Почему после отключения автоматических выключателей, которые установлены вместе со электросчётчиком на фасаде дома бьёт током?

 

Любой электрический счетчик должен подключаться в соответствии с проектом или схемой подключения, указанной в технических условиях (ТУ). Чтобы понять причину происходящего, нужно увидеть, хотя бы эту схему с вашими пояснениями, какой автоматический выключатель отключен и где вас бьет электрическим током. К примеру, если у вас электросчетчик с автоматическими выключателями имеет такой способ подключения:  
  
<https://www.asutpp.ru/wp-content/uploads/2021/01/primer-podklyucheniya-elektroschetchika.jpg>  
  
никоим образом не влияет на наличие или отсутствие напряжения на фасаде здания. Для такой схемы подключения вводной автоматический выключатель установлен в распределительном щитке (РЩ) непосредственно возле прибора учета электроэнергии. Его назначение – разрыв электрической цепи в случае короткого замыкания на участке линии от столба до электросчетчика. Остальные автоматические выключатели и АВДТ (автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтока) предназначены для отключения нагрузки, подключенной к ним. Эта защитная аппаратура также никоим образом не отключает напряжение питания на фасаде здания.  
  
Поэтому в данном примере коммутация автоматических выключателей на электросчетчике и не должна приводить к отключению напряжения на питающем кабеле. Это правильный вариант подключения, но в вашем случае все может быть иначе. Опять же, необходимо видеть схему подключения.