🔥Какие существуют требования к системам автоматического пожаротушения
=====================================================================

 

|  | С 1 января 2021 г. вступает в силу Положение о порядке лицензирования деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. См. Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128. Соответствующие изменения будут отражены в материале при его актуализации. |

|  | С 1 января 2021 г. утрачивает силу Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390. См. Постановление Правительства РФ от 11.07.2020 N 1034. Соответствующие изменения будут отражены в материале при его актуализации. |

| Система (установка) автоматического пожаротушения сама обнаруживает пожар, подает сигнал о нем на нужные технические средства и выпускает огнетушащее вещество для локализации или ликвидации огня.Такую систему может установить лицензированная организация по проектным документам. При вводе в эксплуатацию убедитесь, что в системе есть все нужные компоненты. В дальнейшем следите, чтобы у нее всегда было достаточно огнетушащего вещества и бесперебойное электропитание. Рекомендуем проверять ее работоспособность хотя бы раз в полгода.Есть разные виды автоматических систем. Например, одни тушат пожар пеной, другие - жидкостью или порошком. Для каждого вида есть специальные требования, которые нужно учитывать. |

Оглавление:  
1. Как установить систему автоматического пожаротушения  
2. Что должно входить в систему автоматического пожаротушения  
3. Какие функции должна выполнять система автоматического пожаротушения  
4. Какие требования предъявляются к различным видам систем автоматического пожаротушения  
5. Что нужно учесть при эксплуатации систем автоматического пожаротушения  
1. Как установить систему автоматического пожаротушения  
Чтобы установить систему автоматического пожаротушения, обратитесь к организации (или индивидуальному предпринимателю), у которой есть лицензия МЧС России на ее монтаж (п. 15 ч. 1 ст. 12 Закона о лицензировании, п. 1 Перечня, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 N 1225).  
Процедура установки этой системы состоит из следующих этапов:  
* подготовка технического задания на составление проектной документации. Обычно его делает сам подрядчик и согласовывает с заказчиком;
* подготовка проектной документации, по которой смонтируют систему (ч. 1 ст. 83 Технического регламента пожарной безопасности). На этом этапе подрядчик определяет вид системы, которую нужно установить на вашем объекте;
* монтаж системы на объекте и ее пусконаладка. Обычно систему устанавливает тот же подрядчик, который готовил проектную документацию.

2. Что должно входить в систему автоматического пожаротушения  
Проследите за тем, чтобы у системы автоматического пожаротушения были (ч. 1 ст. 83, ч. 2 ст. 91 Технического регламента пожарной безопасности, Руководство по соблюдению отдельных требований противопожарного режима в РФ):  
* огнетушащее вещество в достаточном количестве для ликвидации пожара;
* устройство для контроля работоспособности системы;
* устройство для оповещения людей о пожаре, а также дежурного персонала и (или) подразделения пожарной охраны о месте его возникновения;
* устройство для задержки подачи газовых и порошковых огнетушащих веществ на время, необходимое для эвакуации (если система использует эти вещества);
* устройство для ручного пуска установки пожаротушения (за некоторыми исключениями);
* источники бесперебойного электропитания.

3. Какие функции должна выполнять система автоматического пожаротушения  
Система автоматического пожаротушения должна:  
* автоматически обнаруживать пожар и срабатывать при его начале (ч. 4 ст. 83 Технического регламента пожарной безопасности);
* подавать сигнал на технические средства оповещения людей о пожаре и иное необходимое оборудование (ч. 4 ст. 83 Технического регламента пожарной безопасности);
* подавать сигнал на управление (отключение) технологическим оборудованием в защищаемом помещении (п. 4.5 СП 5.13130.2009);
* автоматически информировать дежурный персонал о неисправности линий связи между отдельными техническими средствами системы (ч. 5 ст. 83 Технического регламента пожарной безопасности);
* выполнять функцию пожарной сигнализации, кроме автономных систем (п. 4.2 СП 5.13130.2009);
* обеспечивать необходимую интенсивность орошения и тушение пожара в течение необходимого времени (п. 3 ч. 2 ст. 45 Технического регламента пожарной безопасности);
* как можно меньше вредить защищаемому оборудованию при тушении пожара (п. 1 ч. 2 ст. 45 Технического регламента пожарной безопасности);
* не приводить к возникновению пожара и (или) взрыву горючих материалов (ч. 4 ст. 104 Технического регламента пожарной безопасности).

