🔥Определение требований к классу пожарной опасности строительных конструкций реконструируемого здания
=====================================================================================================

Идет реконструкция существующего здания 30-х годов постройки. Как определяется класс конструктивной пожарной опасности реально существующих строительных конструкций здания 30-х годов постройки или класс пожарной опасности конструкций для возможности применения п.6.1.14 СП 1.13130.2009? 

При изменении функционального назначения зданий, сооружений или отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ  применительно к новому назначению этих зданий, сооружений или помещений (основание: п.3 ст.80 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  (ред. от 10.07.2012)).В настоящий момент при реконструкции объектов капитального строительства необходимо выполнять требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ  и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности).В соответствии со ст.57 Федерального законом от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ  в зданиях и сооружениях должны применяться основные строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости зданий, сооружений и классу их конструктивной пожарной опасности.Требуемые степень огнестойкости зданий, сооружений и класс их конструктивной пожарной опасности устанавливаются СП 2.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"  (к примеру, таблица 6.1, Таблица 6.3).На основании соответствующих таблиц СП 2.13130.2009  исходя из показателей (новый вид функционального назначения здания, проектная площадь этажа, проектная высота и т.п.) определяется требуемый класс конструктивной пожарной опасности здания, к примеру С0.Далее на основании таблицы N 22 Федерального законом от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ  исходя из требуемого класс конструктивной пожарной опасности здания определяются требуемые классы пожарной опасности строительных конструкций.К примеру, для здания требуемого класса конструктивной пожарной опасности С0 требуемый класс пожарной опасности строительных конструкций (колонны) должен составлять не менее К0 (непожароопасные).Классификация строительных конструкций по пожарной опасности установлена ст.36 Федерального законом от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ .Далее определяется фактический класс конструктивной пожарной опасности существующих строительных конструкций реконструируемого здания.Классы пожарной опасности строительных конструкций могут определяться на основании:- Пособия по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СНиП II-2-80) (утв. Приказом ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР от 19.12.84 N 351/л);- Сборников "Техническая информация (в помощь инспектору Государственной противопожарной службы)", ежегодно издающихся ФГБУ “Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны" МЧС России.- ГОСТ 30403-96 "Конструкции строительные. Метод определения пожарной опасности" В случае, если фактические классы пожарной опасности существующих строительных конструкций реконструируемого здания более опасны, чем требуемые классы пожарной опасности строительных конструкций, то проводится замена или огнезащитная обработка строительных конструкций объекта.Соответственно, фактические классы пожарной опасности существующих строительных конструкций реконструируемого здания должны равняться или быть менее опасны, чем требуемые классы пожарной опасности строительных конструкций.К примеру

|  |  |  |
| Фактические классы пожарной опасности существующих строительных конструкций реконструируемого здания | Требуемые классы пожарной опасности строительных конструкций по таб. N 22 ФЗ от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ  и СП. 2.13130.2009 года | Вывод  |
| К0 (непожароопасные)  | К0 (непожароопасные)  | соответствуют  |
| К0 (непожароопасные)  | K1 (малопожароопасные)  | соответствуют  |
| K1 (малопожароопасные)  | К0 (непожароопасные)  | не соответствуют  |

В данном случае п.6.1.14 СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"  (в редакции от 09.12.2010) применяется для зданий, чей фактический класс конструктивной пожарной опасности не менее чем С0.В данном случае класс пожарной опасности всех строительных конструкций здания (перечень конструкций указан в таб. N 22 ФЗ N 123-ФЗ ), должен составлять не менее К0 (непожароопасные).Документы- Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  (ред. от 10.07.2012)- СП 2.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" - СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"  (в редакции от 09.12.2010)