Ответы Mail.ru: Может ли газовый отел не  зажигать газ от  недостаточного давления газа 

Ручной дракон (65464) 2 года назад

Это просто проверить если есть кусок прозрачного тонкого шланга (трубки). Изогните его в виде латинской буквы U. Для удобства прикрепите к картону, хоть нитками. Налейте воды так, чтобы уровень в каждом плече был примерно 15см. отметку сделайте карандашом, где уровень воды установился. Один из свободных концов шланга прицепите к газопроводу. Второй конец просто оставить открытым.
Кстати на клапане котла есть специальный штуцер для этого дела. Под давлением газа столбик воды сместится. Несильно, не больше 25см примерно. Сделайте снова отметку карандашем. Линейкой измерьте расстояние в мм.
Так вот, давление должно быть 150-200мм водяного столба. Если не так - начинайте мучать газовиков.
Это один из самых точных способов определения давления в сети.

inga zajonc (187437) 2 года назад

Два варианта: либо давление слишком мало, либо наоборот, слишком велико, сбивает пламя. Регулируется нижним уровнем в калпане. Но без манометра туда лучше не лезть. Какое должно быть давление, есть в инструкции по настройке. Кроме того может быть элементарно сбита позиция поджигающего электрода - искра не попадает на струю.

Владимир Костюк (125185) 2 года назад

Если не давление на горелке, то жиклер. При низком давлении - проскок пламени в горелку, при чрезмерном - отрыв пламени. Всё связано со скоростью распространения пламени на метане - 67см в секунду. Пламя должно висеть на выходе. При взрыве магистрального газопровода не убежишь. Поэтому всегда надо контролировать направление ветра, находясь поблизости.