Лопнула одна секция теплообменника газового котла Roca G-100. Знаю, что запчастей на этот котел не найти. А что если удалить плохую секцию и обрезать соответственно горелки? Возможен ли такой ремонт?

 

Подобный «ремонт» технологически некорректен, так как, во-первых, вы резко повысите нагрузку на средние секции, а во-вторых, не найдете нужного крепежа. Чугунные секции между собой соединяются конусообразными ниппелями с помощью специального обжимного инструмента. Ниппеля одноразовые, и в продаже их нет, а использованные уже не годятся. Экономически обоснованным решением будет [замена газового котла](/ustanovka_kotlov/) на современную конденсационную модель с хорошей автоматикой. Повышение температурного комфорта и экономию газа вы заметите обязательно.