какое лучшее пожаротушение для серверной комнаты?

<p>каков современный уровень пожаротушения для серверных комнат? каковы главные приоритеты в выборе хорошей системы?</p>

<p>проверьте местные пожарные коды. в самом деле. в 2003 году я участвовал в создании нового центра обработки данных для работы. моя работа заключалась в том, чтобы двигать механизм, а не спорить с архитекторами и подрядчиками, которые его строили.</p><p>вообразите мое удивление, когда я обнаружил <em> спринклерные головки </em> в <em> центре обработки данных </em> во время моего первого прохождение. я прошел около четверти пути к возмущению, прежде чем мой начальник замкнул меня логикой. похоже, что локальный пожарный код на самом деле охватывает дата-центры и обязывает спринклеры. я был уверен, уверен, что скажу вам, что они не сработают, если система fm200 не сможет погасить огонь. я был сомнителен, но пожарные инспекторы действительно имели это в виду.</p><p>в любом случае, в системе пожаротушения есть ряд вещей, которые вам нужны.</p><ul> <li><strong>функция <em> аварийного выключения питания </em></strong> при пожаре epo сильно сбросит мощность в комнате. да, это приведет к повреждению данных, но также и к пожару. если огонь электрический по своей природе, это может остановить его. кроме того, если все оборудование отключено, сброс воды наносит меньше урона.</li> <li><strong>запечатанная комната</strong> вы все равно хотите запечатать для правильного hvac. вы не хотите полагаться на здание hvac, если здание не было <em> спроектировано </em> с учетом этой комнаты. кроме того, это позволяет использовать ...</li> <li><strong>система подавления на основе газа</strong> fm200 является популярным выбором для этого. в отличие от старых систем галонов, это не так вредно для окружающей среды.</li> <li><strong>система резервного подавления на водной основе</strong> если fm-200 выходит из строя, вам нужно потушить пожар. после того, как епв сработало, а fm-200 сбросил огонь, если <em> все еще </em> остается пожар, вам понадобится старомодная вода.</li> <li><strong>датчики обнаружения воды в/на полу</strong> если у вас есть водопроводные трубы над головой, вам нужны датчики воды в полу. это скорее защита активов, но если у вас есть спринклеры, вам нужны датчики воды для обнаружения утечек. также хорошо подходит для обнаружения утечек в ваших чиллерах hvac.</li> <li><strong>возможности вызова</strong> если пожарная система отключается, вы хотите уведомить как сотрудников, так и персонал центра обработки данных. очевидно, что эта система не должна полагаться на активы в дата-центре, который находится в огне. это может быть сложно.</li> </ul><p>на воде...</p><p>рассмотрим взрыв батареи ибп. все эти свинцово-кислотные аккумуляторы, в некоторых из которых протекает водород, и кабум. ваша хорошая запечатанная комната? уже не так запечатано. когда fm-200 сбрасывает, это очень мало, потому что комната не запечатана. так что начался пожар? сейчас еду в соседний офис. вам нужны разбрызгиватели, это проблема безопасности жизни.</p><p>там может быть больше, но это не в моей голове. епв может быть разрушительным вариантом, поэтому я не знаю, насколько они распространены. но они имеют все виды смысла в комнате, где возможен сброс воды.</p><p>если вам необходимо переоборудовать уже существующую комнату, некоторые из перечисленных выше вариантов могут оказаться невозможными. как однажды сказал мне пожарный инспектор, для тушения пожара нужна одна из трех вещей:</p><ul> <li>удалить топливо</li> <li>удалить окислитель</li> <li>охладите реакцию ниже точки сгорания</li> </ul><p>система, которую я изложил выше, делает все три. epo удаляет топливо. fm-200 частично удаляет кислород, но в основном охлаждает реакцию ниже точки сгорания. водослив душит огонь из-за недостатка кислорода, а также охлаждает его. для такого ценного актива, как дата-центр, вам нужно как минимум два из них.</p><p>в связи с этим я бы сказал, что ваш главный приоритет - выяснить, сможете ли вы установить газовую систему пожаротушения, поскольку она наносит гораздо меньший ущерб, чем вода (даже при наличии epo на вашем распределительном устройстве или главном блоке питания). панель выключателя). действительно хорошая система, независимо от того, какая технология подавления, имеет гибкую систему уведомлений, которая позволяет не только руководителю объекта получать уведомления об активации систем пожаротушения.</p><p>что касается ручных огнетушителей, используйте класс c. но будьте осторожны. сухие химические огнетушители выдувают порошок повсюду. и этот порошок несколько едкий. в типичном дата-центре с высоким воздушным потоком остатки от огнетушителя могут попасть <em> везде </em>. если порошок попадет внутрь серверов, это может привести к более частым отказам оборудования в течение следующих нескольких лет. у нас были демонстрации тушения пожаров на нашем рабочем месте, и мы видели, насколько грязными они могут быть. когда вы покупаете огнетушители для использования в центре, используйте газовые огнетушители класса c.</p>

