🔥Системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции
===============================================================================================================================

На 9-этажное офисное здание есть СТУ, где сказано, что в связи с большой готовностью дымоудаление из коридоров не предусматривать, а предусмотреть приточную противодымную вентиляцию в шахты лифтов, лестничные клетки и в тамбур-шлюзы. Экспертиза ссылается на п.7.1 СП 7.13130.2013 , где сказано, что обособленное применение приточной противодымной вентиляции без устройства вытяжной противодымной вентиляции не допускается. Разработчики СТУ ссылаются на 123-ФЗ, статья 85, п.3 , и говорят, что приточная вентиляция должна применяться в необходимом сочетании с вытяжной противодымной вентиляцией, если происходит вытеснение продуктов горения за пределы здания. Кто прав, экспертиза или разработчики СТУ?

В соответствии с ч.3 ст.85 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  (ред. от 02.07.2013) использование приточной вентиляции для вытеснения продуктов горения за пределы зданий и сооружений без устройства естественной или механической вытяжной противодымной вентиляции не допускается.Применение СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования"  обеспечивает соблюдение требований к системам противодымной вентиляции зданий и сооружений, установленных Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  (предисловие СП 7.13130.2013 ).В соответствии с п.7.1 СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования"  системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается.В соответствии с п.7.20. СП 7.13130.2013  заданная последовательность действия систем должна обеспечивать опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции.Соответственно, при устройстве систем приточной противодымной вентиляции в шахтах лифтов, в незадымляемых лестничных клетках типа Н2, в тамбур-шлюзах необходимо предусматривать системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления за пределы здания вытесняемых продуктов горения.