🔥В каких случаях допускается выполнять внутренний противопожарный водопровод сухотрубным?
=========================================================================================

Если в неотапливаемых помещениях закрытого типа допускается противопожарный водопровод выполнять сухотрубным, то почему нельзя в отапливаемом помещении?Например: производственный комплекс не обеспечен достаточным количеством воды от хоз-питьевого водопровода для нужд пожаротушения. На площадке устанавливаем резервуары для хранения противопожарного запаса воды с погружными насосами для наружного и внутреннего пожаротушения комплекса. По площадке предусматриваем противопожарный сухотруб. На основании п.4.1.18 СП 10.13130.2009  при помощи запроектированного сухотруба можно предусмотреть внутреннее пожаротушение неотапливаемых помещений, а почему в таком случае нельзя то же самое применить для отапливаемых?

Исходя из анализа требований СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности"  (ред. от 09.12.2010) возможно сделать вывод о том, что в отапливаемых помещениях трубопроводы ВПВ должны быть водозаполненными (трубопроводы в дежурном режиме заполнены водой).Только в неотапливаемых помещениях закрытого типа за пределами насосной станции трубопроводы ВПВ допускается выполнять сухотрубными (основание п.4.1.18 , п.4.1.11 СП 10.13130.2009 ).При этом на основании п.4.2.2 СП 10.13130  помещения пожарных насосных установок должны быть отапливаемыми.