Как правильно измерить проем, и какие размеры ворот указать при заказе?

 

<p>Перед обмером проема обязательно следует определить уровень чистого пола (нулевая отметка). Наилучшей является ситуация, когда ворота устанавливаются в проем с уже готовым полом. Все размеры проема определяются от нулевой отметки.</p>  

<p>Измерять проем нужно изнутри помещения, потому как ворота монтируются на его внутреннюю поверхность:</p>  

<ol class="content-list">  

<li>Проем измеряется в 3 местах по высоте (в крайней левой, крайней правой и центральной точках) и по ширине (в крайней верхней, крайней нижней и центральной точках). При заказе ворот следует указать наибольшие из размеров проема по ширине и высоте, эти расстояния и будут заказными размерами ваших будущих ворот.<br>  

Сначала следует указывать ширину, затем высоту проема в миллиметрах. Например, если проем имеет ширину 3000 мм и высоту 2000 мм, заказными размерами ворот будут 3000×2000 мм.</li>  

<li>Также следует провести измерение перемычки (в крайней левой, крайней правой и центральной точках) и боковых пристенков (в крайней верхней, крайней нижней и центральной точках). Однако в этом случае при заказе ворот следует указывать наименьшее значение каждого параметра.<br>  

Обратите внимание, что для установки ворот требуется минимум 100 мм в зоне перемычки и 125 мм в зоне боковых пристенков. Желательно, чтобы перемычка составляла не менее 210 мм, что позволит смонтировать ворота оптимальным образом без дополнительных наценок, автоматизировать их как на стадии монтажа, так и впоследствии. Зоны перемычки и боковых пристенков должны быть свободны от коммуникаций (систем вентиляции, водоснабжения и отопления). Если в вашем проеме не соблюдены данные требования, сообщите об этом представителям компании, в которой планируете заказывать ворота. Это позволит своевременно подобрать оптимальную конструкцию для вашего гаража.</li>  

<li>Проверьте вертикальность стен проема при помощи строительных уровней. В случаях отклонения данных поверхностей помещения от горизонтальной или вертикальной плоскости на 1,5 мм/м и более 5 мм в целом следует выполнить доработку проема.</li>  

</ol>  

<p>Данные рекомендации являются базовыми. Для учета индивидуальных особенностей проема и подбора оптимального изделия для гаража рекомендуем обратиться к официальным представителям «АЛЮТЕХ».</p>

Как подготовить проем для установки секционных ворот?

 

<p>Для установки секционных ворот необходимо:</p>  

<ol class="content-list">  

<li>Обеспечить прямоугольную форму проема. Проверка правильности формы проема выполняется путем замера его диагоналей. Прямоугольный проем имеет диагонали равной длины, допустимая разность — не более 5 мм.</li>  

<li>Проем следует выполнить из сплошных материалов — бетон, естественный камень, цельный кирпич.<br>  

Если используются пустотелые материалы, то проем следует дополнительно оформить конструкцией из металлического профиля. Сечение профиля: 100 мм; толщина: 4-5 мм. Либо на этапе монтажа использовать специальный крепеж. К пустотелым материалам относятся: пустотный или силикатный кирпич, керамические или щелевые камни, газо- или пенобетон, газо- или пеносиликат. </li>  

<li>Предусмотреть перемычку (притолоку) и боковые пристенки.<br>  

Перемычка — расстояние от верха проема до потолка. Рекомендуется сделать перемычку не менее 210 мм, что позволит подобрать оптимальный способ монтажа без доплат и автоматизировать ворота как на стадии установки, так и впоследствии.<br>  

Боковые пристенки — расстояния от границ проема до боковых стен помещения. Пристенки должны быть не менее 125 мм.<br>  

На поверхности перемычки и боковых пристенков не должно быть трубопроводов отопления и вентиляции, строительных конструкций, поскольку эти расстояния необходимы для крепления ворот к проему.</li>  

<li>Обеспечить расположение перемычки и боковых поверхностей проема в одной плоскости. Отклонения этих поверхностей по вертикали и горизонтали не должны превышать 1,5 мм на каждый метр и быть не более 5 мм в целом.</li>  

<li>Сделать поверхность обрамления проема ровной и гладкой, без трещин и наплывов штукатурного раствора.</li>  

<li>Обеспечить готовность пола в помещении. Как минимум — определить нулевую отметку пола, если его чистовая заливка планируется после монтажа ворот.</li>  

</ol>  

<p>Отметим, что это базовые требования. На каждом объекте могут быть свои особенности. Поэтому для качественной подготовки проема рекомендуем обратиться к официальным представителям «АЛЮТЕХ» в вашем регионе. Профессиональные сотрудники смогут учесть все нюансы, правильно снять размеры, оперативно и качественно смонтировать ворота, обеспечив им длительную и безопасную эксплуатацию.</p>

Как оценить качество монтажа?

 

<ol class="content-list">  

<li><b>Визуальная оценка:</b> на воротном полотне и деталях не должно быть царапин, вмятин или других повреждений.</li>  

<li><b>Оценка работоспособности:</b> 5 раз поднимите и опустите воротное полотно, его движение должно быть тихим и плавным. <br>  

Поднимите ворота примерно на половину высоты и отпустите, полотно должно остаться в том же положении. Перед проверкой модели с электроприводом необходимо перевести ворота в ручной режим управления.</li>  

<li><b>Оценка конструкции:</b> слегка надавите на верхнюю, а после – на нижнюю панель с наружной стороны ворот. Это не должно привести к появлению зазоров между полотном и проемом.</li>  

<li><b>Оценка упаковки:</b> защитную пленку необходимо удалить в течение 7 дней после монтажа ворот, иначе снять ее без повреждений покрытия будет невозможно.</li>  

<li><b>Оценка подлинности:</b> после монтажа вам выдадут руководство по эксплуатации и паспорт изделия с датой установки и печатью организации-установщика. Обязательно сверьте номер в паспорте с номером на табличке изделия (найти ее можно с внутренней стороны ворот на 2-й или 3-й панели снизу).</li>  

</ol>