🔥Объекты, подлежащие оснащению системами пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
===================================================================================================================

Объект: жилой дом 9-этажный секционного типа (26 метров), оборудованный лифтами со скоростью 1 м/с.Необходимо ли коридоры оборудовать пожарной сигнализацией, для формирования сигнала на спуск лифта на последний посадочный этаж?

В соответствии с ч.1 ст.140 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  (ред. от 13.07.2015) пассажирские лифты с автоматическими дверями и со скоростью движения 1 и более метра в секунду должны иметь режим работы, обозначающий пожарную опасность, включающийся по сигналу, поступающему от систем автоматической пожарной сигнализации здания, и обеспечивающий независимо от загрузки и направления движения кабины возвращение ее на основную посадочную площадку, открытие и удержание в открытом положении дверей кабины и шахты.В соответствии с ч.2 ст.54 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ  системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.В соответствии с п.6.2 таблицы "А.1" приложения "А" СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"  (в редакции от 01.06.2011) жилые здания высотой более 28 м оборудуются автоматической пожарной сигнализацией.В соответствии с примечанием 2 к таблице "А.1"  пожарные извещатели АУПС устанавливаются в прихожих квартир и используются для открывания клапанов и включения вентиляторов установок подпора воздуха и дымоудаления.В соответствии с п.А.4 приложения "А" СП 5.13130.2009  в зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;- категории В4 и Д по пожарной опасности;- лестничных клеток.В соответствии со ст.3 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ  правовой основой технического регулирования в области пожарной безопасности являются Конституция Российской Федерации , общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон "О техническом регулировании" , Федеральный закон "О пожарной безопасности"  и настоящий Федеральный закон, в соответствии с которыми разрабатываются и принимаются нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие вопросы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты (продукции).Федеральный закон обладает высшей юридической силой перед нормативным документом по пожарной безопасности.Соответственно, требования пожарной безопасности, отраженные в СП 5.13130.2009 , не могут снижать требования, установленные Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ .Соответственно, исходя из анализа вышеуказанных требований пожарной безопасности, возможно сделать вывод о том, что на основании ч.1 ст.140 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ  в зданиях, в том числе в жилых зданиях высотой до 28 метров, где установлены пассажирские лифты с автоматическими дверями и со скоростью движения 1 и более метра в секунду, должна быть установлена автоматическая пожарная сигнализация.В этом случае пожарные извещатели АУПС устанавливаются в коридорах и холлах многоквартирных жилых домов (класс Ф1.3), а также в прихожих квартир.Уточнение:1. Необходимо ли в данном случае оборудовать здание (9-ти этажное) системой оповещения, если по СП 3.13130.2009  1 тип оповещения в зданиях секционного типа 11 этажей и более.2. Необходимо ли оборудовать АУПС прихожии квартир если нет подпора в лифтовые шахтыОтвет:Исходя из анализа требований пожарной безопасности, установленных ч.1 ст.140 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ , примечанием 2 к таблице "А.1" приложения "А" СП 5.13130.2009 , в жилых зданиях, в том числе высотой до 28 метров где установлены пассажирские лифты с автоматическими дверями и со скоростью движения 1 и более метра в секунду должна быть установлена автоматическая пожарная сигнализация в целях включения режима, обозначающего пожарную опасность у пассажирских лифтов.В этом случае, пожарные извещатели АУПС устанавливаются в коридорах и холлах многоквартирных жилых домов (класс Ф1.3), а также в прихожих квартир.В соответствии с п.А.4 приложения "А" СП 5.13130.2009  в жилых зданиях следует защищать соответствующими автоматическими установками (АУПС) все помещения независимо от площади, кроме помещений:- с мокрыми процессами (душевые, санузлы и т.п.);- венткамер, насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;- категории В4 и Д по пожарной опасности;- лестничных клеток.Требования к системам оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) установлены:- Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  (ред. от 13.07.2015);- СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" .Требования пожарной безопасности к оснащению жилых зданий системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и требуемый тип СОУЭ установлены таблицей N 2 СП 3.13130.2009 .Таблица 2 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания (наименование нормативного показателя)  | Значение нормативного показателя  | Наибольшее число этажей  | ТипСОУЭ  | Примечания  |
|  |  |  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |  |
| 5. Жилые здания:  |  |  |  |  |  |  |  | В СОУЭ со звуковыми оповещателями возможно применять нарастающий во времени звуковой сигнал, а также производить периодическое отключение звукового сигнала для "пауз тишины", которые не должны превышать 1 минуты  |
| секционного типа  |  | 11-25 | *  |  |  |  |  |  |
| коридорного типа  |  | До 10 |  | *  |  |  |  |  |
|  |  | 10-25  |  |  | *  |  |  |  |

Соответственно, жилые здания секционного типа подлежат оборудованию СОУЭ 1-го типа при числе этажей 11-25.Соответственно, жилое здание секционного типа при числе этажей 9 (девять), возможно, не оборудовать СОУЭ.При этом необходимо учитывать следующие термины и определения:Высота здания: высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене. При отсутствии открывающихся окон (проемов) высота расположения этажа определяется полусуммой отметок пола и потолка этажа. При наличии эксплуатируемого покрытия высота здания определяется по максимальному значению разницы отметок поверхности проездов для пожарных машин и верхней границы ограждений покрытия (п.3.1 СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"  (в редакции от 09.12.2010)).Этажность здания: число этажей здания, включая все надземные этажи, а также технический и цокольный этажи, если верх их перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. (п.3.56 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"  (ред. от 18.07.2013)).