Какова схема электропитания стойки в данном случае?
=====================================================

 Добрый день, помогите понять схему электропитания неофиту.  

До этого встречался со схемами обеспечения отказоустойчивости электропитания путем использования UPS. В серверной размещено 2 электрощита с автоматикой, на щиты питание приходит от двух подстанций + есть несколько дизель генераторов, от которых в каждый щит идёт резервная линия. На каждую стойку идёт по одной линии от каждого щита, но в стойке не стоит никаких ИБП, а есть только обычные стоечные пилоты (без кнопки). Как в данном случае реализуется отказоустойчивость ? Зачем тянуть линии от двух щитов ? Ведь 1 пилот можно записать только 1 линией ? А если поставить в пилота и записать каждый от разных щитов, то у серверов 1 блок питания с одним выходом, почему оно может втыкаться только в один пилот.  

Главный вопрос, это зачем в там случае тянуть линии от 2 щитов и как же они могут быть объединены ? 

 2 линии тянут для резервирования. Если в оборудовании только один блок питания то необходимо подключить его через устройство автоматического переключения питания. Либо через ИБП с двумя вводами, выполняющего функцию авто переключения питания 

 У вас просто почему-то серверы с одним БП - обычно более-менее серьёзные модели имеют два, причём FRU. Когда БП один - вы никак отказоустойчивости и не добьётесь, потому что точкой отказа будет не только наличие напряжения в линии, но и работоспособность единственного БП.