🔥Требования к системам противопожарного водоснабжения, системам пожаротушения и водяного орошения на объектах обустройства нефтяных и газовых месторождений
===========================================================================================================================================================

Отдельно расположенный куст нефтедобывающих скважин. В состав куста входят:- нефтедобывающие скважины;- водозаборные скважины;- нагнетательные скважины ППД;- блок гребенки;- блок замерной установки;- блок подачи реагента;- сепарационная установка;- резервуары сырой нефти после сепаратора (5 шт. РГС по 100 куб.м);- пункт нефтеналива;- трансформаторная подстанция;- дренажная технологическая емкость.Требуется ли выполнение системы пожаротушения? Если да, то какое именно (водяное или пенное, автоматическое или с ручным пуском, водозаполненное или сухотрубы, пожаротушение только первичными или мобильными средствами)?Какие оборудование и сооружения должны входить в состав (насосная станция, пеногенераторы, емкости пенообразователя и узлы приготовления (смешения) огнетушащего состава, лафеты, пожарные гидранты, системы орошения (охлаждения) РГС)?Требуются ли резервуары противопожарного запаса воды? Если да, то какого объема?

В настоящий момент требования безопасности, в том числе требования пожарной безопасности, установлены:- Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  (ред. от 13.07.2015);- нормативными документами (сводами правил и национальными стандартами), включенными в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" , утвержденный приказом Росстандарта от 16.04.2014 N 474  (ред. от 25.02.2016);- Федеральным законом от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"  (ред. от 02.07.2013);- нормативными документами (сводами правил и национальными стандартами), включенными в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" , утвержденный постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521  (ред. от 29.09.2015);- Правилами противопожарного режима в Российской Федерации  (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"  (ред. от 06.04.2016));- приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101 (ред. от 12.01.2015) "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности"  (зарегистрировано в Минюсте России 19.04.2013 N 28222).Соответственно, в настоящий момент требования к системам противопожарного водоснабжения, системам пожаротушения и водяного орошения на объектах обустройства нефтяных и газовых месторождений установлены:- Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  (ред. от 13.07.2015), в том числе ст.62 , ст.98 , ст.99 ;- Правилами противопожарного режима в Российской Федерации  (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"  (ред. от 06.04.2016));- приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101 (ред. от 12.01.2015) "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности"  (зарегистрировано в Минюсте России 19.04.2013 N 28222);- СП 231.1311500.2015 "Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности" , в том числе подразделами 7.3 , 7.4 .- СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности"  (в редакции от 09.12.2010);- СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности"  (в редакции от 09.12.2010);- СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"  (ред. от 18.07.2013);- СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"  (в редакции от 01.06.2011).В соответствии с п.7.3.2 СП 231.1311500.2015  сети противопожарного водопровода и сооружения следует выполнять в соответствии с СП 8.13130.2009 , СП 10.13130.2009  с учетом требований настоящего свода правил (СП 231.1311500.2015 ).В соответствии с п.7.3.3 СП 231.1311500.2015  резервуары и водоемы с запасами воды на цели наружного пожаротушения и наружного противопожарного водоснабжения должны отвечать требованиям СП 8.13130  и настоящего свода правил (СП 231.1311500.2015 ).В соответствии с п.7.4.6 СП 231.1311500.2015  на объектах хранения нефти, нефтепродуктов и газового конденсата пожаротушение следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 6 СП 4.13130.2013 .В соответствии с п.7.4.4 СП 231.1311500.2015  здания, помещения и сооружения объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений, подлежащие оборудованию АУП, следует определять в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 .АУП должны проектироваться в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 .В настоящий момент требования к оснащению объектов первичными средствами пожаротушения, немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем установлены Правилами противопожарного режима в Российской Федерации  (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"  (ред. от 06.04.2016)), СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" , ГОСТ 12.4.009-83 "Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание"  (ред. от 01.06.89).