как происходит слив из системы водоснабжения на зиму?

 

погружной насос помещенный в скважину извлекают и проводят демонтаж поверхностной насосной станции. после чего, трубопровод полностью освобождают от остатков воды. для этого необходимо просто открыть кран и слить оставшуюся жидкость.

перечисленные действия необходимы для предотвращения перемерзания водопроводной системы зимой. в противном случае с наступлением холодов вода, находящаяся в трубопроводе перемерзнет, разорвет трубы и повредит оборудование. если вы не хотите повторно тратить деньги на монтаж системы водоснабжения загородного дома (дачи), тогда заблаговременно побеспокойтесь о проведении профилактических мероприятий.



как правильно рассчитать объем га для водоснабжения?

 

например, по количеству водоразборных точек: для 1 – 2 точек необходим бак объемом до 50 литров, для 3 – 4 точек – объемом в 80 – 100 литров, для 4 – 5 точек – объемом в 150 – 200 литров. параметр определяют исходя из мощности насоса: для 0,5 квт – 24 литра, 1 квт – 50 литров, 1,5 квт – 100 литров. эти значения приблизительны и только отражают зависимость объема гидроаккумулятора от мощности насоса и расхода воды.

определим суммарный коэффициент потребления воды (су) в доме. для этого нужно составить список всех водоразборных точек и указать их количество. расчет необходимо вести по формуле: су = сх*n, где сх – коэффициент использования, n – количество водоразборных точек.



какая разница между горизонтальным и вертикальным га?

 

объем вертикальных гидроаккумуляторов значительно выше, чем у их горизонтальных «собратьев». в продаже встречаются модели, объем которых доходит до 750 литров. и если позволяет размер помещения, то лучше всего остановить свой выбор на вертикальной модели прибора.

однако стоит отметить, что горизонтальный вариант значительно компактнее, а следовательно его проще будет монтировать. также между этими двумя моделями существует и другое существенное отличие, связанное с воздухоудалением. в силу конструктивных особенностей из горизонтальных моделей, в случае завоздушивания воздух удаляется гораздо быстрее.



что такое мембранный бак?

 

по сути – это накопительный бак, разделенный на две камеры специальной мембраной. в одной из таких камер находит газ, или сжатый давлением воздух. вторая же камера, предназначена для поступления теплоносителя. данный прибор помогает создавать в трубопроводной системе помещения необходимый напор, а в случае скачков давления компенсирует возникновение гидравлических ударов. кроме того, в таком баке храниться вода, попадающая в него с помощью насоса.



как рассчитать диаметр труб в системе водоснабжения?

 

расчет диаметра трубы водопровода производится на основании расхода воды в трубе и оптимальных значений скорости жидкости в водопроводной трубе.

формула расчета диаметра водопроводной трубы:

d = √ (4000 * q / v / π), где

d - диаметр водопроводной трубы в мм;  

q - расход воды в л/с;  

v - скорость воды в трубе в м/с.

оптимальная скорость воды в трубе составляет от 0,7 до 1,5 м/с.