После часа работы отключился газовый котел Protherm Пантера с индикацией ошибки F33. Как мне справиться с этим самостоятельно?

 

Данная ошибка характерна при эксплуатации котла в холодное время года. Противоморозная защита вентилятора препятствует замыканию реле датчика. Осмотрите дымоход – не появились ли там иней или обледенение. Прочистите по возможности дымоходную трубу. Проверьте работоспособность вентилятора. Также случается выход из строя прессостата или происходит обрыв подсоединительных проводов. Если у вас нет технической возможности проверить сопротивление датчика, вызовите специалиста для проведения диагностики котла. Выезд до 20 км от МКАД, обнаружение неисправности и мелкий ремонт без использования запчастей стоит 5500 рублей.