🔥В каком случае следует применять новые требования к пожарным проездам при реконструкции здания?
================================================================================================

Здание гостиницы расположено в исторической части города. Ширина проезда с обеих сторон 6 метров. С одной стороны проезд ограничен соседним зданием (памятник архитектуры), с другой стороны - забором, ограждающим чужой земельный участок. При реконструкции гостиницы необходимо соблюдать СП 4.13130.2013 , где противопожарный проезд должен быть не менее 9,2 м (высота гостиницы 24 м). Будет ли считаться нарушением, если проезд сохранится 6 м?

В соответствии со ст.90 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  (ред. от 23.06.2014) для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами.Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам к зданиям и сооружениям установлены также СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"  (ред. от 18.07.2013), в том числе разделом 8 СП 4.13130.2013  (Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям).В соответствии со ст.32 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ  здания гостиниц относятся к классу Ф1.2 по функциональной пожарной опасности.В соответствии с п.8.1 СП 4.13130.2013  подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен с двух продольных сторон - к зданиям классов функциональной пожарной опасности Ф1.2 высотой 18 и более метров.Пунктом 8.6. СП 4.13130.2013  ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:- 3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;- 4,2 метра - при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;- 6,0 метров - при высоте здания более 46 метров.Пунктом 8.8. СП 4.13130.2013  установлены требования к расстояниям от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения:- для зданий высотой до 28 метров включительно - 5-8 метров;- для зданий высотой более 28 метров - 8-10 метров.В вашем случае расстояние от внутреннего края проезда до стены здания должно быть 5-8 метров, ширина проезда не менее 4,2 м.Вместе с тем необходимо учитывать, что в соответствии с ч.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  (ред. от 23.06.2014) в случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования.При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.Соответственно, необходимость выполнения новых требований пожарной безопасности в части пожарных проездов и подъездов возникнет в случае изменения параметров зданий, а именно высоты, количества этажей, площади, объема.В случае если при реконструкции здания не изменяются такие параметры здания, как высота, количество этажей, площадь, объем, то пожарные проезды и подъезды к данному зданию должны соответствовать проектным решениям и требованиям пожарной безопасности, действовавшим на момент первоначального проектирования данного здания (дата направления проектной документации на экспертизу, либо дата ввода объекта в эксплуатацию).