[Какая продолжительность работы изоляции силового трансформатора?](#faq_1)

 

 При правильной эксплуатации масляного трансформатора, когда температура обмоток не превышает 95-1050С, изоляция может служить 15-20 лет. Повышение температуры на 80С выше допустимой сокращает срок службы трансформатора примерно в 2 раза.

 

[При каких условиях допускается параллельная работа силовых трансформаторов?](#faq_2)

 

 Параллельная работа допускается при условии, если:

 * группы соединений обмоток одинаковые, а соотношение мощностям не более 1:3;
* коэффициенты трансформации равны или различаются не более чем на ± 0,5%;
* напряжения короткого замыкания каждого трансформатора различаются не более чем на ± 10% среднего арифметического значения короткого замыкания включенных на параллельную работу трансформаторов;
* перед включением трансформаторов должна быть произведена их фазировка.

 

[Какая документация должна быть заведена при эксплуатации трансформатора?](#faq_3) 

 

 На каждый трансформатор должна быть заведена документация, содержащая:

 * паспорт трансформатора, составленный по установленной форме, или формуляр, высылаемый заводом-изготовителем в составе эксплуатационной документации;
* копии протоколов заводских испытаний или технической характеристики, заводские инструкции;
* протоколы испытаний (приемо-сдаточные, после капитальных и текущих ремонтов), в том числе протоколы испытаний комплектующих частей, вводов, устройств РПН, встроенных трансформаторов тока и др.);
* протоколы сушки трансформатора
* акты приемки после монтажа и ремонта;
* протоколы испытаний масла;
* акты о повреждениях трансформатора.

 

[В каких случаях необходима сушка трансформатора?](#faq_4)

 

 Сушка трансформаторов всех мощностей производится в одном из следующих случаев:

 * на активной части или в баке трансформатора обнаружены следы воды
* продолжительность пребывания активной части на воздухе более чем вдвое превышает время, указанное в инструкции по эксплуатации;
* если характеристики изоляции трансформатора не соответствуют нормам.

 

[В каких случаях с кабелей снимается защитный покров из горючих материалов?](#faq_5)

 

 Защитный покров из горючих материалов снимается с кабелей при прокладке их в производственных помещениях, кабельных сооружениях, т.е. во всех случаях при выходе их из траншеи.

 

[Порядок хранения силовых кабелей?](#faq_6)

 

 Кабель должен храниться намотанным на прочных деревянных, металлических барабанах. Барабаны с кабелем хранятся в вертикальном положении (на ребрах щек); класть барабаны с кабелем на щеку плашмя не допускается, так как это приводит к деформации его цилиндрической формы, выпадению витков, нарушению порядка намотки, что может привести к зажатию и излому во время его размотки. Концы кабеля должны быть загерметизированы, чтобы возможность проникновения влаги в кабель была исключена. Маломерные отрезки кабеля обычно хранят в бухтах. Бухты для небольших концов кабеля, наматывают для многожильных кабелей по диаметру, равному 30-кратному диаметру и более; для одножильных – 50-кратному диаметру. Хранение маломерных отрезков в бухтах осуществляется на складах в горизонтальном положении, концы кабеля должны быть также загерметизированы.

 

[Сколько кабелей прокладывается в одной траншее?](#faq_7)

 

 В одной траншее рекомендуется прокладывать не более 6 кабелей, при большем количестве рекомендуется прокладывать в отдельных траншеях с расстоянием между группами не менее 0,5м.

 

[Какие охранные зоны устанавливаются в подземных кабельных линиях?](#faq_8)

 

 Охранные зоны в размере площадки над кабелями устанавливаются:

 * для КЛ выше 1000В по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей;
* для КЛ до 1000В по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, а при прохождении линий в городах под тротуарами – 0,6 м в сторону зданий и сооружений и на 1 м - проезжей части улицы;

 

[В какие сроки производятся осмотры кабельных линий?](#faq_9)

 

 КЛ напряжением до 35кВ подлежат осмотру персоналом в следующие сроки:

 * трасс кабелей, проложенных в земле, - не реже 1 раза в 3 месяца;
* трасс кабелей, проложенных в эстакадах, в туннелях, блоках, каналах, галереях и по стенам зданий, - не реже 1 раза в 6 месяцев;
* кабельных колодцев – не реже 1 раза в 2 года;
* подводных кабелей – по местным инструкциям в сроки, установленные ответственным за электрохозяйство предприятия.

