульсов, состоящей из частей высокий и низкий - это работает следующим образом: - частота сигнала шим определяет длительность одного полного цикла высокий / низкий. например, частота 1.000 гц означает: каждую секунду сигнал шим учитывает 1.000 циклов высокий / низкий. - сравнение длительности части высокого с нормальным сигналом (выраженным в процентах и также называемым «рабочим циклом») определяет скорость, с которой должен работать двигатель или вентилятор, или в случае заслонки, приводимой в действие приводом, запрашиваемая позиция. для генерации управляющего сигнала шим требуется источник питания. большинство устройств sentera с аналоговым выходом имеют встроенный источник питания (3,3 vdc или 12 vdc), но в случае, если для двигателя ес необходим сигнал шим с определенной амплитудой, следует использовать внешний источник питания. поэтому при использовании устройства sentera для управления вентилятором (или заслонкой с электроприводом) через шим, убедитесь, что частота (в гц) и амплитуда (в vdc) модулирующего выхода устройства sentera соответствуют частоте и амплитуде запрашиваемой внешним устройством.

может ли устройство sentera с коммуникацией modbus rtu работать автономно?

 

да. все устройства sentera с коммуникацией modbus rtu могут использоваться автономно или могут быть интегрированы в сеть modbus rtu. во многих ситуациях настройки параметров по умолчанию будет достаточно для начала использования продукта. для приложений, где необходимо настроить или оптимизировать некоторые параметры, мы рекомендуем вам использовать бесплатное программное обеспечение sentera 3s modbus. подключите устройство sentera к компьютеру, и программное обеспечение 3s modbus автоматически распознает подключенное устройство. входные регистры modbus доступны только для чтения, регистры хранения могут быть изменены.

как настроить параметры в устройстве sentera?

 

в прошлом многие устройства основывались на аналоговых технологиях, в которых использовались перемычки или dip-переключатели для выполнения всех необходимых настроек. с этой более старой аналоговой технологией стало невозможным достигать и поддерживать высокие разрешения измерений и делать эти измерения доступными через интернет. как и полагается инновационному лидеру, sentera начала разработку полностью цифрового датчика hvac без dip-переключателей и перемычек. все настройки могут быть выполнены через modbus rtu - локально или удаленно. на самом деле, это намного проще, чем раньше: установите бесплатное программное обеспечение 3s modbus на свой компьютер, подключите устройство sentera к своему компьютеру через usb-ключ (артикул cnvt-usb-rs485-v2) и дважды щелкните, чтобы настроить параметры. все параметры можно регулировать с помощью регистров хранения modbus rtu или контролировать с помощью входных регистров (для получения более подробной информации загрузите карты регистров modbus rtu). если вы не хотите использовать компьютер, попробуйте наш конфигуратор sensistant modbus.

в чем разница между ас и ес двигателем ?

 

двигатель, который обозначается как «ас двигатель», имеет обмотку статора. ас мощность , подаваемая на статор двигателя, создает магнитное поле, которое вращается во времени вместе с колебаниями переменного тока. это магнитное поле используется для создания крутящего момента двигателя. ас двигатели (и, конечно, асинхронные двигатели) относительно дешевы и имеют простую конструкцию по сравнению с dc двигателями. с другой стороны, dc двигатели обеспечивают очень высокую энергоэффективность. 
 
бесщеточные dc двигатели также известны как двигатели ес (или двигатели с электронной коммутацией). это синхронные двигатели постоянного тока, которые питаются от источника постоянного тока через встроенный регулятор скорости вращения вентилятора, который вырабатывает электрический сигнал переменного тока для управления двигателем. интегрированный регулятор использует постоянный ток, включенный и выключенный на высокой частоте для модуляции напряжения, и пропускает его через три или более несмежных обмотки. поскольку регулятор должен управлять вращением ротора, регулятор требует некоторых средств определения ориентации / положения ротора (относительно катушек статора). в некоторых конструкциях используются датчики эффекта холла или поворотный датчик для непосредственного измерения положения ротора. для двигателя ес требуется управляющий сигнал, указывающий требуемую скорость двигателя. многие двигатели ес могут управляться с помощью аналогового сигнала 0-10 vdc или шим. все больше и больше ec-двигателей поддерживают связь modbus rtu. преимущество заключается в том, что ими нельзя управлять только через modbus rtu, но все параметры двигателя (об / мин, потребляемая мощность, состояние двигателя, температура двигателя и т.д.) также доступны через modbus rtu. 
 

