Какие бывают схемы теплоснабжения?
----------------------------------

 

 Схемы теплоснабжения потребителей по присоединению систем ГВС бывают: открытые и закрытые, а по способу присоединения систем отопления подразделяются на зависимые и независимые.



Что такое закрытая схема теплоснабжения?
----------------------------------------

 

 Закрытая система теплоснабжения – водяная система теплоснабжения, в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями путем её отбора из тепловой сети на нужды ГВС. Теплоноситель (греющая вода) из внешней сети попадает во внутреннюю систему дома, где через бойлер (теплообменники), не смешиваясь с водопроводной водой, отдаёт тепло холодной воде для её нагрева. Напомним, что в Челябинске закрытая схема теплоснабжения.



Что такое открытая схема теплоснабжения?
----------------------------------------

 

 Открытая система теплоснабжения — водяная система теплоснабжения, в которой вся сетевая вода или её часть используется путём её отбора из тепловой сети для удовлетворения нужд потребителей в горячей воде (ГВС). Теплоноситель (горячая вода) из внешней сети напрямую попадает в краны в качестве ГВС.

 В связи с тем, что вода напрямую подаётся в краны жителей, её качество должно удовлетворять требованиям, предъявляемым к питьевой воде, что усложняет химводоочистку и требует дополнительных затрат на обслуживание такой системы по сравнению с закрытой схемой теплоснабжения.

 В соответствие с п.9 статьи 29 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении», с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путём отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.



Что такое зависимая схема подключения систем отопления?
-------------------------------------------------------

 

 Это система подключения внутренних домовых систем отопления, при которой вода из тепловых сетей непосредственно попадает в батареи и отдаёт тепло на нужды отопления.

**Минусы зависимой схемы теплоснабжения**

 У зависимой схемы теплоснабжения есть ряд отрицательных моментов:

* зависимость внутренних систем потребителей от изменения давлений во внешней тепловой сети;
* взаимное засорение внутренних систем потребителей и наружных тепловых сетей механическими примесями и продуктами коррозии;
* отсутствие возможности регулирования потребителем тепла на дом.

![17 (1).jpg](/upload/medialibrary/fb7/fb77e477423927e4121fc6d3cfaeff15.jpg "17 (1).jpg")  


Что такое независимая схема подключения систем отопления?
---------------------------------------------------------

 

 По аналогии с закрытой схемой теплоснабжения на системе отопления устанавливается теплообменник, который разделяет контуры на внутридомовой и сетевой. Теплоноситель (греющая вода) из внешней сети, не смешиваясь в теплообменнике, нагревает воду внутреннего контура дома, которая циркулирует в батареях.

**Плюсы независимых ИТП:**

* Исключение взаимного влияния участников системы теплоснабжения (источник, теплосеть, потребитель), приводящее к ухудшению качества теплоснабжения.

 Выгода в применении независимых схем теплоснабжения потребителями присутствует также и для других участниках системы теплоснабжения:

* Теплосетевые организации (тепловые сети) получают резерв пропускной способности тепловых сетей для подключения новых потребителей;
* Теплоснабжающие организации (ТЭЦ, котельная) снижают затраты эл. энергии на перекачку теплоносителя ориентировочно на 10 – 15%.

 В целом возможно осуществить переход на количественный метод регулирования отпуска тепла потребителям, что приведет к снижению повреждаемости. Как следствие снижение затрат на эксплуатацию тепловых сетей.

![18 (1) (1).jpg](/upload/medialibrary/a40/a4087cbe216d3d20cc67a31460dadbc3.jpg "18 (1) (1).jpg")  



Какая система теплоснабжения в Челябинске?
------------------------------------------

 

 Присоединение потребителей г. Челябинска к тепловым сетям осуществляется по закрытой схеме теплоснабжения.

 По типу присоединения отопления, наиболее распространена на территории города Челябинска (85%) зависимая схема с элеваторным присоединением и с отсутствием погодозависимой автоматизации. 

 Отсутствие возможности автоматического регулирования параметров тепловой энергии, передаваемой потребителям к зависимости системы, добавляет ещё и причину повышенной температуры воздуха внутри помещений в переходные периоды отопительного сезона — перетопы. Данное излишнее потребление тепла создаёт некомфортные условия и излишние платежи за отопление.

 Многие, наверно, сталкивались с ситуацией в октябре и апреле, когда на улице теплеет днем, с жарой в квартире, когда форточки и окна приходится постоянно держать открытыми.

 Около 8% потребителей на территории города Челябинска имеют независимую схему подключения (в основном это вновь построенные жилые дома).  Данная схема позволяет осуществлять автоматическое регулирование параметров тепловой энергии в системах теплопотребления, а также достичь повышенных показателей циркуляционной воды в системе теплоснабжения.

![19.jpg](/upload/medialibrary/c11/c11b19cbca06f35efde653e07e42c2ce.jpg "19.jpg")  



Как узнать какая схема подключения теплоснабжения в моём доме?
--------------------------------------------------------------

 

 Необходимо обратится к техническим специалистам управляющей организации, которая обслуживает Ваш дом, либо в теплоснабжающую организацию.



Если в моём доме зависимая схема, что нужно сделать, чтобы перейти на независимую?
----------------------------------------------------------------------------------

 

 Решение за жителями дома. Чтобы перейти на независимую схему, жителям необходимо выйти с инициативой и большинством голосов принять решение о реконструкции ИТП с переходом на независимую схему теплоснабжения на общем собрании собственников.



Что такое элеваторный узел системы отопления?
---------------------------------------------

 

 Система отопления жилых домов обычно работает на температурном графике 95/70 (т.е. максимальная температура, подаваемая на отопление, не должна превышать 95 гр. в наиболее холодные дни отопительного периода, соответственно возвращаемая из системы вода должна быть не более 70 гр.) в основном это обусловлено безопасностью.

 Наружные тепловые сети в зависимости от источника (котельная, ТЭЦ) работают на графиках выше, чем в домовых системах – 105/70; 130/70; 150/70 гр. С целью увязки двух температурных режимов при подключении жилых домов по зависимой схеме был придуман элеватор.

 Элеватор – это узел смешения, в котором прямая вода из тепловой сети смешивается с обратной водой из системы отопления дома до нужной температуры воды, которая идет на систему отопления (в батареи).

![20.jpg](/upload/medialibrary/9d6/9d6386b60a5bd6387dd5ae454b8aad49.jpg "20.jpg")