какой кабель марки сип лучше использовать на расстояние 200 метров и нагрузку 16 квт ?

 

для этого подойдет кабель сип-2 3х16+1х25.

какое сечение кабеля сип-2а нужно для 380в 32а?

 

достаточно минимального сечения - 16 мм²

какая длительно допустимая токовая нагрузка провода сип-2а 3х150+1х95?

 

длительно допустимая токовая нагрузка провода сип-2а 3х150+1х95 - 380 а.

мгтфэ 3х0,12 - данный кабель подходит для подключения термопреобразователей сопротивления?

 

провод мгтфэ применяется, когда требуется использование провода, устойчивого к низким или высоким температурам окружающий среды. технические характеристики: рабочее переменное напряжение до 250в частотой 5000 гц или 350в постоянного тока. температура эксплуатации от - 60 до + 220 градусов по цельсию. если вам подходят эти техничсекие характеристики, то можно применять для подключения термопреобразователей сопротивления.

каков минимальный радиус изгиба мгшв 1х0,75?

 

минимальный радиус изгиба провода - не менее 5 наружных диаметров.

используем провод ркгм 2,5 кв. мм. но изоляция не выдерживает температуру. подойдет ли провод птл 250?

 

можно сравнить цены (и доступность) таких проводов: тм-250 2,5; тм-250 2,5

у меня есть ресирвер для приема теле- и радиоканалов. стоит он в одном помещении. хочу протянуть в другие помещения (расстояние примерно 300 метров), чтобы в тех помещениях подключить к радиодинамикам и чтобы в тех помещениях работало радио от моего ресирвера. вопрос: подойдет ли мне для этого кабель рпш?

 

подойдет.

подойдет ли кабель ког1 для подключения аккумуляторной батареи?

 

для подключения акб как раз в основном используется кабель марки ког1.

какое индуктивное сопротивление имеет кабель пввг 4х240 на напряжение до 1кв?

 

индуктивное сопротивление кабеля - 0,077 ом/км.

при какой минимально допустимой температуре производится укладка кабеля пвббшв 4х150-1? имеется в виду температура воздуха при укладке в зимнее время.

 

добрый день! прокладка и монтаж кабеля пвббшв 4х150-1 без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15 ˚с.

какие соединительные муфты для асб-1*800?

 

рекомендуем использовать соединительную муфту 1стпо-5.

существуют ли аналоги кабеля осб?

 

к сожалению, нет.

в проекте, по которому мы планируем вести монтаж заложен кабель мкпсвнг(а)-hf сечениями 1х2х1 - 1000 м и 2х2х1 - 300 м.возможна ли замена данного кабеля на герда соотвествущих сечений?

 

в качестве замены рекомендуем использовать кабель герда кпснг(а)-hf 1х2х1 и герда кпснг(а)-hf 2х2х1.

есть ли защита от ультрафиолета у кабеля куин?

 

есть, как и у кабелей: кипэп, кипвэп, куин, купе и пр.

какой радиус изгиба у провода парм?

 

радиус изгиба проводов при монтаже и эксплуатации, не менее 40 номинальных наружных диаметров проводов.

какая конструкция у провода аскс и область его применения.

 

провод неизолированный марки аскс 35/6,2 имеет следующую конструкцию: сердечник в виде стальной оцинкованной проволоки и повива из алюминиевых проволок (6 шт). кроме того наружная поверхность стального сердечника,заполнено нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости. преимущественная область применения: на побережьях морей, соленых озер в промышленных районах и районах засолоненныхпесков, а также в прилегающих к ним районах сатмосферой воздуха типов ii и iii при условиисодержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м2хсут (1,5 мг/м3) и хлористых солей не более 200 мг/м2хсут на суше всех макроклиматических районов по гост 15150исполнения ухл, кроме тв.

на какое напряжение рассчитаны провода марок а, ас, аскс, м?

 

такие провода применяются на напряжение 35-1150 кв.

провод ргкм 2,5 подойдет для бани, для освещения и розетки?

 

провод ркгм 2,5 подойдет, а еще подойдет пвкв 1х2,5-0,38.

какая термостойкость у кабеля пвкв?

 

температура эксплуатации от минус 60 до плюс 180 градусов с.

какой наружный диаметр кабеля кпбп-90 3х16,0 и наружный диаметр одной жилы?

 

диаметр кабеля - 32 мм, диаметр жилы - 4,53 мм

есть ли какая-то разница в кабеле кпбп-90 3х16 и кпбп 3х16, нам необходим кабель для опускания в скважину.

 

отличие только в маркировке - это один и тот же кабель.

каков радиус изгиба при монтаже для кабеля кнсппобп и еще номинальное постоянное напряжение?

 

радиус изгиба при монтаже, не менее 380 мм. номинальное постоянное напряжение – 1 кв.