что такое «pi управление»?

 

что такое pi-управление? pi управление - это механизм контура управления с обратной связью, который рассчитывает поправку, принимая разницу между желаемой рабочей точкой и измеренным значением. распространенными применениями являются круиз-контроль, контроль температуры и т. д. алгоритм pi управления восстанавливает измеренное значение до желаемой рабочей точки с минимальной задержкой и превышением. 
 - p обозначает пропорциональный и представляет размер расчетной коррекции. чем ближе измеренное значение к заданному значению, тем меньше должны быть поправки. 
 - i обозначает integral и смотрит на то, как разница между заданным и измеренным значением изменяется во времени при применении коррекции. 
 
оба p & i являются параметрами, которые можно установить вручную в pi-управлении. когда функция активирована (и доступна), функция автонастройки pi управления рассчитывает оптимальные p- и i-параметры на основе реакции процесса в реальном времени на различные значения управления. 
 

как я могу регулировать скорость вращения ас вентилятора?

 

ас двигатель, управляемый напряжением, - это асинхронный ас двигатель , которым можно управлять, изменяя напряжение. sentera предлагает различные типы регуляторов скорости вращения вентиляторов для этих типов двигателей на основе различных технологий: технологии, которые регулируют скорость двигателя путем снижения напряжения: - трансформаторные регуляторы скорости вращения вентилятора имеют 5-ступенчатую регулировку скорости вращения двигателей, управляемых напряжением. эти регуляторы скорости вращения вентиляторов с автотрансформаторами обеспечивают простое, но надежное решение для управления скоростью вращения вентилятора путем поэтапной регулировки напряжения. в некоторых случаях регулятор скорости вентилятора может издавать жужжащий шум благодаря технологии автотрансформатора, но двигатель работает очень тихо. доступно для одно- или трехфазных ас двигателей, управляемых напряжением до 20 а. электронные регуляторы скорости вращения вентиляторов имеют бесступенчатое регулирование скорости вращения ас двигателей. в этих регуляторах скорости вращения вентилятора используется управление фазовым углом (технология triac) для регулировки напряжения двигателя и управления скоростью вращения вентилятора. благодаря этой технологии регулятор скорости вращения вентилятора будет очень тихим. в зависимости от типа двигателя, двигатель может издавать гудящий шум на низких скоростях. доступно для одно- или трехфазных ас двигателей до 10 а. - электронные регуляторы с шим имеют бесступенчатое регулирование скорости вращения однофазных ас двигателей. эти регуляторы скорости вращения вентилятора регулируют напряжение двигателя с помощью технологии шим (широтно-импульсная модуляция) с использованием igbt (биполярных транзисторов с изолированным затвором). по сравнению с электронными регуляторами скорости вращения ас вентилятора, они генерируют практически идеальное синусоидальное напряжение. и двигатель, и регулятор скорости вращения вентилятора будут очень тихими. доступно для однофазных ас двигателей до 2,5 а. для асинхронных двигателей переменного тока, которые не могут управляться путем изменения напряжения, требуется преобразователь частоты (или vsd - привод с переменной скоростью). - преобразователи частоты генерируют практически идеальное синусоидальное напряжение с помощью технологии шим (широтно-импульсная модуляция) с использованием биполярных транзисторов с изолированным затвором (igbt). отношение напряжения к частоте поддерживается постоянно, что обеспечивает оптимальное управление двигателем и очень тихую работу двигателя и преобразователя частоты. доступно для одно- или трехфазных двигателей до 46 а. во всех этих случаях желаемая скорость двигателя может быть отрегулирована вручную (локальное или дистанционное управление) или в зависимости от co2, качества воздуха или другого параметра (в зависимости от потребности). во втором случае датчик овик подключен к регулятору скорости вентилятора для расчета оптимальной скорости вентилятора. дополнительную информацию можно найти на странице решений sentera.

