В систему отопления дачного дома залита незамерзающая жидкость, и давление постоянно падает. Приходится часто доливать воду. Можно ли установить автоматический кран для долива системы на газовый котел Beretta?

 

Не рекомендуется устанавливать автомат подпитки на котел в доме, где люди не проживают постоянно. Это связано с тем, что регулярное бесконтрольное подмешивание воды к незамерзающей жидкости приведет к изменению состава теплоносителя. Необходимо обследовать оборудование на предмет наличия протечек в системе отопления. Также надо проверить работу расширительного бака. Возможно, он вышел из строя, и надо установить дополнительный отдельный бак. После устранения неполадок давление теплоносителя будет стабильным, и необходимость в автомате подпитки исчезнет.