FAQ: Как подобрать очистное сооружение

Эта тема для тех, кто хочет самостоятельно или чтобы ему смогли помочь специалисты в выборе очистного сооружения. Заодно и обобщим.

Первое, что необходимо сделать для себя – это определиться со следующими вопросами:

1. Тип грунта на участке и (желательно провести небольшой эксперимент, выкопав шурф 0,5 Х 0,5 м, глубиной 1 метр, налить в него воды и понаблюдать, как быстро/медленно уходит жидкость) «впитываемость» (чисто субъективно, например: "за 2 часа ушла вся вода").

2. Уровень грунтовых вод (УГВ), уровень паводковых вод, наличие верховодки.

3. План участка и отметить на нём прилегающие дороги, соседские участки.*

4. Рельеф участка и местности. Можно отметить на плане уклоны, овраги, пруды, реки.

5. Определить планируемое количество сточных вод в сутки, для этого надо посмотреть Приложение 3 «Нормы расхода воды потребителями. Нормы водопотребления. СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий». Или грубо взять по норме 200 литров/сутки на человека.

6. Посчитать количество и наименование сантех приборов.

7. Определить тип постройки: ПМЖ или дача.

8. Наличие электричества и его стабильность.

9. Желание/возможность самостоятельно обслуживать очистное.

10. Возможность подъезда и проезда асс. машины.

11. Удалённость участка от города или посёлка.

Не ответив на эти вопросы, вы не можете рассчитывать на быстрый и объективный ответ специалистов по теме.

* п. 3. План участка. Для того, чтобы его составить, необходимо измерить рулеткой периметр (хорошо если есть спутниковая схема или межевой план), здания и сооружения на территории. Всё это нанести на бумагу (желательно в масштабе), стрелкой обозначить стороны света (Север вверху). Если можете, самостоятельно выберите место для очистного сооружения.

Важно знать: согласно документу «Территориальные Строительные Нормы Систем водоснабжения и водоотведения районов жилой малоэтажной застройки Московской области» ТСН 40-301-97.

3.38 Санитарно-защитные зоны очистных сооружений систем водоотведения малоэтажной жилой застройки в зависимости от производительности и типа сооружений в соответствии со СНиП 2.04.03-85 необходимо принимать:
15 м для полей подземной фильтрации, производительностью до 15 м3/сут.;
для фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров при производительности:
1 м3/сут — 8 м,…
- 5 и 8 м для септиков и фильтрующих колодцев, соответственно;

3.39. Для индивидуальных и местных систем водоотведения в случае невозможности соблюдения нормативных санитарно-защитных зон размещение очистных установок должно быть согласовано с местными органами надзора.

А в соответствии с документом «Строительные нормы и правила Российской Федерации Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, зданий и сооружений.» СНиП 30-02-97

5.12. Отвод поверхностных стоков и дренажных вод с территории садоводческих (дачных) объединений в кюветы и канавы осуществляется в соответствии проектом планировки территории садоводческого (дачного) объединения.

Второе - определить тип устройства, который можно установить на участке. Я условно разбил их на 3 основных типа:

1. Септик бетонный.
2. Септик пластиковый.
3. Аэрационная установка (АУ).

Рассмотрим все плюсы и минусы этих устройств, после чего можно будет определиться с типом, который захотите ставить и вариантом утилизации очищенной воды.


* фильтрующие устройства, для утилизации очищенной воды.

Третье, завершающая стадия - выбор фильтрующего устройства.
Основные виды для бытовых установок:

1. Фильтрующий колодец (ФК). Используют для хорошо впитывающих грунтов: пески, супеси. Согласно документа КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ СНиП 2.04.03-85

6.195. Фильтрующие колодцы надлежит устраивать только в песчаных и супесчаных грунтах при количестве сточных вод не более 1 м3/сут. Основание колодца должно быть выше уровня грунтовых вод не менее чем на 1 м.


2. Песчано-гравийные фильтры и фильтрующие траншеи. Согласно документу СНиП 2.04.03-85

6.192. Песчано-гравийные фильтры и фильтрующие траншеи при количестве сточных вод не более 15 м3/сут следует проектировать в водонепроницаемых и слабофильтрующих грунтах при наивысшем уровне грунтовых вод на 1 м ниже лотка отводящей дрены.

3. Инфильтраторы, дренажные блоки, дренажные тоннели. Используют в любых типах почв. Блоки можно присоединять друг к другу.

4. Ливневая канава.

И вот теперь, если вы самостоятельно не смогли определить что вам нужно/подходит – можно обратиться за помощью к специалисту.