🔥Что нужно знать о пожарных гидрантах и их эксплуатации
=======================================================

 

|  | С 1 января 2021 г. применяются новые Правила противопожарного режима в РФ. См. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479. Данные изменения будут учтены в материале при его актуализации. |

|  | С 1 января 2021 г. утрачивает силу Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390. См. Постановление Правительства РФ от 11.07.2020 N 1034. Соответствующие изменения будут отражены в материале при его актуализации. |

| Пожарный гидрант - устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара.Обычно его устанавливают в колодце для того, чтобы пожарная техника могла забирать воду из водопровода.Если какие-либо гидранты принадлежат вам или находятся в зоне вашей эксплуатационной ответственности, вы должны содержать их в исправном состоянии, ремонтировать и обслуживать. Проверяйте их работоспособность каждую весну и осень.Не ставьте транспорт на колодцах, где находятся пожарные гидранты, даже если вы не отвечаете за них, и не загораживайте проезд к ним. |

Оглавление:  
1. Какие установлены требования к пожарным гидрантам  
2. Кто должен содержать пожарные гидранты  
3. Какие требования предъявляются к проверке пожарных гидрантов и как их проверять  
1. Какие установлены требования к пожарным гидрантам  
Пожарные гидранты устанавливают на сетях наружного водопровода для подачи воды в целях пожаротушения (ч. 1 ст. 127 Технического регламента о пожарной безопасности).  
Их количество и расстояние между ними по общему правилу определяют исходя из суммарного расхода воды на пожаротушение и пропускной способности устанавливаемого типа гидрантов. Расстановка этих устройств должна обеспечивать подачу воды в любую точку обслуживаемого данной сетью здания на уровне нулевой отметки при расходе воды на наружное пожаротушение (п. п. 8.9, 8.10 СП 8.13130):  
* 15 л/с и более - не менее чем от двух гидрантов;
* менее 15 л/с - от одного гидранта с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием.

Расположение гидрантов зависит от того, где находятся водопроводные линии (п. 8.12 СП 8.13130):  
* в колодцах, если водопровод проложен в тоннеле. Учтите, устанавливать пожарные гидранты в общем колодце с запорной арматурой, имеющей электропривод, нельзя (п. 8.14 СП 8.13130);
* непосредственно на сети в наземных камерах - если водопровод наземный или надземный.

Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Устанавливать их на тупиковых линиях водопровода допускается, если учтен ряд требований и приняты меры против замерзания воды в них. Устанавливать устройства на ответвлении от тупиковой линии водопровода или на вводе в здание не допускается (п. 8.8 СП 8.13130).  
Пожарные гидранты располагают вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий (ч. 9 ст. 98 Технического регламента о пожарной безопасности, п. 8.8 СП 8.13130).  
Пожарные гидранты специальной конструкции для районов с многолетнемерзлыми грунтами устанавливают на магистральных участках сети (п. 12.10 СП 8.13130).  
Основные требования к подземным гидрантам указаны в ГОСТ Р 53961-2010. Большинство из них рассчитано на его производителей. В частности, установлены требования:  
* к основным показателям и характеристикам;
* к конструкции.

2. Кто должен содержать пожарные гидранты  
Вы должны содержать гидранты, которые принадлежат вам или находятся в границах вашей эксплуатационной ответственности (п. 1 ч. 2 ст. 68 Технического регламента о пожарной безопасности, п. 55 Правил противопожарного режима, пп. "к" п. 35 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 644, далее - Правила холодного водоснабжения).  
В частности, вы должны:  
* очищать гидранты от снега и льда (п. 55 Правил противопожарного режима);
* сообщать пожарным об отключении гидрантов и об уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого (п. 55 Правил противопожарного режима, пп. "м" п. 35 Правил холодного водоснабжения);
* обозначать указателями местонахождение гидрантов, а также направление движения к ним (п. 55 Правил противопожарного режима).

Вы не должны оставлять транспорт на колодцах, даже если не отвечаете за гидранты в них (п. 56 Правил противопожарного режима).  
3. Какие требования предъявляются к проверке пожарных гидрантов и как их проверять  
Проверяйте гидранты весной и осенью (п. 1 ч. 2 ст. 68 Технического регламента о пожарной безопасности, п. 55 Правил противопожарного режима, п. 11.9 ГОСТ Р 53961-2010).  
При проверке убедитесь, что подземные гидранты соответствуют следующим требованиям (п. 11.10 ГОСТ Р 53961-2010):  
* компоненты гидранта исправны;
* в корпусе гидранта и в колодце есть вода;
* клапан (задвижка), соединения и уплотнения при рабочем давлении герметичны;
* гидрант работает вместе с пожарной колонкой, легко открывается и закрывается;
* вода идет под давлением, которое достаточно для тушения.

Чтобы проверить гидрант (п. 55 Правил противопожарного режима, п. 11.10 ГОСТ Р 53961-2010):  
* установите пожарную колонку;
* пустите воду и убедитесь, что вода идет под нужным давлением;
* зафиксируйте результаты проверки в акте.

Порядок проверки пожарных гидрантов приведен также в Руководстве по соблюдению отдельных требований противопожарного режима в РФ.