После запуска газового котла Rinnai-376 раздается какой-то стук, шум, и горелка вскоре тухнет. На дисплее – ошибка 16. Мне посоветовали поменять вторичный теплообменник. Нужна помощь специалиста.

 

Выход котла в аварию по причине перегрева теплоносителя не обязательно связан с засорением теплообменника, тем более вторичного, который греет воду для хозяйственных наужд. Посторонние шумы – постукивания, звук кипения – будут слышаться и при завоздушивании системы отопления, и при скоплении накипи внутри теплообменника. Но сначала надо убедиться, что терморезистор в порядке, вся запорная арматура в системе открыта, фильтры чисты, 3-ходовой смеситель и циркуляционный насос работают исправно. Диагностика котла специалистом выявит настоящую причину аварии, после чего будет принято решение относительно ремонта.