Как подключить реле контроля напряжения РКН 3-15-15 в трёхфазную цепь?

 

При подключении любого реле необходимо пользоваться паспортными данными устройства или инструкцией завода изготовителя. Для подключения реле контроля напряжения РКН 3-15-15 в трехфазную цепь используется следующая схема.  
  
<https://www.asutpp.ru/wp-content/uploads/2020/12/shema-podklyucheniya-rele-rkn-3-15-15.jpg>  
  
На зажимы реле контроля напряжения l1, l2, l3 подключаются фазные проводники соответствующих фаз. К зажиму n обязательно подключается нейтральный проводник согласно требований паспорта устройства. При подаче напряжения на вводные зажимы, реле проверяет его соответствие контролируемым параметрам:  
  
• Наличие напряжения во всех трех фазных проводниках;  
• Величина напряжения находится в установленных пределах;  
• Порядок чередования фаз соответствует заданному;  
• Отсутствует обрыв или слипание фазных проводников;  
• Отсутствует обрыв нейтрального проводника.  
  
Если параметры напряжения соответствуют вышеперечисленным критериям, реле РКН 3-15-15 переведет контакт 11-14 и 21 – 24 во включенное положение. К выводам этих зажимов подключается пускатель или контактор для коммутации трехфазной нагрузки. В данном примере включение осуществляется от зажимов 11 – 14, а зажимы 21 – 24 применяются для питания цепей сигнализации. Но такая распиновка не критична, при желании, вы можете поменять их местами или задействовать только одну пару.  
  
В случае выявления неисправности, в зависимости от ее характера, реле контроля напряжения либо включит соответствующий индикатор, либо разомкнет контакты зажимов 11 – 14.