При установке 3-фазного электрокотла Protherm Скат на 380 В мне посоветовали плату подключить к сети отдельно через стабилизатор. Но как это сделать? Нигде в инструкциях не нахожу схему подключения.

 

Если в сети очень высокое напряжение, то стабилизатор еще может понадобиться, а если в пределах 250 В – он не нужен. Это касается защиты от скачков напряжения как платы управления, так и насоса циркуляции. Трехфазный стабилизатор стоит гораздо дороже котла и представляет собой три стабилизатора в едином корпусе. Большинство бытовых стабилизаторов однофазные, поэтому вы должны четко знать, на какой фазе находится ваша плата и какая схема подключения ТЭНов. Это можно выяснить путем поочередного подключения фаз и проверки индикации. Рекомендуем пригласить специалиста-электрика, который разберется в данном вопросе профессионально.