4. Какие требования предъявляются к различным видам систем автоматического пожаротушения  
Системы автоматического пожаротушения могут использовать разные огнетушащие вещества: жидкость, пену, газ, порошок, аэрозоль. Есть и комбинированные установки.  
Вид огнетушащего вещества определяет организация-проектировщик (ч. 2 ст. 45 Технического регламента пожарной безопасности). При этом ей нужно учитывать ряд факторов, например особенности защищаемого оборудования (п. 4.3 СП 5.13130.2009). Также при монтаже системы она должна соблюдать особые требования, которые предъявляются к выбранному виду (ст. ст. 111 - 115 Технического регламента пожарной безопасности, разд. 5 - 11 СП 5.13130.2009). Для разных видов систем есть отдельные стандарты (см. разд. 2 СП 5.13130.2009).  
Кроме того, существуют специальные ограничения. Например, аэрозольная установка не подходит для помещений, в которых бывает 50 человек и более (п. 10.1.8 СП 5.13130.2009).  
Рекомендуем указать в договоре с подрядчиком, что установленная система должна соответствовать обязательным требованиям, и предусмотреть ответственность за нарушения. Например, штрафную неустойку.  
По мнению МЧС России, автоматические установки пожаротушения подлежат подтверждению соответствия установленным требованиям пожарной безопасности в форме обязательной сертификации (Письмо МЧС России от 13.07.2013 N 19-2-13-2397).  
5. Что нужно учесть при эксплуатации систем автоматического пожаротушения  
Если у вас в помещении есть автоматическая установка пожаротушения, то вы:  
* можете обеспечивать это помещение огнетушителями исходя из 50% от их расчетного количества (п. 4.1.21 СП 9.13130.2009);
* регулярно проверять работоспособность установки и проводить ее техобслуживание.

5.1. Как проверить работоспособность систем автоматического пожаротушения  
Рекомендуем проверять работоспособность систем на вашем собственном объекте минимум раз в полгода.  
Работоспособность систем в соответствии с Правилами противопожарного режима может проверять сам руководитель организации. Для этого ему не требуется лицензия МЧС России (Письмо МЧС России от 28.05.2018 N 48-2644-19).  
По итогам проверки целесообразно составить акт проверки.  
Обязательных требований к содержанию акта не установлено. Рекомендуем указать в нем:  
* дату и время проведения проверки;
* объекты, на которых проводилась проверка;
* перечень лиц, которые проводили проверку;
* данные о системе автоматического пожаротушения;
* вывод о том, соответствует ли система установленным требованиям;
* подписи членов комиссии.

5.2. Как проводить техническое обслуживание систем автоматического пожаротушения  
Составьте годовой план-график технического обслуживания систем с учетом технической документации заводов-изготовителей и сроков выполнения ремонтных работ (п. 63 Правил противопожарного режима). Более точный срок не установлен.  
Для обслуживания систем обратитесь к организации (или индивидуальному предпринимателю), у которой есть лицензия МЧС России (п. 15 ч. 1 ст. 12 Закона о лицензировании, п. 2 Перечня, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 N 1225).  
Чтобы иметь возможность проконтролировать работу обслуживающей организации, МЧС России рекомендует изучить регламенты обслуживания систем. Они входят в состав документации, которая передается после инсталляции систем (Руководство по соблюдению отдельных требований противопожарного режима в РФ).