В электрическом котле Эван начал протекать расширительный бак. Кроме этого бака, есть еще один дополнительный, так как внутреннего бачка было недостаточно. Как мне поступить в этом случае с протекающим бачком?

 

Внутренний расширительный бак при наличии нормально работающего внешнего бака не особенно важен, и можно его заглушить без демонтажа. Протечка там могла появиться из-под прокладки под гайкой или из прохудившегося корпуса. Главное условие – правильная установка и исправность основного расширительного бака. Он должен быть смонтирован на обратной линии до отсекающего клапана перед циркуляционным насосом, а также корректно отрегулирован. Бак никогда не должен перекрываться. Наш специалист может выехать на место и провести диагностику вашего электрокотла с устранением неполадок. Стоимость услуги – 5,5 тыс. рублей.