 

[Каким видам испытаний подвергается силовой кабель при вводе в эксплуатацию?](#faq_10)

 

 Силовые кабельные линии испытываются: 1. Напряжением до 1кВ:

 * проверка целостности и фазировки жил кабеля;
* измерение сопротивления изоляции (норма не меньше 0,5Мом);
* измерения распределения тока по одножильным кабелям (неравномерность в распределении токов на кабеле не должна быть более 10%);
* измерение сопротивления заземления на концевых заделках.

 2. Напряжением выше 1кВ и до 35кВ:

 * проверка целостности и фазировки жил кабеля;
* измерение сопротивления изоляции (не нормируется);
* испытание повышенным напряжением выпрямленного тока;
* определение электрической рабочей емкости жил для линий 35кВ и выше;
* измерение распределения тока по одножильным кабелям (неравномерность в распределении токов на кабелях не должна быть более 10%);
* измерение сопротивления заземления для концевых заделок.

 

[Какое количество муфт может быть установлено на строящейся кабельной линии?](#faq_11)

 

 Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более:

 * для трехжильных кабелей 1-10кВ сечением до3х95 мм2 – 4 штуки;
* для трехжильных кабелей 1-10кВ сечением до3х120-3х240 мм2 – 5 штук.

 

[Как определить характер повреждения кабельной линии?](#faq_12)

 

 Для определения повреждения кабельной линии следует:

 * измерить сопротивление изоляции каждой токоведущей жилы по отношению к земле, между парой токоведущих жил;
* определить целостность токоведущих жил;
* при необходимости прибором уточнить характер повреждения и проверить длину повреждения кабеля.

 

[Какие могут быть повреждения силового кабеля?](#faq_13)

 

 Повреждения можно подразделить на виды:

 * повреждение изоляции, вызывающее замыкание одной фазы на землю, замыкание двух или трех фаз на землю либо двух или трех фаз между собой;
* обрыв одной, двух и трех фаз (с заземлением или без заземления фаз);
* заплывающий пробой изоляции;
* сложные повреждения, представляющие комбинации из вышеупомянутых видов повреждений.

 

[Как подразделяются по своему назначению опоры?](#faq_14)

 

 По назначению различают следующие типы опор:

 * промежуточные;
* анкерные;
* угловые;
* специальные.

 

[Какие марки проводов используются для строительства линий?](#faq_15)

 

 1. Стальалюминиевые провода марок АС, АСКС, АСКП, АСК.
2. Провода из алюминиевого сплава марок АЖС, АН, АЖ.
3. Биметаллический стальалюминиевый провод марки ПБСА.
4. Алюминиевые провода марок А и АКП.
5. Медные провода марки М.
6. Стальные провода марки ПС.

 

[При каких дефектах железобетонные опоры действующих ВЛ не допускаются к дальнейшей эксплуатации?](#faq_16)

 

 Не допускаются к дальнейшей эксплуатации железобетонные опоры со следующими дефектами:

 * отклонение вершины опоры от вертикальной оси превышает 50см;
* углубление промежуточной опоры менее проектной величины;
* ширина поперечных трещин в зоне воздействия наибольшего изгибающего момента превышает 0,5мм;
* площадь скола бетона превышает 25см2 с оголением продольной арматуры.

 

[Какие формы документации должен вести владелец ВЛ при эксплуатации?](#faq_17)

 

 Необходимо вести следующие формы документации:

 * паспорт ВЛ;
* оперативную схему;
* поопорную схему;
* листок (журнал) осмотра;
* ведомость (журнал) измерений загнивания деревянных элементов опор;
* ведомость проверки и измерений сопротивления заземления опор;
* ведомость измерений габаритов и стрел провеса проводов;
* журнал дефектов ВЛ.