что такое качество воздуха в помещении?

 

в развитом мире мы проводим 90% времени в помещении. исследования показывают, что ключевые загрязнители до пяти раз больше сосредоточены внутри, чем снаружи.по данным вооз, около 3,8 миллиона человек ежегодно умирают от воздействия загрязнения воздуха в домах. загрязнение воздуха в помещениях происходит из множества источников и включает широкий спектр газов, химикатов и других веществ. когда мы делаем наши дома более герметичными, мы рискуем, что уровни лос начнут расти. лос или летучие органические соединения в помещениях испаряются из таких веществ, как чистящие средства, клеи, краски, новые ковры, копировальные аппараты и принтеры, в строительные материалы и мебель. лос также выделяются людьми и животными через их дыхание, пот и непосредственно через кожу. известно, что лос вызывают раздражение глаз, носа и горла, головную боль, сонливость, головокружение, тошноту, трудности с концентрацией внимания и утомляемость. закрытые двери и окна сохраняют тепло внутри, но это также приводит к более влажной среде, особенно когда мы сушим одежду на батареях отопления или сушильных машинах, а не на улице. повышенная влажность вызывает появление плесени, влаги и конденсата, которые негативно сказываются на нашем здоровье. наша миссия - оптимизировать ваш комфорт, качество воздуха в помещении и внести положительный вклад в ваше здоровье, поэтому sentera разработала полный спектр датчиков овик - глаза интеллектуальной системы вентиляции - для мониторинга и оптимизации качества воздуха в помещении. на основе этих измерений скорость вращения вентилятора может быть оптимизирована для улучшения качества воздуха в помещении и экономии энергии. что это значит для вас? преимущества хорошего качества воздуха в помещении: - лучшее дыхание - лучший сон - устранение аллергенов - уменьшение запахов - сбалансированная влажность - снижение затрат на электроэнергию. посетите наш микросайт iaq для получения дополнительной информации.

зачем измерять температуру и относительную влажность?

 

температура и относительная влажность напрямую влияют на самочувствие и комфорт жителей. сухой воздух вызывает сухость кожи, зуд в глазах и раздражение носовых ходов. это может вызвать кровотечение из носа или першение в горле, а также усугубить симптомы простуды и некоторых респираторных заболеваний. он также увеличивает статическое электричество, которое вы чувствуете в одежде и волосах, а также на мебели и коврах. слишком высокая относительная влажность приведет к образованию конденсата на окнах, стенах и потолках, температура которых ниже температуры воздуха, и потенциально повредит строительные материалы и вызовет запахи в плохо вентилируемых помещениях. конденсация - это когда газ конденсируется обратно в жидкость, и чаще используется, когда речь идет о конденсации водяного пара обратно в жидкую воду. конденсация воды обычно происходит, когда водяной пар охлаждается и появляется в виде капель на поверхности или в виде облаков или капель воды в небе. процесс конденсации способствует росту плесени и бактерий, которые могут вызвать респираторные заболевания и / или аллергические реакции. он создает условия для роста популяций пылевых клещей, которые могут поражать больных астмой. относительная влажность - отношение водяного пара в воздухе к максимальному количеству водяного пара, которое воздух может удерживать при определенной температуре, выражается как относительная влажность (rh). например, относительная влажность 30% означает, что воздух содержит 30% влаги, которую он может удерживать при данной температуре. когда воздух не может больше удерживать влагу при данной температуре (например, относительная влажность составляет 100%), воздух считается насыщенным. точка росы - это температура, до которой воздух должен быть охлажден, чтобы он стал насыщенным водяным паром. при дальнейшем охлаждении водяной пар в воздухе будет конденсироваться с образованием жидкой воды (росы). когда воздух охлаждается до точки росы за счет контакта с поверхностью, более холодной, чем воздух, вода конденсируется на поверхности. измерение точки росы связано с влажностью. более высокая точка росы означает, что в воздухе будет больше влаги. поскольку температура и относительная влажность являются основными параметрами, определяющими комфорт и благополучие жителей, большинство датчиков sentera могут их измерять. вентиляция в зависимости от температуры и уровня относительной влажности представляет интерес в помещениях, где регулярно происходят большие колебания температуры или относительной влажности, таких как кухня или ванная комната.

