Плавающая стяжка

Добрый день !
Мастер сделал стяжку пола в квартире. Через некоторое время она потрескалась. Померил правилом, на всех трещинах образовались небольшие бугры, соответственно неровности свыше нормированных по СНИП. При устройстве стяжки отошли от проекта застройщика, вместо плит Шумостоп -С и Шумостоп -К применили ТЗИ, и пенополистирол мастер набрал из остатков пенополистирола, выкинутых кем-то, соединив их пеной. Затем положил сетку металлическую и залил всё ЦПС 150, с добавлением фибры. Деформационные швы были выполнены только между комнатами. Вроде еще на стыке со стенами была уложена деф. лента 5 мм. Высота бетонной стяжки большая, до 90 мм в некоторых местах. Затем после обнаружения неровностей, мастер отбил стяжку в месте примыкания к некоторым стенам и в месте деформационных швов (см. на фото) и прорезал дополнительные швы в стяжке, но не на всю глубину.
По анализу того, что мне рассказал мастер я нашёл следующие несоответствия в процессе, которые могли дать такой результат:
1. Пенополистирол по проекту должен был быть "Основа", по факту сборная солянка из различных марок, это могло дать эффект, что один тип устойчив к нагрузке, а другой нет, соответственно со временем, тот который неустойчив может просесть(?).
2. Соединение частей пенополистирола производилось монтажной пеной, что не рекомендуется, так как входящий в состав пены Толуол может разрушать пенополистирол.
3. Пенополистирол не был укрыт пленкой, соответственно, вода могла уйти вниз из стяжки.
4. Армирующая сетка не была поднята над пенополистиролом, а лежала на нем, соответственно не могла добавлять прочности стяжке, так как не была внутри нее, и практически является бесполезной.
5. Был применен ЦПС 150, скорее всего нужно было применять ЦПС 300?
6. После укладки смеси она не была закрыта пленкой, увлажнялась только несколько раз.

Далее я нанес на стяжку метки и периодически мерил уровень в течении месяца, показатели по некоторым точкам менялись +/- 1.5 мм.
Сегодня пришёл на квартиру и обнаружил, что есть некоторые изменения - а именно при проходе в некоторых местах появился звук движения бетонных глыб в стяжке отдельно от "плиты", одна часть у порога совсем откололась. Также я заметил, некоторые моменты, которых ранее не замечал, а именно гипсокартон в теле стяжки. Я так понимаю, что мастер устанавливал на них маяки и решил их не вынимать, а залить. Теперь это очень сложно определить, так как "мастер" свалил. Но я думаю как раз из-за этого вкупе со всеми остальными причинами могла треснуть стяжка. Подскажите, пожалуйста, можно ли по вашему мнению такую стяжку ровнять и укладывать на нее плитку и инженерную доску? Еще не сказал, что в зоне кухни был уложен теплый пол и залит стяжкой, а потом, после высыхания этого слоя, только уложена остальная толщина стяжки.