почему нельзя использовать аллюминий для заземления?

здравствуйте! подскажите, почему нельзя использовать алюминиевый провод для заземления, если алюминиевый проводник при меньшей цене имеет большую энергопроводимость? к примеру, сип-4 на 16 квадратов проводит ток 100 а, в то время как в 3 раза дороже медный провод на 4 квадрата проводит всего лишь 38 а, что практически в три раза меньше, чем у алюминия. так почему же лучше использовать медь? спасибо.

здравствуйте! а кто сказал что нельзя? вас интересует провод для подключения от щитка к заземлителю? есть такое требование в :  

1.7.117. заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кв, должен иметь сечение не менее: медный — 10 мм2, алюминиевый — 16 мм2, стальной — 75 мм2.