как подобрать провод пнсв для прогрева бетона, напряжение в сети 220в 50а?

 

для выбора кабеля необходимо, чтобы вы уточнили объем, ширину и длину бетонной конструкции.

какое нужно подавать напряжение при обогреве бетона проводом пнсв и на какое время?

 

напряжение подаваемое на провод пнсв зависит от типа трансформатора (36 или 75 в). информацией о времени прогрева бетона, к сожалению, мы не располагаем.

какое процентное содержание металлов в следующих видах кабелей: крнбг 4х2.5; крнб 7х1.5?

 

наша компания не располагает данными по процентному содержанию металлов в данных кабелях.

можно ли заменить кабель сбвг на кввг? спасибо.

 

такая замена не допустима.

активное и индуктивное сопротивления кабеля пвпу 1х185?

 

электрические параметры кабеля пвпу 1х185 для различных напряжений представлены ниже:1. активное сопротивление жил при температуре 20°с - 0,0991 ом/км 2. индуктивное сопротивление: - на напряжение 6 кв при расположении треугольником - 0,094 ом/км - на напряжение 6 кв при расположении в плоскости - 0,136 ом/км - на напряжение 10 кв при расположении треугольником - 0,098 ом/км - на напряжение 10 кв при расположении в плоскости - 0,14 ом/км - на напряжение 20 кв при расположении треугольником - 0,105 ом/км - на напряжение 20 кв при расположении в плоскости - 0,146 ом/км - на напряжение 35 кв при расположении треугольником - 0,113 ом/км - на напряжение 35 кв при расположении в плоскости - 0,1455 ом/км.

нужно подобрать кабель на 3 фазы расчитанный на нагрузку 35кв 3150а с миним радиусом изгиба апвп подойдет?

 

сперва нужно уточнить длину кабельной линии, а так же способ прокладки.

каким кабелем возможна замена анрб 3х16,анрб 3х4?

 

данный кабель имеет алюминиевые токопроводящие жилы, резиновую изоляцию и резиновую негорючую оболочку, а так же имеет броню в виде 2-х стальных лент. данный тип кабеля предназначен для прокладки в земле, если он не подвергается значительным растягивающим усилиям. если же прокладка будет производиться внутри помещения или каналах, то возможна замена на анрг (без брони и защитного покрова) или анрбг (с броней типа бг) с сечениями 3х16 и 3х4.

на какую максимальную нагрузку по мощности рассчитан кабель марки аврг 3х150?

 

длительно допустимая токовая нагрузка для кабеля аврг 3х150 составляет 305 а.

вопрос технического характера: какой минимальный размер барабана нужно для 50-ти метров кабеля типа кгэ 3х35+1х10?

 

минимальный размер барабана для кабеля кгэ 3х35+1х10 - барабан 14.

как поведет себя кабель кгэ 3х50+1х16 при длительной эксплуатации, если номинальное напряжение будет не 6000 а 6300в?

 

кабель не сконструирован на такое напряжение, у нас нет данных как он поведет себя при таком напряжении.

интересуют электрические характеристики провода вп-т.

 

электрические характеристики: электрическое сопротивление токопроводящих жил на 1 км длины при температуре 20 °с, ом, не более: при диаметре жилы 0,5 мм - 93; при диаметре жилы 0,7 мм - 50; при диаметре жилы 0,8 мм - 36.

можно ли у вас пробрести обмоточный провод площадью 0,38 и 1,32?

 

у нас можно приобрести обмоточный провод, однако необходимо чтобы вы указали маркировку провода или уточнили материал проводника и изоляции.

провод обмоточный пэтвсдк 1х4, интересует провод близкий ему по ширине.

 

близкий типоразмер пэтвсдк 1,12х4,75.

область применения меди марки мм?

 

проволока медная мягкая марки мм применяется для изготовления гибких кабелей, проводов (например пвс) и других электротехнических целей.

хотелось бы подробнее узнать о технических характеристиках ленты втс.

 

технические характеристики: максимальная температура 120 °c, максимально допустимая температура без нагрузки (1000 часов суммарно) 190 °c, минимальная температура монтажа -60 °c, электропитание ~ 220 - 240 в, тепмературная группа т3, максимальное споротивление защитной оплетки 18,2 ом/км.

что можно подобрать вместо кабеля кпсрм-хл 16х1,5

 

в качестве замены можем предложить кабель кпствм, кпсрм.

сколько провода ппсрм 1х120 входит на катушку №8 и какая будет общая масса?

 

чтобы ответить на этот вопрос, нужно точно знать длину провода.

сообщите пожалуйста первоисточник или документ где указаны содержание драгоценных металлов (серебра) в кабеле связи п-274м (сертификат соответствия и т.д.)

