схема электропроводки в двухэтажном деревянном доме

добрый день! собираюсь делать проводку в деревянном доме, 2 этажа. проконсультируйте пожалуйста, верна ли моя схема? правильно ли рассчитаны автоматы, узо и кабель? спасибо!

здравствуйте! у меня вопросы к тому как у вас получилось 4000 ватт с 16а автомата «розетка веранда» и «розетки кухня»? ? а также к группам «духовка» и «водонагреватель»? также хотел уточнить, у вас что варочная панель меньше по мощности чем духовка? обычно наоборот.
кабель в принципе правильно, но на водонагреватель лучше поставить 4 мм². 2.5 мм² — почти «впритык».