Почему автоматический выключатель на 16 А не срабатывает, когда через него идет ток в 23 А?
===========================================================================================

Включаю на кухне мощные электроприборы. Чайник 1,8 кВт, микроволновую печь 1,2 кВт, духовой шкаф 2 кВт. Если сложить, получается, что суммарная мощность составляет в районе 5 кВт. А если посчитать по формуле I=P/U, потребляемый приборами ток равен 5000/220 = около 23 А. В квартирном щите установлен автоматический выключатель на 16 А. Он не срабатывает. Почему? Автомат неисправен?

Распространенный вопрос. Ответ отчасти написан на самом автомате. Взгляните на него. Скорее всего, автомат имеет маркировку C16. Что означает следующее:

* C — временная (отключающая) характеристика автомата;
* 25 — номинальный ток.

> Весь секрет кроется в слове «номинальный». Номинальный ток автоматического выключателя — это ток, при котором он остается во включенном состоянии бесконечно долго. Это не то же самое, что и ток отключения. Если автомат рассчитан на номинальный ток 16 А, это не означает, что он сработает при 16 А.
> 
> 

В автоматических выключателях применяется 2 вида расцепителей:

* тепловой;
* электромагнитный.

Тепловой расцепитель способен сработать и через 5 секунд и через 2 часа. Здесь все зависит от того, насколько превышен номинальный ток автомата. В вашем случае перегрузка составляет 23/16=1,43 раза. Этого недостаточно, чтобы автомат выключился мгновенно.

**Для выключения автомата за доли секунды необходимо, чтобы сработал электромагнитный расцепитель. Такое произойдет, если превысить номинальный ток в 5-10 раз.**

Для мгновенного выключения автомата на 16 А, через него необходимо пропустить токи порядка 80-160 А. Обычно такое случается при коротком замыкании. У вас же обыкновенная перегрузка по току. Поэтому устройство защиты отключится не сразу, а спустя некоторое время. Предположительно через пару минут. Все зависит от производителя, качества и «стажа» работы автомата.

Для наглядного понимания процессов существуют специальные диаграммы. По ним возможно определить, через какое время должен сработать автоматический выключатель, в зависимости от того, во сколько раз превышен номинальный ток. Эти значения ориентировочные. У каждого отдельного прибора время отключения может изменяться.

[![Характеристики отключения автоматов](data:image/gif;base64,R0lGODdhAQABAPAAAP///wAAACwAAAAAAQABAEACAkQBADs=)![Характеристики отключения автоматов](https://220.guru/wp-content/uploads/2020/04/avtomat16a-600x300.jpg)](https://220.guru/wp-content/uploads/2020/04/avtomat16a.jpg)Характеристики отключения автоматов
Из диаграммы видно, что в идеальном случае автомат должен сработать примерно через 8 с. На деле этот показатель способен плавать в большую или меньшую сторону.

И, наконец, стоит обратить внимание на исправность защитного прибора. Если автомат заклинивший или контакты сплавились, он вообще не отключится.