Рядом висят два газовых котла Thermona – на 50 и 28 кВт. Первый работает без замечаний, а второй часто отключается с ошибкой Е01. Профилактику не так давно делали. Что влияет на котел?

 

Когда из двух рядом находящихся котлов проблема розжига только у одного, то можно отбросить версию недостатка притока воздуха в помещение. «Беспричинные» аварийные остановки в таком случае часто обусловлены вольтажом между нолем и землей. Следует измерить этот показатель. Если он будет 5 и более вольт, то такая наводка может подходить по газовой трубе или по системе отопления. Мастер по [ремонту газовых котлов](/remont_gazovih_kotlov/) может быстро обнаружить и ликвидировать неполадку. Выезд на расстояние до 20 км от МКАД и диагностика оборудования обойдется в 5500 рублей.