🔥Классификация взрывоопасных зон и классификация оборудования по уровням взрывозащиты
=====================================================================================

Согласно ФЗ N 123  от 22.06.2008, пунктам редакции статьи 19 "классификации взрывоопасных зон"  классы подразделены на 0, 1, 2 и т.д. и введены с 12 июля 2012 года.Остаются ли в действии ПУЭ  по классификациям зон, и как классифицировать допустимый уровень взрывозащиты или степень защиты оболочки электрических машин в зависимости от класса взрывоопасной зоны?

Классификация взрывоопасных зон и классификация оборудования по уровням взрывозащиты в настоящий момент установлена Техническим регламентом Таможенного союза 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"  и Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  (ред. от 10.07.2012).Методы определения классификационных показателей взрывоопасной зоны устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности и стандартами по безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах.При выборе электрооборудования для использования во взрывоопасной зоне необходимо руководствоваться ФЗ N 123-ФЗ , ТР ТС 012/2011 , стандартами и сводами правил, содержащими требования по безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах, включенными в соответствующие перечни.Правила устройства электроустановок  (ПУЭ ) в настоящий момент не используются для классификации взрывоопасных зон, классификации оборудования по уровням взрывозащиты и при выборе электрооборудования для использования во взрывоопасной зоне, в связи с тем, что ПУЭ  частично противоречат ФЗ N 123-ФЗ , ТР ТС 012/2011  и не включены в соответствующие перечни.Обоснование вывода:Классификация взрывоопасных зон и классификация оборудования по уровням взрывозащиты в настоящий момент установлены Техническим регламентом Таможенного союза 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"  и Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  (ред. от 10.07.2012).Статьей 19 ФЗ N 123-ФЗ  и ТР ТС 012/2011  установлено, что методы определения классификационных показателей взрывоопасной зоны устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности и стандартами по безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах.Определение класса взрывоопасной зоны для взрывоопасных газовых сред (классы 0, 1 и 2) проводится на основании ст.19 ФЗ N 123-ФЗ , ТР ТС 012/2011  и ГОСТ Р 51330.9-99 "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон".Определение класса взрывоопасной зоны для взрывоопасных пылевых сред (классы 20, 21 и 22) проводится на основании ст.19 ФЗ N 123-ФЗ , ТР ТС 012/2011 , ГОСТ Р МЭК 61241-3-99 "Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 3. Классификация зон", ГОСТ Р МЭК 61241.10-2007 Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 10. Классификация зон, где присутствует или может присутствовать горючая пыль.При выборе электрооборудования для использования во взрывоопасной зоне необходимо руководствоваться ФЗ N 123-ФЗ , ТР ТС 012/2011 , стандартами и сводами правил, содержащими требования по безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах, включенными в соответствующие перечни:- Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"  (ТР ТС 012/2011 ), утвержден приложением к ТР ТС 012/2011 ;- Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"  (ТР ТС 012/2011 ) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции, утвержден приложением к ТР ТС 012/2011 ;- Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  утвержден приказом Росстандарта от 16.04.2014 N 474 ;- Перечень национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и осуществления оценки соответствия. Классификация веществ и материалов по пожарной опасности, за исключением строительных, текстильных и кожевенных материалов , утвержден распоряжением Правительства РФ от 10 марта 2009 года N 304-р  (в редакции от 20 января 2011 года).Правила устройства электроустановок  (ПУЭ ) в настоящий момент не используются для классификации взрывоопасных зон, классификации оборудования по уровням взрывозащиты и при выборе электрооборудования для использования во взрывоопасной зоне в связи с тем, что ПУЭ  частично противоречат ФЗ N 123-ФЗ , ТР ТС 012/2011  и не включены в соответствующие перечни.