зачем измерять со2?

 

наряду с повышенной теплоизоляцией наших зданий возрастает важность интеллектуальной системы вентиляции для поддержания хорошего качества воздуха в помещении и минимизации потерь энергии. следующие параметры имеют прямое влияние на здоровье, самочувствие и комфорт жителей: - температура - относительная влажность - co2. будучи специалистом по решениям для управления системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, sentera разработала широкий спектр датчиков - каждый со своей конкретной целью. чтобы помочь вам в выборе подходящего датчика для вашего приложения, мы подробно объясним эти различные параметры. температура и относительная влажность напрямую влияют на самочувствие и комфорт жителей. сухой воздух вызывает сухость кожи, зуд в глазах и раздражение носовых ходов. это может вызвать кровотечение из носа или першенин в горле, а также усугубить симптомы простуды и некоторых респираторных заболеваний. он также увеличивает статическое электричество, которое вы чувствуете в одежде и волосах, а также на мебели и коврах. слишком высокая относительная влажность приведет к образованию конденсата на окнах, стенах и потолках, температура которых ниже температуры воздуха, и потенциально повредит строительные материалы и вызовет запахи в плохо вентилируемых помещениях. поскольку температура и относительная влажность являются основными параметрами, определяющими комфорт и благополучие жителей, большинство датчиков sentera могут их измерять. co2 - ndir технология обнаружения co2. двуокись углерода (co2) - это не только побочный продукт сгорания, но и результат метаболических процессов в живых организмах. поскольку углекислый газ также является результатом метаболизма человека, его концентрации в здании часто используются для обозначения необходимости подачи свежего воздуха в помещение. умеренный или высокий уровень углекислого газа может вызвать головные боли и усталость, а более высокие концентрации могут вызвать тошноту, головокружение и рвоту. потеря сознания может произойти при очень высоких концентрациях. чтобы предотвратить или снизить высокую концентрацию углекислого газа в здании или помещении, в комнату следует подавать свежий воздух. ndir - это промышленный термин для «недисперсного инфракрасного излучения», который является наиболее распространенным и адекватным типом датчика, используемым для измерения co2. молекулы газа co 2 поглощают определенную полосу инфракрасного света, пропуская световые волны других длин. наконец, ик-детектор считывает количество света, которое не было поглощено молекулами co2 или оптическим фильтром. измеряется разница между количеством света, излучаемого инфракрасной лампой, и количеством инфракрасного света, принимаемого детектором. разница пропорциональна количеству молекул co2 в воздухе внутри комнаты. вентиляция, основанная на уровне co2, представляет интерес для помещений с сильно изменяющейся заполняемостью, таких как конференц-залы, классы, университеты и т. д. нажмите здесь для получения дополнительной информации.

зачем измерять tvoc или качество воздуха в помещении?

 

