Вода из бойлера Reflex уже месяц как пахнет сероводородом. В доме 4 санузла с душем, надо срочно привести все это в порядок. Достаточно ли будет обычной мойки бойлера? Сколько стоит работа?

 

При объеме до 300 литров, промывка бойлера с применением дезинфицирующего средства будет стоить 7500 рублей. Чтобы заражение воды бактериями не возобновилось, надо решить вопрос водоподготовки. Наш специалист возьмет воду на анализ до фильтра и после того, чтобы определить эффективность очистки от солей металлов, особенно железа. Если запах появился 2-3 дня тому назад, то промывки бойлера с заменой магниевого анода обычно достаточно. Но если бактерии поселились в бойлере месяц назад – необходимо промыть весь контур горячего водоснабжения. При 4 санузлах это обойдется в 6 тыс. рублей дополнительно.