Сработает ли АГС при повышенной температуре? Например, если горит секция электровоза, но импульсы на запуск генераторов по каким-то причинам не прошли?

 

Для того, чтобы произошло срабатывание ГОА, нужно, чтобы объёмная температура превысила предельное значение в месте нахождение генератора. Температура самовоспламенения шашки-заряда АОС составляет 711оС, температура самосрабатывания узла запуска  (если это, например, внешний узел запуска ВЭЛ) не менее 250оС . Таким образом, даже если генератор при  пожаре сработает -  это не решит проблему пожаротушения, так как  в секции электровоза таких генераторов как минимум 4 (в разных установках предусматривается разное количество ГОА). Срабатывание одного, или даже всех генераторов, но с  разбросом по времени не обеспечит создание и поддержание огнетушащей концентрации в объеме, необходимом для тушения пожара.



Скажите пожалуйста, после срабатывания узла запуска ВЭЛТХ (ВЭЛ), цепь запуска обрывается?

 

Да, цепь обрывается.



Можно ли  с АГС-7/1 снять "инжектор"? Это же  просто полая труба,  которая направляет аэрозоль?

 

Снимать инжектор с генератора **крайне нежелательно**, так как внутри этого элемента происходит перемешивание газоаэрозольной смеси с подсасываемым воздухом, за счёт чего температура огнетушащего аэрозоля при выходе из генератора снижается. При снятии инжектора  изменятся тепловые поля.



Мы эксплуатируем генераторы огнетушащего аэрозоля АГС-7, у которых заканчивается срок эксплуатации. Можно ли эксплуатировать их после окончания срока эксплуатации и, что для этого нужно сделать? А так же какие действия нужно проводить с выше указанным оборудованием после окончания срока службы?

 

После окончания срока эксплуатации ГОА эксплуатировать **нельзя**. Можно продлить срок эксплуатации, заказав экспертизу генераторов, установленных на объекте. Срок эксплуатации можно продлевать по результатам экспертизы, но так чтобы он не превышал срока службы. По окончании срока службы генераторы необходимо утилизировать.



Хочу поставить установку пожаротушения АГС 8/2 на кабельный этаж. На этаже проходят кабельная трасса 6000 В. Удовлетворяет ли данная установка условиям?

 

Согласно ТУ на генераторы, предназначенные для получения огнетушащего аэрозоля и подачи его в защищаемые помещения при ликвидации пожаров подкласса А2 и класса В, а также локализации пожаров подкласса А1 при тушении пожаров в помещениях с кабелями, помещениях с электроустановками и электрооборудованием находящимся под напряжением, допустимое напряжение в электроустановках определяется исходя из величины напряжения пробоя по среде « аэрозоль + воздух».