наряду с повышенной теплоизоляцией наших зданий возрастает важность интеллектуальной системы вентиляции для поддержания хорошего качества воздуха в помещении и минимизации потерь энергии. следующие параметры имеют прямое влияние на здоровье, самочувствие и комфорт жителей: - температура - относительная влажность - tvoc и эквивалент co2. будучи специалистом по решениям для управления системами овик, sentera разработала широкий спектр датчиков - каждый со своим конкретным назначением. чтобы помочь вам в выборе подходящего датчика для вашего приложения, мы подробно объясним эти различные параметры. температура и относительная влажность напрямую влияют на самочувствие и комфорт жителей. сухой воздух вызывает сухость кожи, зуд в глазах и раздражение носовых ходов. это может вызвать кровотечение из носа или першение в горле, а также усугубить симптомы простуды и некоторых респираторных заболеваний. он также увеличивает статическое электричество, которое вы чувствуете в одежде и волосах, а также на мебели и коврах. слишком высокая относительная влажность приведет к образованию конденсата на окнах, стенах и потолках, температура которых ниже температуры воздуха, и потенциально повредит строительные материалы и вызовет запахи в плохо вентилируемых помещениях. поскольку температура и относительная влажность являются основными параметрами, определяющими комфорт и благополучие жителей, большинство датчиков sentera могут их измерять. лос - летучие органические соединения. вклад человека в загрязнение воздуха внутри помещений исторически коррелировал с co2, который обычно используется в качестве индикатора недостаточной вентиляции в закрытых помещениях, но не охватывает всей нагрузки. известно, что лос или летучие органические соединения вызывают раздражение глаз, носа и горла, головную боль, сонливость, головокружение, тошноту, трудности с концентрацией внимания и утомляемость. летучие органические соединения в помещениях испаряются из таких веществ, как чистящие средства, клеи, краски, новые ковры, копировальные аппараты и принтеры, в строительные материалы и мебель. лос также выделяются людьми и животными через их дыхание, пот и непосредственно через кожу. co2экв - эквивалент co2, основанный на измерении лoc. для более точной индикации качества воздуха в помещении sentera разработала датчики tvoc, которые могут контролировать температуру, относительную влажность, окружающее освещение и уровни лoc. существует также возможность пересчитать измерение лос в эквивалент co2 (co2экв). среди многих летучих органических соединений новые сенсоры обладают повышенной селективностью по водороду (h2). ожидается, что в помещении концентрация h2 будет хорошо коррелировать с концентрациями co2, поскольку дыхание человека содержит значительные концентрации co2 (4%) и h2 (10 частей на миллион). кроме того, люди являются основным источником co2 и h2 в типичных помещениях. это позволяет отличать влияние присутствия человека от других загрязнителей и управлять системой вентиляции в зависимости от занятости помещения. вентиляция в зависимости от уровня tvoc (или co2экв) интересна в средах, где необходимо постоянно оптимизировать качество воздуха в помещении, например в жилых комнатах, офисных зданиях, некоторых промышленных средах и т. д. нажмите здесь для получения дополнительной информации.

зачем измерять co и no2?

 

торговые центры, офисные здания, большие отели, места для проведения мероприятий… автостоянки приобретают все большее значение в крупных строительных проектах. замкнутая атмосфера на подземной автостоянке заставляет задуматься: как защитить гаражи от выхлопных газов автомобилей? когда автомобили с двигателями внутреннего сгорания передвигаются по закрытой автостоянке, они выделяют токсичные газы, такие как диоксид азота (no2) и окись углерода (co). из-за типичных низких потолков подземные и закрытые автостоянки представляют собой особую проблему для систем вентиляции. такая умная система вентиляции должна предотвращать накопление токсичных веществ из выхлопных газов двигателя, поэтому для нее необходим датчик, адаптированный к этим условиям. sentera разработала специальный ряд датчиков для этих приложений. эти устройства измеряют температуру, относительную влажность, уровни оксида углерода (co) и диоксида азота (no2), а также окружающего света и доступны в различных корпусах.

что такое modbus rtu?

 

устройства sentera обмениваются информацией через сеть, называемую modbus rtu. modbus rtu - это протокол последовательной связи, использующий технологию rs485. проще говоря, это метод, используемый для передачи информации по последовательным линиям (rs485) между электронными устройствами. устройство, запрашивающее информацию, называется ведущим, а устройства, предоставляющие информацию, - ведомыми. в стандартной сети modbus rtu имеется один ведущий и до 247 ведомых, каждый с уникальным адресом ведомого устройства от 1 до 247. ведущий также может записывать информацию в ведомые устройства.

что такое pom или power over modbus?

 

термин «pom» или «power over modbus» означает, что и связь modbus rtu, и источник питания 24 vdc передаются через один единственный кабель utp (неэкранированная витая пара). серия sentera -m использует эту технологию и может быть подключена через один простой разъем rj45. это делает проводку более эффективной и снижает риск неправильных подключений.

что такое электронный регулятор скорости вращения ас вентилятора?

