Частный дом обогревается котлом Protherm на сжиженном газе. После дозаправки газгольдера появилась ошибка F28, которая сменилась на F29. Перезагрузка котла не помогает. Что могло сломаться?

 

При автономном источнике газа данная ошибка часто происходит от пониженного давления в газгольдере. В зимнее время нередко замерзает редуктор или участок газопровода. Целесообразно вызвать специалиста для измерения давления манометром и организации прогрева замерзшей газовой трубы. Если с газом все в порядке – проверяется состояние электрода розжига, чистота форсунки горелки и регулировка газового клапана. При резком изменении давления в резервуаре также появляется ошибка F29, а еще может забиться отложениями трубка подачи газа в клапан. Настройка газового клапана стоит 7,5 тыс. рублей. В случае неисправности узел подлежит замене.