Нужен специалист для пусконаладки газового котла Baxi Duo-tec 1.50 на сжиженном газе. При попытке запуска выбивает ошибку 110. Можете прислать мастера?

 

Код ошибки говорит о срабатывании предохранительного термостата вследствие перегрева. Возможна блокировка насоса или наличие воздуха в контуре. Как показывает практика, [пусконаладочные работы](/naladka_kotlov/) для конденсационного котла  Baxi при подключении сжиженного газа крайне проблематичны. Запуск и регулировка успешны только при наличии природного газа, а на пропане данный котел функционировать, к сожалению, не может.