🔥В помещениях зон безопасности не требуется размещать дымоприемные устройства систем вытяжной противодымной вентиляции
======================================================================================================================

Проектируется жилой дом 10 этажей, выше 28 м. В лифтовом холле предусмотрено помещение безопасной зоны. В зону безопасности предусмотрена подача наружного воздуха системами приточной противодымной вентиляции в соответствии с п.7.14 "р" СП 7.13130 . Из коридора лестничной клетки (Л1) предусмотрена противодымная вытяжная вентиляция в соответствии с п.7.2 "а" .Можно ли для компенсации дымоудаления при пожаре использовать дверные и оконные проемы лестничной клетки?Нужно ли делать дымоудаление из зоны безопасности в соответствии с п.7.1 СП 7.13130 ?Можно ли для компенсации дымоудаления установить клапан избыточного давления в стене между зоной безопасности и коридором лестничной клетки? Выполнят ли эти клапаны требования п.7.14 "к" СП 7.13130?

В настоящий момент в отношении зданий (сооружений), инженерных систем, систем противопожарной защиты применяются:- Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  (ред. от 03.07.2016);- нормативные документы, включенные в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности , утвержденный Приказом Росстандарта от 16.04.2014 N 474  (ред. от 25.02.2016);- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"  (ред. от 02.07.2013);- нормативные документы, включенные в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" , утвержденный Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521  (ред. от 29.09.2015).В настоящий момент к нормативным документам по пожарной безопасности относятся:- СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"  (в редакции от 09.12.2010) (свод правил в целом);- СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"  (ред. от 23.10.2013) (свод правил в целом);- ГОСТ Р 53296-2009 "Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности"  (пункты 5.1 , 5.2 , 6 , 7 );- СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования"  (свод правил в целом).К нормативным документам обязательного применения в области безопасности зданий и сооружений в настоящий момент относятся:- СП 54.13330.2011  "Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003" , а именно Разделы разделов 1  (пункт 1.1 ), 4  (пункты 4.3-4.7 , абзацы третий - шестой пункта 4.8 , пункты 4.9 , 4.10  (за исключением слов "все предприятия, а также магазины с режимом функционирования после 23 ч"), 4.11 , 4.12 ), 5  (пункты 5.5 , 5.8 ), 6  (пункты 6.2 , 6.5-6.8 ), 7  (пункты 7.1.2 , 7.1.4-7.1.14 , абзац второй пункта 7.1.15 , пункты 7.2.1-7.2.15 , 7.3.6-7.3.10 , 7.4.2 , 7.4.3 , 7.4.5 , 7.4.6 ), 8  (пункты 8.2-8.7 , 8.11-8.13 ), 9  (пункты 9.2-9.4 , 9.6 , 9.7 , 9.10-9.12 , 9.16 , 9.18-9.20 , 9.22 , 9.23 , 9.25-9.28 , 9.31 , 9.32 ), 10  (пункт 10.6 ), 11  (пункты 11.3 , 11.4 ).- СП 59.13330.2012  "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001", а именно Разделы 1  (пункты 1.1-1.6 ), 2 , 4  (пункты 4.1.2-4.1.11 , абзацы первый - пятый пункта 4.1.12 , пункты 4.1.14-4.1.16 , абзац первый пункта 4.1.17 , пункты 4.2.1-4.2.4 , 4.2.6 , 4.3.1 , 4.3.3-4.3.5 , 4.3.7 ), 5  (пункты 5.1.1-5.1.3 , абзацы первый - третий и пятый пункта 5.1.4 , абзац первый пункта 5.1.5 , пункты 5.1.6 -5.1.8 , 5.2.1 -5.2.4 , 5.2.6 -5.2.11 , 5.2.13 , абзацы первый и второй пункта 5.2.14 , пункты 5.2.15 -5.2.17 , абзац первый пункта 5.2.19 , пункты 5.2.20 -5.2.32 , абзац второй пункта 5.2.33 , пункты 5.2.34 , 5.3.1-5.3.9 , 5.4.2 , 5.4.3 , 5.5.1 , 5.5.2 , абзац первый пункта 5.5.3 , пункты 5.5.4-5.5.7 ), 6-8 , приложение Г  (в настоящий момент разделы и пункты СП 59.13330.2012  должны применяться без внесенных изменений, так как в перечень включен СП 59.13330.2012  без изменений).Требования пожарной безопасности к лестничным клеткам в зданиях многоквартирных жилых домов (класс Ф 1.3 по функциональной пожарной опасности) установлены Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ , СП 1.13130.2009 , СП 2.13130.2012 , СП 54.13330.2011 .В соответствии с п.4.4.10 СП 1.13130.2009  лестничные клетки типа Л1 могут предусматриваться в зданиях всех классов функциональной пожарной опасности высотой до 28 м.В соответствии с п.4.4.12 СП 1.13130.2009  в зданиях высотой более 28 м следует предусматривать незадымляемые лестничные клетки, как правило, типа Н1.Допускается в зданиях класса Ф1.3 коридорного типа предусматривать не более 50% лестничных клеток типа Н2.В соответствии с п.5.4.13 СП 1.13130.2009  в жилых зданиях высотой до 50 м с общей площадью квартир на этаже секции до 500 м эвакуационный выход допускается предусматривать на лестничную клетку типа Н2 или Н3 при устройстве в здании одного из лифтов, обеспечивающего транспортирование пожарных подразделений и соответствующего требованиям ГОСТ Р 53296. При этом выход на лестничную клетку Н2 должен предусматриваться через тамбур (или лифтовой холл), а двери лестничной клетки, шахт лифтов, тамбур-шлюзов и тамбуров должны быть противопожарными 2-го типа.Требования к лестничным клеткам также установлены п.5.4.16 СП 2.13130.2012 .Соответственно, в Вашем случае в здании многоквартирного жилого дома (класс Ф 1.3 по функциональной пожарной опасности) высотой более 28 метров должны быть предусмотрены незадымляемые лестничные клетки (типа Н1, Н2, Н3).