В напольном газовом котле Mora 50G начало падать давление воды. Во время нагрева система отопления сухая, но в паузе слышно шипение и слегка капает изнутри. Как остановить утечку воды?

 

Соединения между чугунными секциями ослабели, и теперь требуется [переборка котла](/remont_gazovih_kotlov/) с установкой новых конических ниппелей. Секции располовиниваются, старые ниппеля убираются, делается чистка и устанавливаются новые ниппеля. В работе используется специальный стяжной инструмент. Вся процедура займет примерно 2 дня и будет стоить 35-40 тыс. рублей. Если окажется, что секция лопнула, то покупка чугунной запчасти будет экономически невыгодна, ведь цена ремонта тут составит 70% от стоимости нового котла, не считая монтажных работ.