Озвучена окончательная причина обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Петропавловске

Члены комиссии в рамках расследования назначили энергетическую экспертизу режимов работы котлов, параметров уходящих газов от котлов, режимов эксплуатации дымовой трубы и параметров дымовых газов в трубе, а также техническую строительную экспертизу дымовой трубы № 1.

По итогам проверок были названы следующие причины обрушения:

дефекты проектирования и дефекты бетонирования, допущенные на стадии возведения дымовой трубы;
ненадлежащая эксплуатация дымовой трубы в части несоблюдения сроков планово-предупредительных ремонтов, сроков проведения очередного обследования;
несоблюдение режимов работы котлов в части температуры уходящих газов за котлами;
высокая аварийность котлов и частые пуски с использованием мазута после аварийного останова котлов, приведшие к ухудшению условий работы газового тракта и дымовой трубы в отношении образования конденсата и низкотемпературной коррозии;
ненадлежащий контроль со стороны руководящего состава и ответственных специалистов ПТЭЦ-2.

В комиссии разработали алгоритм, соблюдение которого поможет не допустить подобных технологических нарушений в будущем. Кроме того, в Минэнерго пообещали принять соответствующие меры по фактам допущенных нарушений.

Также сообщается, что за недостатки, допущенные в ходе ремонтной кампании, которые выражались в увеличении количества аварий и остановок оборудования ТЭЦ-2 в осенне-зимний период 2021—2022 годов, к руководителям АО «Севказэнерго» были приняты меры в виде освобождения от занимаемой должности и понижения в должности. Помимо вышесказанного, чтобы качественно подготовить ТЭЦ к отопительному сезону 2022−2023, в АО «Севказэнерго» реализуется специальная Дорожная карта, выполнение которой находится на контроле Минэнерго.

Напомним, что в результате обрушения части трубы на ТЭЦ-2 в Петропавловске в конце марта погибла одна женщина. Позже сообщалось, что на ремонт объекта потребуется 17,5 млрд тенге.