Настенный газовый котел Hermann Thesi регулярно выдает ошибку Е18, как только открываю горячую воду в душевой. Пользование водой в кухне проходит спокойно. Как вы можете это объяснить?

 

Без тщательной [диагностики настенного котла](/remont_nastennyh_kotlov/) на месте сложно назвать причину неполадки на 100%. Бывают случаи, когда теплообменник ГВС и система отопления совмещаются вследствие внутренних нарушений, и тогда разница давления в контурах заставляет воду из водопроводной сети переходить в систему отопления. Об этом говорит ошибка «Идет подпитка системы отопления». При этом через кухонный кран расход воды меньше, чем через лейку душа. Также возможно, что вышел из строя датчик давления, и котел «видит», что воды в системе недостаточно и включает автоматическую подпитку. Не исключены и ошибки монтажа гидравлической разводки.