В соответствии со ст.40 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ  незадымляемые лестничные клетки в зависимости от способа защиты от задымления при пожаре подразделяются на следующие типы:H1 - лестничные клетки с входом на лестничную клетку с этажа через незадымляемую наружную воздушную зону по открытым переходам;Н2 - лестничные клетки с подпором воздуха на лестничную клетку при пожаре;Н3 - лестничные клетки с входом на них на каждом этаже через тамбур-шлюз, в котором постоянно или во время пожара обеспечивается подпор воздуха.Конкретный тип незадымляемых лестничных клеток и их количество в зданиях многоквартирных жилых домов (класс Ф 1.3 по функциональной пожарной опасности) определяется на основании требований СП 1.13130.2009  (в том числе раздела 5.4 "Многоквартирные жилые дома (Ф1.3)" ) и соответствующих пунктов СП 54.13330.2011 .В соответствии с подпунктом "а" п.7.2 СП 7.13130.2013  удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать из коридоров и холлов жилых зданий высотой более 28 м.В соответствии с п.7.14 СП 7.13130.2013  подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:б) в шахты лифтов с режимом "перевозка пожарных подразделений" независимо от назначения, высоты надземной и глубины подземной части зданий и наличия в них незадымляемых лестничных клеток - предусматривая отдельные системы согласно ГОСТ Р 53296-2009 ;в) в незадымляемые лестничные клетки типа Н2;г) в тамбур-шлюзы при незадымляемых лестничных клетках типа Н3;к) в нижние части атриумов, пассажей и других помещений, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции - для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения;р) в помещения безопасных зон.В соответствии с п.5.2.6 ГОСТ Р 53296-2009  шахты лифтов для пожарных должны быть оснащены автономными системами приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления при пожаре.Соответственно, в помещениях "Безопасных зон" ("Зон безопасности") не требуется размещать дымоприемные устройства систем вытяжной противодымной вентиляции.Требования к "Безопасным зонам" ("Зонам безопасности") в многоквартирных жилых домах (класс Ф1.3) установлены ч.15 ст.89 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ  и соответствующими пунктами СП 59.13330.2012 , СП 54.13330.2011 , СП 7.13130.2013 .При размещении зон безопасности вблизи лифтов, к данным лифтам на основании требований ч.15 ст.89 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ  предъявляются такие же требования, как к лифтам для транспортировки подразделений пожарной охраны по ГОСТ Р 53296-2009 , СП 7.13130.2013 .В соответствии с подпунктом "к" п.7.14 СП 7.13130.2013  подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать в нижние части атриумов, пассажей и других помещений, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции, для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения;В соответствии с п.8.8 СП 7.13130.2013  для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, должны быть предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции с естественным или механическим побуждением.В Вашем конкретном случае, учитывая особенности объемно-планировочных решений, для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из поэтажных коридоров, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, возможно, предусмотреть следующее:1 вариант: для естественного притока воздуха в защищаемые помещения (в данном случае поэтажные коридоры) могут быть выполнены шахты с клапанами, оснащенными автоматически и дистанционно управляемыми приводами. Проемы должны быть в нижней части защищаемых помещений. Притворы клапанов должны быть снабжены средствами предотвращения примерзания в холодное время года.- 2 вариант: компенсирующая подача наружного воздуха приточной противодымной вентиляцией с механическим побуждением может быть предусмотрена автономными системами (в случае применения лестничной клетки типа Н2), либо с использованием систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы лестничной клетки типа Н3 (в случае выполнения незадымляемой лестничной клетки типа Н3).При этом, в ограждениях тамбур-шлюзов (в данном случае тамбур-шлюзов при лестничной клетке типа Н3), к которым непосредственно примыкают защищаемые помещения (поэтажные коридоры), должны предусматриваться специально выполненные проемы с установленными в них противопожарными нормально закрытыми клапанами и регулируемыми жалюзийными решетками. Двери тамбур-шлюзов должны быть сблокированы с приводами клапанов в цикле противохода. Допускается применение клапанов избыточного давления в противопожарном исполнении с требуемыми пределами огнестойкости.Предел огнестойкости данных клапанов избыточного давления либо противопожарных нормально закрытых клапанов должен быть не менее EI 60 (исходя из анализа требований подпункта "д" п.7.17  и подпункта "г" п.7.14 СП 7.13130.2013 ).Помещения зон безопасности, шахты лифтов с режимом "перевозка пожарных подразделений" и незадымляемые лестничные клетки типа Н2 использовать для подобного устройства не допускается (основание п.8.8 СП 7.13130.2013 ). [![]()](https://1-12.ru/uploads/posts/2019-04/1555922568_1555922519894.png)[![]()](https://1-12.ru/uploads/posts/2019-04/1555922611_1555922543047.png)