Электрический котел Protherm Скат часто показывает низкое давление в системе. После подкачивания воды давление нормализуется, но при остывании опять падает. Что посоветуете?

 

Давление теплоносителя всегда будет падать в случае утечек в трубопроводе системы или при выходе из строя расширительного бака. Так как остывание системы отражается на показаниях манометра, то, скорее всего, в баке не работает мембрана. Следует убедиться в неисправности бака и при необходимости заменить его. Часто внутренний бак просто заглушается и дублируется врезкой наружного резервуара, который выполняет все его функции. Для точной диагностики котла рекомендуем пригласить специалиста, который установит новый бак либо найдет место протечки в системе и устранит неполадку.