 

[Какие типовые объекты требуют обязательного проведения энергоаудита?](#faq_18)

 

 К числу значительных объектов на которых желательно проводить энергетические обследования относятся:

 * Трансформаторные подстанции и распределительные пункты;
* Теплообменники, печи, бойлеры и котлы;
* Системы сжатого воздуха и паровые системы;
* Системы кондиционирования, вентиляции и отопления;
* Системы освещения и водоснабжения;
* Здания и сооружения.

 

[Какие основные параметры и характеристики измеряются в процессе проведения энергоаудита трансформаторных подстанций?](#faq_19)

 

 Во время проведения энергетического обследования трансформаторных подстанций измеряются и анализируются следующие параметры:

 * суточные и недельные графики токов, напряжений, активной и реактивной мощности по отдельным трансформаторам и фидерам, температуры проводников и контактов;
* коэффициент загрузки кабелей и трансформаторов, пиковая мощность, нестабильность напряжения, несимметрия фаз, cosϕ, гармонические искажения;

 

[Какие рекомендации Вы можете дать по энергосбережению жилых и производственных зданий и сооружений?](#faq_20)

 

 В процессе выполнения работ по энергоаудиту сооружения и зданий специалисты компании «ЭЛЕКОМ» проводят замеры и анализ параметров и характеристик основных систем, а именно:

 * качество изоляции ограждающих конструкций;
* остекление;
* уплотнение оконных и дверных проемов;
* систем кондиционирования и вентиляции;
* водоснабжения (непроизводительные потери и утечка, соответствие качества воды технологическим требованиям);
* систем освещения (соответствие уровня освещенности категории помещения и рабочему месту, состояние осветительных приборов).

 По итогам проведения комплексного обследования выдается заключение для выполнения процедур по энергосбережению. Возможные рекомендации по энергосбережению:

 * дополнительная изоляция перекрытий и стен;
* вакуумное и тройное остекление;
* установка интегрированных систем управления оборудованием зданий;
* замена ламп накаливания на экономичные и современные типы ламп;
* установка системы регулирования освещением, таймеры, детекторы присутствия;
* секционирование осветительных сетей;
* применение экономичной водонапорной арматуры, модернизация электроприводов насосов.

 

[Кто разрабатывает проектную документацию?](#faq_21)

 

 Проектную документацию разрабатывает группа проектировщиков с профильным образованием (Московский Энергетический Институт, МГСИ, Московский институт стали и сплавов), а также с опытом работы на объектах.

 

[Какие документы обязана предоставлять проектная организация?](#faq_22)

 

 Официальный рабочий проект электроснабжения может выдавать организация, состоящая в СРО Проектировщиков. Наличие действующей выписки СРО гарантирует, что проектная документация разрабатывалась профессионалами и соответствует нормативно-технической документации, ГОСТ, СНиП, ПУЭ. Инженеры-проектировщики нашей организации постоянно проходят обучение в сертифицированных центрах, что подтверждено свидетельствами повышения квалификации. Проектная документация, разработанная специалистами компании ЭЛЕКОМ, проходит согласование и экспертизу. Срок действия выписки СРО можно проверить на портале саморегулируемой организации в разделе Реестр членов.

 

[Каковы особенности проектирования при подключении к электросетям?](#faq_23)

 

 Разработка проекта электроснабжения начинается после получения будущим абонентом Технических условий на подключение к электросетям. При проектировании обязательно рассчитываются такие факторы, как нагрузка на сеть, защитные устройства линии при коротком замыкании, утечки тока или потери напряжения, электрическая схема оптимального расположения электротехнического оборудования, с указанием его характеристик и контур заземления установок. Если подробно, то проект может содержать в себе следующие документы или разделы:

 * Техническое задание (ТЗ) от заказчика;
* Рабочие документы на возведение распределительных трансформаторных подстанций разной мощности и типа (как правило киосковые, столбовые или мачтовые);
* Разрешительная документация на реконструкцию или модернизацию работающей системы электроснабжения;
* Расчеты по установке новой или реконструкции действующей системы наружного освещения;
* Раздел по прокладке кабеля указанной мощности, в том числе, раздел выноса сети за пределы участка заказчика;
* Раздел электрического снабжения строительной площадки, если она есть;
* Перечень источников альтернативного временного (резервного) электроснабжения и схема их подключения;
* Технические условия от электрической компании и контролирующих органов.
* Опросные листы на электрооборудование, спецификации на строительные материалы и изделия для строительной компании.

