Сплит-система
=============

Может ли отсутствовать дренажная трубка на наружном блоке кондиционера?

Добрый день, отвод конденсата от наружного блока присутствует всегда. Может быть выполнен в виде отводящей трубы или дренажного отверстия (оно не всегда заметно при внешнем осмотре). Есть модели с испарительными емкостями для сбора конденсата, там как правило делают дренажные отверстия — защищает от переполнения емкости при постоянной работе кондиционера.

Теоретически -Да,на блоках предназначенных для Африки и прочих жарких стран ,где всегда тепло и уличная температура никогда не опускается ниже нуля .В противном случае ёмкость сбора и испарения конденсата просто может разморозиться и потечёт. А так лично я с этим не сталкивался .Обратим на это внимание при очередном путешествии. А по сути вопроса — у нас в России ,если спец при установке не смонтировал др.трубку ,то это трубку нужно вставить мастеру в одно место .



В сливное отверстие на наружнем блоке устанавливается сливной адаптер для последуюжего подсоединения дренажного шланга.  

При работе на холод, кондиционер образует конденсат в небольшом количестве. Он стекает в поддон.  

При работе на тепло, конденсат на наружнем блоке выделяется в большом количестве. И он также стекает в поддон.  

Кроме того — дренажные трубы от внутреннего блока некоторые монтажники — выводят в этот поддон наружнего блока — тогда конденсата при охлаждении очень много.  

Теперь ответ на вопрос:  

1) если из наружнего блока надо отвести конденсат, то дренажная труба обязательна  

2) если конденсат из отверстия никому не мешает и его нет требования отводить, то наличие дренажного шланга также не обязательно.  

3) Сам адаптер в нижнем отвертии наружнего блока — в 1 случае — нужен, во 2м — необязателен.