Почему на выходе ИБП Back UPS вольтметр показывает 160В при работе от батареи.
==============================================================================

 

Устройства Back UPS в режиме работы от батарей выдаёт сигнал в виде ступенчатой аппроксимации синусоиды, поэтому для замеров напряжения необходимо использовать вольтметр, позволяющий измерять среднеквадратичное значение напряжения (True RMS). Вольтметры, измеряющие амплитудное значение напряжения могут выдавать меньшие значения напряжения.