<p>он возвращает эту ветку из мертвых, но я хотел добавить свои два цента к этому вопросу.</p><p> <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/novec\_1230">novec 12</a> от 3m тоже отличный материал. это жидкий огнетушитель, который:</p><ul> <li>непроводящий</li> <li>испаряется безвредно (и испаряется ультрафиолетовым светом при испарении)</li> <li>не повреждает бумагу</li> </ul><p>это действительно удивительный материал. вы можете добавить туда учебник, и все будет хорошо. во время погружения телефон зазвонит. если бы я был тем, кто настраивал центр обработки данных, я бы использовал это. это дорого, но теряет данные и серверы.</p>

<p>все серверные комнаты должны иметь <a href="http://www.fire-extinguisher101.com/">огнетушитель класса c</a> за пределами главной двери. вы можете взять его при входе или выходе. в зависимости от размера вашей серверной комнаты, сделайте так, чтобы другой держался на дальней стороне. и держите их заряженными/проверенными один раз в год.</p><p> <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/fm200">fm2</a> кажется популярным выбором, галоны устарели из-за проблем окружающей среды и здоровья. если ваша серверная комната не может быть закрыта, я думаю, у вас будут проблемы с газовой технологией (например, fm200).</p><p>вы должны позвонить продавцу и спросить об их услугах и продуктах. получите размеры вашей серверной комнаты и любые другие странные факторы (hvac, вентиляционные отверстия и т.д.), прежде чем позвонить. большинство продавцов будут рады помочь вам, просто не соглашайтесь ничего покупать, пока не будете готовы.</p>

<p>стоит отметить, что</p><p>вам нужно проверить систему супрессанта.</p><p>я знаю два случая, когда наводнение было вызвано и вызвало много хаоса. причина, по-видимому, заключается в том, что давление на выходе часто намного выше, чем предполагалось. в одном месте он (затопление снизу = dc этаж) отправил старые терминалы ibm, летящие с верха стеллажей, в другие стойки. в другом месте не получилось так повезло, с выходные клапаны <em>выстрел</em> через стены библиотек хранилища. у них была другая проблема, трубы должны быть очищены после установки. в противном случае они могут содержать остатки масла и металла. вот что в итоге оказалось в лентах ". внутри, нанося некоторый дополнительный ущерб. (я знаю, что это действительно произошло так, как описано, так как я слышал об этом от одного охранника и технолога от производителя ленты. они потратили ~ 50 накопителей, получая соответствующие данные из грязных лент)</p>

<p>главным приоритетом при выборе системы является обследование вашего конкретного местоположения, чтобы выяснить, что подходит, а также обеспечение того, чтобы вы могли позволить себе текущее обслуживание такой системы. да, и не пренебрегайте маленькими огнетушителями с ручным управлением и для небольших инцидентов.</p>

<p>какую бы систему вы ни выбрали, приобретите активный сайт dr. я видел больше сбоев из-за событий, запускающих epo, чем пожаров (пожары 0, вызванные epo 2).</p><p>это включает в себя случай, вызванный тем, что электрик принял кнопку epo за кнопку выхода из двери. я имел дело с сайтами, которые используют inergen и fm200. оба, кажется, хорошие решения.</p>