 Подключение электричества может осуществляться воздушной или кабельной линией. При прокладке КЛ в проекте электроснабжения присутствует информация о трассе кабеля, его сечении, способе прокладки, характеристик изоляции и другие данные. При воздушном подключении в проекте указывается сечение провода СИП, тип используемой линейной арматуры, характеристики и количество опор ЛЭП и так далее.

 

[Для чего нужен проект электроснабжения и каково его основное назначение?](#faq_24)

 

 Проект электроснабжения необходим для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям. Внешним электроснабжением называют участок электрической сети, начинающийся за границами земельного участка заявителя к объекту подключения. Началом участка линии может быть, как районная трансформаторная подстанция, так и магистральный участок линии электропередач. Проектирование внешнего электроснабжения распределительных электрических сетей осуществляется с учетом уровня напряжения сети. Основное назначение проекта внешнего электроснабжения – это подключение электричества к любому объекту, которое не возможно осуществить без грамотного проекта электроснабжения, выполненного с учетом Технических условий на подключение. Проект должен разрабатываться профессиональными инженерами-проектировщиками проектной организации. Проект проходит утверждение во многих инстанциях и, если при его проверке будут выявлены замечания, в согласовании будет отказано. Именно поэтому разработка проекта внешнего электроснабжения, как и прочей технической документации – работа для опытных специалистов. От того, насколько корректно были разработаны все разделы проекта, напрямую зависит безопасность и эффективность электроснабжения, что и объясняет повышенное внимание контролирующих инстанций к проекту.

 

[Какие этапы проектирования кабельных линий электропередач?](#faq_25)

 

 Разработка проектной организации начинается с выбора трассы для прокладки кабеля. Для выбора трассы кабельной линии, необходима разработать геоподоснову – топографическая съемка с указанием расположения всех инженерных коммуникаций, привязками, отметками высот и всеми находящимися на выбранной территории объектами. Согласование геоподосновы должно проводиться со всеми частными лицами, организациями, владеющими какими-либо объектами или коммуникациями на участке. На основании утвержденной и согласованной геоподосновы проектируется трасса прокладки кабельной линии. Следующим этапом выполняется разработка рабочих чертежей, схем электроснабжения, технологических решений подключения, спецификации с указанием необходимого оборудования, материалов, их количества и характеристик. При составлении проекта электроснабжения специалисты компании ЭЛЕКОМ руководствуются не только выданными Техническими условиями, но и актуальными данными действующей нормативно-технической документации: СНиП, ТСН и ЕНиР, ПУЭ и ПТЭ. Строгое соответствие проекта нормативам и правилам – гарантия его быстрого, беспроблемного согласования во всех инстанциях.

 

[Что включает испытание устройств АВР?](#faq_26)

 

 Помимо проверки сопротивления изоляции, существуют следующие обязательные испытания:

 * Проверка на приоритет вводов;
* Срабатывание переключения на резервный источник питания и обратное переключение на основной источник питания;
* Определение последовательности чередования фаз и параметра напряжения срабатывания реле контроля фаз;
* Проверка времени переключения между источниками питания;
* Проверка временной задержки при отключении основного ввода.

 Также проверяются все элементы выключателей, релейной аппаратуры и цепей коммутации.

 

[Для чего необходима проверка срабатывания автоматических выключателей?](#faq_27) 

 

 Для того чтобы выявить надежность выключателей, проводится проверка срабатывания. Испытания проводятся по графику планово-предупредительных работ предписанном организациями контролирующими электрические сети.

 Испытания проводятся с целью выявления количества времени для срабатывания защиты, а именно, о степени его надежности.

 После испытаний составляется технический отчет, который хранится у главного энергетика до следующих испытаний. Благодаря документам можно отслеживать состояние выключателей — ухудшились они, либо остались без изменений.

