С системой отопления от газового котла с бойлером следующая ситуация: горячая вода есть, теплые полы греются, а батареи временами отключаются. Проверили радиаторы на наличие воздуха – все нормально. Можно ли это как-то исправить?

 

Очевидно, что контур [теплых полов](/montaj_teplyh_polov/) у вас запитан от бойлера, а система радиаторов – от котла. Поскольку в любом настенном котле технически существует приоритет бойлера, то быстрое остывание теплых полов автоматически приводит к отключению системы отопления и очередному подогреву воды. Надо изменить схему подключения теплых полов – и все наладится. Выезд специалиста с диагностикой состояния котла и общей системы отопления стоит 5,5 тыс. рублей в пределах 20 км от МКАД. Каков будет размер доплаты – зависит от объема работ по коррекции запитки контуров системы отопления.