Котлу Viessmann 5 лет, но недавно в котельной появился запах дымовых газов. Когда открыли окно ревизии дымохода – из него высыпалась куча утеплителя. Дымоход у нас модели «сэндвич». Что происходит?

 

Высыпание утеплителя, который должен находиться между трубами, указывает на то, что либо дымоходные трубы разъединились в середине, либо нержавеющая или оцинкованная труба оказалась плохого качества и местами разрушилась. Утеплитель в процессе высыпания закупоривает просвет дымохода, и при этом наблюдается обратная тяга. Отсюда и запах выхлопа отработанных газов в помещении. Котел в таких условиях будет постоянно выходить в аварию. Необходимо срочно вызвать специалиста для диагностики дымохода и его ремонта. Быстрое и надежное решение – гибкий полимерный дымоход Furan Flex, восстанавливающий внутреннюю поверхность трубы.