Газовый настенник Mora нуждается в диагностике: давление скачет, как у гипертоника – то вверх, то вниз. Сколько стоит приехать и найти поломку?

 

Мастер на месте проверит состояние фильтра-грязевика, но 90% вероятности, что причиной такой работы котла является выход из строя расширительного бака. Тогда при нагреве котла начинает ползти давление, а при остывании – падать. Можно сделать [ремонт настенника](/remont_nastennyh_kotlov/), заказав внутренний бак фирмы Mora, а можно врезать обычный бак снаружи в систему отопления. Первый вариант долгий по времени и дорогой, а второй доступный и стоит 3,5 тыс. рублей бак и 5,5 тыс. рублей работа, не считая мелких расходных материалов типа тройника.