🔥Нормирование расстояния между эвакуационными выходами из одной секции жилого дома
==================================================================================

Запроектирован жилой дом секционного типа с двумя эвакуационными выходами. Должны ли в секционном доме эвакуационные выходы быть рассредоточены? Относится ли формула из п.4.2.4 СП 1.13130.2009 к жилым домам секционного типа, или она для жилых зданий коридорного типа?

Жилое здание секционного типа: здание, состоящее из одной или нескольких секций, отделенных друг от друга в жилой части строительными конструкциями без проемов и имеющих самостоятельные эвакуационные выходы (п.3.18 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (ред. от 18.07.2013)).В соответствии с п.4.2.4 СП 1.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (ред. от 09.12.2010) при наличии двух эвакуационных выходов и более они должны быть расположены рассредоточенно. Минимальное расстояние между наиболее удаленными один от другого эвакуационными выходами следует определять по формуле 2 для коридора.При наличии двух эвакуационных выходов и более общая пропускная способность всех выходов, кроме каждого одного из них, должна обеспечить безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещении, на этаже или в здании.Соответственно, если непосредственно из секции (одной секции) жилого здания секционного типа предусматривается два эвакуационных выхода, то данные эвакуационные выходы должны быть расположены рассредоточенно (минимальное расстояние между данными эвакуационными выходами в одной секции следует определять по формуле 2 для коридора).Если непосредственно из секции (одной секции) жилого здания секционного типа предусматривается только один эвакуационный выход, то расстояние между эвакуационными выходами из разных секций жилого здания секционного типа не нормируется.