Ответы Mail.ru: Ибп для пк задайте вопрос грамотней

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ (5547) 4 недели назад

ИБП для ПК: вопросы и ответы
1. Будет ли работать ПК с ИБП 500 Вт, если блок питания ПК 600 Вт?

Ответ: Да, в большинстве случаев ПК будет работать с ИБП 500 Вт, даже если блок питания ПК имеет мощность 600 Вт.

Объяснение:

Номинальная мощность блока питания - это максимальная мощность, которую он может выдать в любой момент времени.
В обычном режиме работы ПК потребляет гораздо меньше энергии, чем его номинальная мощность.
ИБП предназначен для обеспечения бесперебойной работы ПК в случае отключения электроэнергии.
В это время ПК обычно работает с меньшей нагрузкой, чем в обычном режиме.
Однако, необходимо учитывать несколько нюансов:

Если ваш ПК имеет пиковые нагрузки, превышающие 500 Вт, например, при запуске игр или ресурсоемких программ, ИБП 500 Вт может не справиться. В этом случае компьютер может выключиться или перезагрузиться.

Apple M4 (58099) 4 недели назад

Подбор ИБП для бытовых приборов
От ИБП необходимо запитать несколько потребителей, а именно: холодильник, стиральную машину, телевизор и компьютер.

Пусть в технической документации перечисленных электроприборов присутствуют следующие записи относительно мощностных характеристик:

холодильник: номинальная мощность – 95 Вт;
стиральная машина: максимальная потребляемая мощность – 1000 Вт;
телевизор: питание – 55 Вт;
компьютер: пиковая мощность блока питания – 300 Вт.
Использование слов «максимальная» и «пиковая» указывает на то, что приведённый показатель отражает максимально возможное энергопотребление прибора, соответственно, для стиральной машины и компьютера оставляем значение паспортной мощности без изменения. Телевизор не имеет пусковых токов, поэтому его мощность также не меняем.

Для холодильника учитываем стартовый скачок энергопотребления и увеличиваем заявленный номинальный показатель в пять раз: 95 Вт х 5 = 475 Вт.

Находим суммарную максимально возможную активную мощность всех потребителей: 475 Вт + 1000 Вт + 55 Вт + 300 Вт = 1830 Вт.

После чего, используя соответствующее каждому прибору значение cosφ, рассчитываем суммарную максимально возможную полную мощность: 475 Вт / 0,8 + 1000 Вт / 0,75 + 55 Вт / 0,95 + 300 Вт / 0,99 = 2288 ВА.

Далее движемся по стандартному алгоритму и находим нагрузочный показатель в Вт и ВА: 1830 Вт + 1830 Вт х 0,3 = 2379 Вт; 2288 ВА + 2288 ВА х 0,3 = 2974,4 ВА.

Сверяя полученные цифры с модельным рядом ИБП Штиль, находим ближайшее в большую сторону значение – 2700 Вт/3000 ВА. «Бесперебойник» с такой выходной мощностью, в частности, модель ST1103SL сможет гарантированно работать с рассмотренной группой потребителей.