 

как легко контролировать скорость ас вентилятора? электронные регуляторы скорости вращения вентиляторов позволяют регулировать скорость вращения вентиляторов переменного тока. эти преобразователи частоты очень просты в установке и настройке. ассортимент продукции sentera включает регуляторы скорости для одно- или трехфазных двигателей с регулированием напряжением, вентиляторы в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. электронные регуляторы скорости вращения вентиляторов позволяют регулировать скорость вентиляторов переменного тока вручную или по запросу. регулировка фазового угла (технология triac) используется для регулировки напряжения двигателя и контроля скорости вращения вентилятора. благодаря этой технологии эти регуляторы скорости абсолютно бесшумны. в зависимости от типа двигателя на низкой скорости может возникать дополнительный шум двигателя. регуляторы скорости вентилятора предлагают вам преимущества с точки зрения комфорта - оптимизация подачи свежего воздуха в ваше здание, с точки зрения здоровья - улучшение качества воздуха в помещении, а также с точки зрения окружающей среды - благодаря оптимизированному потоку воздуха ваша система вентиляции будет более энергоэффективной.

могу ли я использовать датчик sentera в сельском хозяйстве или садоводстве?

 

некоторые канальные и наружные датчики co2 компании sentera оптимизированы для использования в сельском хозяйстве и садоводстве. диапазоны измерения адаптированы к потребностям сельскохозяйственной и садоводческой промышленности, а электроника имеет специальное покрытие, которое делает их более устойчивыми к коррозии. диапазон измерений концентрации co2 до 10.000 ppm. для получения дополнительных сведений выполните поиск по запросу «dsmh» или «odmh».

как управлять 3-скоростными вентиляторами? что такое переключатель управления?

 

переключатель управления может использоваться для регулировки скорости однофазных 3-скоростных вентиляторов. трехступенчатые переключатели управления sentera доступны с положением выкл или без него. они подключают сеть 230 vac, либо к пусковой обмотке двигателя, либо к одной из точек подключения на главной обмотке двигателя. таким образом, 230 vac подключается только к одному из трех контактов. это позволяет регулировать скорость вращения вентилятора от низкой до высокой за 3 шага.

что такое потенциометр?

 

потенциометр - это устройство для генерации управляющего сигнала. типичные управляющие сигналы: 0-10 vdc, 0-20 ма или 0-100% шим. эти бесступенчатые управляющие сигналы или аналоговые сигналы могут использоваться для управления ес-вентилятором, преобразователем частоты, частотно-регулируемым приводом, приводом заслонки и т. д. проще говоря, это означает, что их можно использовать для ручной регулировки скорости вращения вентилятора или позиции заслонки. некоторым потенциометрам требуется напряжение питания, в то время как другие типы не имеют питания - этим типам не требуется напряжение питания.

что такое переключатель для ес-вентиляторов?

 

в то время как потенциометр генерирует бесступенчатый сигнал, переключатель генерирует ступенчатый управляющий сигнал. аналоговый сигнал 0-10 в делится на 3 или 4 шага. это позволяет вручную регулировать скорость вентилятора или положение заслонки в 3 или 4 шага.

как использовать систему вентиляции во время covid-19?

 

риск передачи вируса sars-cov-2 через воздух представляется довольно низким на открытом воздухе или в закрытых помещениях с большим объемом. в дополнение к обычным стандартным гигиеническим мерам rehva - федерация европейских ассоциаций hvac - рекомендует увеличить вентиляцию, чтобы снизить риск заражения или передачи через воздух. они советуют отключить рециркуляцию воздуха в помещении, чтобы увеличить скорость подачи свежего воздуха и скорость удаления застоявшегося воздуха. систему вентиляции следует активировать на постоянной основе. в незанятых помещениях объемный поток воздуха можно уменьшить для экономии энергии. в случае отсутствия системы вентиляции советуют активно проветривать помещения через окна в сочетании с контролем качества воздуха в помещении. sentera советует использовать датчики co2 или качества воздуха для контроля качества воздуха в помещении. эти датчики овик предназначены для контроля качества воздуха в помещении. задолго до того, как жители почувствуют плохое качество воздуха или отсутствие вентиляции, датчики sentera овик предупредят вас открыть окно. откройте для себя все возможности на нашем микросайте.