Авария на МАЭК в Актау: что происходит на станции

Первого мая в связи с падением частоты со стороны МАЭКа произошла аварийная остановка завода.

«Принимаются все необходимые меры для стабилизации ситуации на предприятии, где накануне произошло аварийное отключение двух энергоблоков. Ситуация находится под контролем, ограничений по подаче воды и электроэнергии нет. Угрозы населению, а также здоровью работников предприятия не наблюдается», — сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

2 мая аким региона Нурлан Ногаев посетил ТОО «МАЭК» и ознакомился с обстановкой на предприятии. По информации руководства предприятия, 1 мая 2023 года на станции ТЭС ТОО «МАЭК» в 12:28 произошло отключение энергоблока № 3 из-за неисправности главного масляного насоса (снижение генерации на 128 МВт). В 16:38 произошло отключение энергоблока № 2 от земляной защиты генератора по причине пробоя изолятора ввода генератора.

«В результате аварийных остановок энергоблока № 2 и № 3 суммарная генерация станций ТОО “МАЭК” снизилась с 555 МВт до 264 МВт. Ограничение электроэнергии по Мангистауской области для потребителей нефтяного сектора составляет 65,5 МВт: ОзенМунайГаз — 48,5 МВт; БузачиОперейтинг — 5,0 МВт; КаражанбасМунай — 7,5 МВт; МангистауМунайГаз — 4,5 МВт. Ситуация находится под контролем, в областном центре ограничений по подаче воды и электроэнергии нет. Угрозы населению, а также здоровью работников предприятия не наблюдается», — заверили в акимате области.

Нурлан Ногаев отметил, что для устранения последствий аварии должны быть привлечены все необходимые специалисты. В восстановительных работах уже задействовано три бригады электроцеха ТЭС. Ответственным поручено держать на постоянном контроле проведение работ по обеспечению стабильности энергокомбината и его модернизации.

«В течение ночи три бригады персонала электроцеха и одна бригада ремонтного цеха устраняли дефекты на плавкой вставке генератора. Работы идут к завершению, плавкая вставка установлена на штатное рабочее место. В течение 5−6 часов произойдет дальнейший пуск энергоблока № 2 с набором нагрузки. За 30 лет работы на предприятии я не помню случаев, когда два энергоблока совершенно по разным защитам отключались от электросети. Электростанция отключалась только в 2015 году при плановом проведении работ на дымовой трубе. На данный момент персонал ремонтного завода, электростанции, электроцеха делают все возможное, для того чтобы устранить дефекты и включить энергоблоки в сеть», — проинформировал главный инженер ТЭС Сергей Раков.

В пресс-службе энергокомбината ранее заявили, что ситуация не сказалась на жителях региона. Ограничений населенных пунктов по водоснабжению нет.