 

эти сведения есть для провода п-274м в ту 16-505.221-78.

подходит ли кабель тппэп для прокладки телефонной линии на улице?

 

для прокладки телефонной линии по улице можно использовать тппэп, а также п-274м.

в чем различия в проводах марок п-274 и п-274м?

 

по техническим и эксплуатационным характеристикам провод п-274 и п-274м (модернизированный) не отличаются. однако изготавливаются по различным техническим условиям: п-274 (ту 16-505.221-78), п-274м (ту 16.к13-025-19).

какой наружный диаметр и вес на пневмокабель бронированный тпвббг 7х8/1,6

 

наружный диаметр 30,8 мм, удельный вес 762 кг/км.

можно ли кабель num использовать для прокладки в земле или его требуется прокладывать внутри трубы?

 

при пересечении с коммуникациями - прокладка в трубе, в местах частых раскопок - прокладка в трубе.

чем отличаются кабеля nym от num? и можно ли первый заменить на второй.

 

num это клон кабеля nym замена возможна.

интересует кабель 10х1.5 мягкий только не кг и не рпш подскажите как он будет называться?

 

подойдут кнр 10х1,5 , нршм 10х1,5.

нужен кабель для подключения автомобильного аккумулятора. я так понимаю, нужен медный с сечением не менее 10 квадратов?

 

для решения вашей задачи можем предложить провода автомобильные пва 10.

скажите, пожалуйста, пва или пгва это кислостойкие провода?

 

да, эти провода кислотостойкие.

на что можно поменять провод сфкэ-ха 2*1,5?

 

сравнимые характеристики имеет провод марки ктсфэ-ха соответствующего размера.

существуют ли кабельные муфты или иные способы соединения для провода сфкэ хк 2х1,5?

 

к сожалению, мы не владеем такой информацией.

обладает нршм ли свойствами нгд ?

 

кабель не распространяет горения (нг) при групповой прокладке.

кабель кг-да, возможно ли эксплуатация в условиях «соляного тумана»?

 

кабель устойчив к воздействию соляного тумана, инея, вибрационных, ударных и линейных нагрузок, акустических шумов.

как узнать сечение кабеля, известен наружный диаметр 0,97 мм.

 

существует формула для определения сечения кабеля s=3.14xd2 /4? в вашем случае сечение будет равно 0,75мм2.

помогите подобрать кабель к погружному насосу: мощность 950вт, в скважине под водой приблизительно 5 метров.

 

кпбп-90 3х6,0 будьте внимательны при спуско-подъемных работах, не допускается закручивание кабеля вокруг его продольной оси более чем на 10° на длине 5 м.

используем провод ркгм 2,5 кв. мм. но изоляция не выдерживает температуру. подойдет ли провод птл 250?

 

верхний предел температуры окружающей среды для провода, птл-250, составляет +250ос. а у используемого вами токр.ср. = +180 ос.

каков внешний / наружный диаметр кабеля кэтс 4х0,2?

 

максимальный наружный диаметр 5,83 мм, масса кабеля 46,6 кг/км

мгшв 0,50 подскажите прочность данного кабеля, интересует на сколько данный кабель защищен от ударов?

 

испытание кабеля проводят путем воздействия механических ударов многократного действия. в данном случае это 6000 ударов.

кпг-хл 2x1,5+1x1,5 -подскажите наружный диаметр?

 

наружный диаметр составит - 10,1

какое процентное содержание металлов в следующих видах кабелей: крнбг 4х2.5; крнб 7х1.5?

 

химический состав, не учитывая содержание кислорода >99.99% cu.

какие кабели можно использовать для прокладки шлейфов пожарной сигнализации, в которой используются датчики типа ип 105-1 g "сауна-150" с диапазон рабочих температур, от - 40 до +140 с° и температурой срабатывания от +144 до +160 с°

 

возможно применение термостойкого, огнестойкого кабеля марки крнг(а) с диапазоном рабочих от -60 до +180 с°.

подскажите марку кабеля для прокладки в воде.

 

подойдут пвп , пвп2г, пвпг, пвпу, апвп, пвббшп и другие марки кабеля из сшитого полиэтилена. при выборе данных марок кабеля для воды важно защитить кабель от возможных механических повреждений. если в процессе монтажа или эксплуатации неизбежны растягивающие нагрузки, то необходимо использовать кабели с проволочной броней - например, марки: скл , аскл.

как можно определить завод-изготовитель кабеля?

 

под оболочкой кабеля на поверхности изоляции или под поясной изоляцией на специальной ленте не более чем через каждые 300 мм должны быть четко нанесены опознавательный индекс завода-изготовителя и год выпуска кабеля.

выполняются ли вами монтажные работы по прокладке кабеля?

 

одна из наших услуг – это все виды электромонтажных работ «под ключ».