Газовый напольный котел ACV мощностью 40 кВт очень часто включается-отключается. При этом расход газа большой, а система прогревается слабо. Что посоветуете?

 

Чтобы дать качественную консультацию, специалисту необходимо на месте обследовать гидравлическую часть системы отопления. Возможно, в системе есть несколько прямых контуров, которые работают без подмеса воды и быстро снимают тепло с котла. Котел работает в режиме «чайник», а [расход топлива](/rashod_topliva/) резко возрастает. В таких случаях рекомендуется настраивать автоматику котла по запросу отопительных контуров. Также необходима настройка горелки с использованием газоанализатора и топливного манометра, чтобы оптимизировать процесс сгорания газа и уменьшить его непродуктивный расход.