 

[Подскажите периодичность испытаний кабелей 0,4 кВ и 6-10кВ?](#faq_28) 

 

 Для кабелей напряжением 0,4 кВ испытывают проложенные и переложенные кабели перед включением и после ремонтных работ. Испытания кабелей на напряжение до 1 кВ для балансодержателей не регламентированы. Поэтому испытания проводятся в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП один раз в 1-2 года.

 Для кабелей напряжением 6-10кВ:

 * для основных и резервных кабельных линий, питающих особо ответственных потребителей — один раз в год;
* основные кабельные линии — один раз в три года;
* резервные кабельные линии — один раз в пять лет;

 Линии до 60 м длиной, являющиеся выводами из трансформаторных подстанций на воздушные линии, возможно не испытывать.

 

[Как часто проводится измерение сопротивления изоляции?](#faq_29) 

 

 Правила эксплуатации установок и сроки проведения испытаний проводятся в соответствии с ГОСТом:

 * мобильные установки — один раз в полгода;
* опасные помещения и помещения с опасными установками — один раз в год;
* прочие объекты — один раз в три года.

 Обычно, проверяющие органы, проводят проверки раз в три года. Детские учреждения — ежегодно.

 

[Зачем проводятся измерения петли фаза-ноль?](#faq_30) 

 

 Измерение петли фаза-ноль проводят в следующих случаях:

 * при вводе электроустановки после реконструкции или монтажа, т. е. петля фаза-ноль тестируется при приемосдаточных испытаниях;
* по требованию контролирующих организаций;
* по желанию в любое время.

 Испытания проводятся для определения параметров:

 * Величина сопротивления петли фаза-ноль — этот параметр подразумевает под собой измерение сопротивления обмоток питающего трансформатора, фазного проводника L, нулевого защитного проводника, с которым соединен фазный, а также переходных сопротивлений силовых контактов коммутационных аппаратов;
* Величина тока короткого замыкания.

 

[Предоставляет ли Ваша компания услуги по доставке продукции и оборудования?](#faq_31) 

 

 Наша компания сотрудничает с несколькими транспортными компаниями. Мы подберем для вас оптимальный вариант по стоимости и срокам доставки в любой регион России. Стоимость заказа будет увеличена на стоимость доставки до места указанного в условиях договора.

 

[Что входит в состав Технического отчета?](#faq_32)

 

 В состав отчета электроизмерительной лаборатории входит:

 * вводная часть;
* протоколы измерений;
* ведомость дефектов;
* заключение.

 Минимальный протокольный перечень необходим для испытаний периодического (эксплуатационного) типа, а максимальный для испытаний приемопередаточного типа. Ведомость дефектов состоит из всех обнаруженных неисправностей и нарушений. Заключение содержит вывод о пригодности электроустановки к дальнейшей эксплуатации.

 

[Какую практическую пользу приносит Технический отчет электролаборатории?](#faq_33)

 

 Ведомость дефектов Технического отчета позволяет составить список мероприятий по исправлению выявленных электролабораторией неполадок. Те неисправности, которые требуется устранить в срочном порядке, выделяют при помощи жирного шрифта. Главная цель электроизмерений – выявление дефектов, оказывающих влияние на электробезопасность и пожаробезопасность электроустановки. Кроме того, процесс способствует предупреждению штрафных санкций и предписаний со стороны контролирующих инстанций (таких, как МЧС).

 

[Нужно ли отключать электричество для того, чтобы провести электроизмерительные работы?](#faq_34)

 

 Деятельность электролаборатории предполагает применение усовершенствованного электронного оборудования. Практически для любой работы (в 80% случаев) отключения не нужны, учреждение продолжает функционировать в своем обычном режиме. Как правило, выключать электричество требуется в том случае, если проводятся замеры показателей вводных кабельных линий. Проведение лабораторных испытаний осуществляется четко по обозначенному с Заказчиком графику работ. Если нужно – даже по ночам и выходным дням.

