Можно ли от кабеля 3×1,5 подключить люстру, выключатель и 9 розеток шлейфом?

 

Да, можете использовать, никаких запретов на кабели и провода с сечением жилы в 1,5 мм2 нет. Более того, в соответствии с п.524.1 ГОСТ Р 50571.5.52-2011 сечение проводников в бытовых электрических цепях должно быть не менее 1,5 мм2. Поэтому с точки зрения требований нормативных документов – это вполне допустимый вариант для проводки.  
  
В части электрической прочности такого кабеля, медные жилы сечением 1,5 мм2 способны выдерживать номинальную нагрузку в 4,1 кВт или 19 А.  
  
Поэтому для определения возможности использования его в подключении люстры через клавишный выключатель и 9 штепсельных розеток шлейфом необходимо просуммировать общую нагрузку от ламп люстры и электрических приборов, которые вы планируете подключать в штепсельные розетки.  
  
Если в результате вычисления получится нагрузка более 4,1 кВт, к примеру, вам необходимо 5 или 6 кВт, то этого кабеля будет недостаточно.  
  
Если же в результате расчета планируемая мощность окажется от 4 кВт и менее, то кабеля сечением 1,5 мм2 будет достаточно. Правда, если планируемая нагрузка будет превышать допустимый предел, есть вариант включения нагрузки раздельно.