 

[Какова частота проведения лабораторных испытаний?](#faq_35)

 

 Проведение приемо-сдаточных испытаний возможно после того, как будут выполнены работы электромонтажного характера. Временные рамки, в которые проводятся меры профилактического характера, определяет ответственный за электрохозяйство объекта. Выполнение периодических (либо эксплуатационных) испытаний проводится лабораториями, исходя из требований, прописанных в ПУЭ, ПТЭЭП и отраслевых правилах.

 

[У кого есть право на проведение электроизмерений?](#faq_36)

 

 Право на проведение измерений есть у электролаборатории, прошедшей регистрацию в Ростехнадзоре. В первую очередь требуется подготовка перечня документации, сбор методик по испытаниям, комплектация штата работников с группами допуска по электробезопасности.

 

[Что проверяют при осуществлении вторичных лабораторных испытаний объекта?](#faq_37)

 

 Компания ООО «ЭЛЕКОМ» предлагает в таких случаях скидки для постоянных клиентов. Причина? Архив компании хранит такие отчеты в течение 10 лет. Работающие в электролаборатории лица тщательно изучают, что изменилось в электроустановке в течение межпроверочного периода. Перечень исследуемой аппаратуры и кабелей, как правило, серьезных изменений не претерпевает. Но отмечается уменьшение общего объема работ. Поэтому и так резко снижается цена.

 

[Как начать техническое обслуживание электроустановки?](#faq_40)

 

 Поскольку техобслуживание всегда сопряжено с ответственностью обслуживающего учреждения за объект, вначале рекомендуется провести эксплуатационные испытания. Благодаря измерениям можно будет увидеть, в каком состоянии на текущий момент находится электросистема, что необходимо срочно исправить.

 

[Насколько часто требуется обслуживание электроустановки?](#faq_38)

 

 Нормативы ПТЭЭП прописывают приблизительные рекомендуемые временные рамки обслуживания. Не всегда они такие же, как временные рамки, отраженные в технических параметрах самого устройства. Фактически, временные рамки обслуживания определяет ответственный за электрохозяйство. На них влияют состояние и нагруженность электроустановки. Как правило, в соглашении прописывается ежемесячное, ежеквартальное либо ежегодное обслуживание. Согласование графика обслуживания и реестра оборудования – отдельный процесс.

 

[Почему загорается электропроводка, и как этого можно избежать?](#faq_39)

 

 Всем прекрасно известно, что главная причина возгораний – это электрические неполадки (короткие замыкания). Проясним некоторые моменты, при которых такое случается, отметим, каким образом можно избежать таких проблем. Проводящей испытания электроизмерительной лаборатории нередко видна следующая картина: у кабелей совершенно нет защиты посредством автоматических выключателей (то есть, они подключаются напрямую).

 Есть и второй вариант – установка автоматической защиты произведена, но с превышением допустимых для этого кабеля номиналов выключателей автоматического типа. Такое происходит в том случае, если неправильно выполнен расчет проекта электроснабжения, либо автоматический выключатель заменен на больший номинал. Но срабатывающая защита – это и есть главная задача расчетов грамотной электроустановки. Если защитное устройство сработает, линия будет либо перегружена, либо что-то произойдет с подключаемым оборудованием. Крайне редко причиной отключения становится неисправный автоматический выключатель. Еще пожар может случиться, если плохо контактируют проводники либо проводник и защитные устройства. Исключить вероятное возгорание электропроводки можно посредством проведения профилактических и периодических испытаний электроустановки.

 Осуществлять работы должны исключительно профессионалы, имеющие на руках действующие свидетельства Ростехнадзора и штатных работников. Не нужно давать согласие на Технический отчет без исполнения работ – подобные лаборатории можно относить к категории компаний-однодневок. Также требуется регулярное проведение технического обслуживания электроустановки – протягивание контактных соединений, устранение проявившихся нарушений. Такой грамотный подход сводит до минимума риск возгорания электропроводки – это обеспечение безаварийной и безопасной эксплуатации электроустановки. Компания ООО «ЭЛЕКОМ» окажет Вам помощь в проведении электроизмерений. Если нужно, поможет с выполнением электротехнического аудита, устранением неполадок и нарушений в электроустановке.