какова правильная температура для серверной комнаты?

<p>когда я работал в нашей серверной комнате, я заметил, что было очень холодно.</p><p>я знаю, что серверная комната должна быть холодной, чтобы компенсировать перегрев серверов, но, возможно, она слишком холодная.</p><p>какова подходящая температура для хранения серверной комнаты?</p>

<p>рекомендации по серверной комнатной температуре сильно различаются.</p><p> <a href="http://www.openxtra.co.uk/articles/recommended-server-room-temperature">это руководство</a> говорит, что:</p><blockquote> <p>общие рекомендации предполагают, что вы не должны опускаться ниже 10 ° c (50 ° f) или выше 28 ° c (82 ° f). хотя это кажется широким диапазоном, это крайности, и гораздо более распространено поддерживать температуру окружающей среды около 20-21 ° c (68-71 ° f). по разным причинам это иногда может быть непростой задачей.</p> </blockquote><p>это <a href="http://ask.slashdot.org/article.pl?sid=02/10/25/2315218&tid=137">обсуждение</a> в slashdot имеет множество ответов, но большинство из них находятся в диапазоне, указанном выше.</p><p><strong> обновление </strong>: как прокомментировали другие ниже <a href="https://web.archive.org/web/20140626183544/http://www.datacenterknowledge.com/archives/2008/10/14/google-raise-your-data-center-temperature">google</a> рекомендует 26,7 ° c (80 ° f) для центров обработки данных.</p><p>кроме того, <a href="http://www.ashrae.org/">американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха</a> (ashrae) недавно <a href="http://searchdatacenter.techtarget.com/news/article/0,289142,sid80\_gci1346115,00.html">обновило свой рекомендуемый диапазон температур</a> до 18 ° c-27 ° c (64,4 °). f-80,6 ° f).</p><p>однако это <a href="http://www.datacenterknowledge.com/archives/2008/10/14/google-raise-your-data-center-temperature/">статья</a> подчеркивает, что до сих пор нет консенсуса по этому вопросу. как уже упоминалось в статье, я хотел бы подчеркнуть, что:</p><blockquote> <p>... подталкивание термостата выше также может дать меньше времени для восстановления после сбоя охлаждения, и это подходит только для компаний, которые хорошо понимают условия охлаждения на своем предприятии.</p> </blockquote><p>у большинства компаний imo не было бы такого глубокого понимания условий охлаждения, и поэтому в условиях малого бизнеса было бы безопаснее управлять помещениями немного прохладнее.</p><p>nb. важно отметить, что в помещении сервера/данных необходимо учитывать гораздо больше факторов, чем, например, температура, воздушный поток и влажность, а также важные проблемы.</p>

<p>компания google <a href="https://web.archive.org/web/20111130135355/http://www.google.com/about/datacenters/best-practices.html">лучшие практики центров обработки данных</a> рекомендует 80 градусов:</p><blockquote> <p>повышение температуры холодного коридора снизит потребление энергии на объекте. не пытайтесь пробежать свой холодный проход в 70f; установите температуру на 80f или выше - практически все производители оборудования позволяют это.</p> </blockquote><p>мы бежим в 72, но опять же я не совсем верю, что наша собственная комната была разработана с учетом воздушного потока.</p>

<p>как уже говорили другие, где-то в 70-х f это хорошо. тем не менее, еще более важно убедиться, что стойка и оборудование в ней могут "дышать". если горячий воздух задерживается в стойке - или в корпусе сервера - тогда низкая температура окружающей среды не принесет пользы.</p>

<p>моя серверная комната настроена на 69 градусов. у нас есть один кондиционер, который обслуживает эту комнату, и он работает 24/7, чтобы держать комнату на 69 градусов круглый год.</p>

<p>все серверные комнаты, которые я видел, обычно находятся между 20 ° c и 25 ° c, но из опыта я заметил, что оборудование более чувствительно к изменениям, чем заданная температура. я часто видел сбой оборудования после, скажем, 4-5 ° c, даже если он составляет от 20 до 25.</p><p>так что стабильность является ключевым фактором, а также поток воздуха, конечно.</p>

<p>18 ° c (65 ° f). это немного холоднее, чем должно быть, но если что-то не получается, это дает нам несколько драгоценных дополнительных минут, чтобы среагировать, прежде чем станет невыносимо жарко.</p>

<p>помните, что рекомендация google в отношении 80 ° f практически не включает в себя отключение центра обработки данных, когда он перегревается из-за неожиданной нагрузки или сбоя кондиционера. они также включают в себя больший контроль воздушного потока над критическими компонентами.</p>

<p>нам нравится, что у нас температура между 19 и 23 ° c, а аварийные сигналы - при 28 ° c. мы находимся на уровне блейда 98% hp, поэтому в случае выхода на этот уровень тревоги некоторые серверы/корпуса "отключают" для снижения общего энергопотребления ( это называется термологическим).</p>

<p>по моему опыту, это зависит от оборудования. я знаю, что в одной компании было три серверных комнаты. один был около 80 ° f, другой, с меньшим количеством серверов, был около 72 ° f, а третий, только с двумя серверами, был около 65 ° f. за все время, что я там находился, у меня никогда не было проблем, но, как уже говорили другие, 75 ° f или чуть ниже, вероятно, лучше, так как это дает немного места для локтя, если ac выключается.</p>

<p> <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/data\_center\_environmental\_control">https://en.wikipedia.org/wiki/data\_center\_environmental\_control</a> содержит интересный обзор рекомендаций по температуре для центра обработки данных поставщиков:</p><p> <a href="https://i.stack.imgur.com/ijaa5.png"><img src="https://i.stack.imgur.com/ijaa5.png" alt="enter image description here"></a> </p>

<p>я во флоте. на нашем корабле мы держали наши комнаты при температуре ниже 65 градусов по фаренгейту. мы были бы в середине красного моря, и было бы 120 градусов снаружи. мы выходили из космоса (на 62 градуса) со свитером, перчатками, пальто и павлином, и все смотрели на нас, как на сумасшедших. все остальные были одеты в свои майки и вспотели как сумасшедшие.</p><p>проблема в том, что наша система охлаждения не очень хорошо удаляет влагу. таким образом, если на улице влажно и температура поднимается до 70 градусов и более, то в помещении начинает становиться липким.</p>

<p>нет жесткого и быстрого ответа на этот вопрос. это во многом зависит от типа компьютеров и конструкции центра обработки данных.</p><p>один из ключевых моментов, высказанных в этом <a href="http://ask.slashdot.org/story/02/10/25/2315218/whats-the-proper-temperature-for-a-server-room">обсуждение slashdot</a> , заключается в том, что реальная трудность связана с <a href="http://ask.slashdot.org/comments.pl?sid=43345&cid=4535064">горячие точки и поток воздуха</a> .</p><p>прохладная температура окружающей среды в комнате - это простой способ охладить тысячи горячих точек в комнате. но это неэффективно: центр обработки данных охлаждает всю комнату, когда все, что действительно нужно, - это охлаждать горячие части серверов (процессор, память, хранилище, <a href="http://www.apcmedia.com/salestools/sade-5tnqz7\_r3\_en.pdf">источники питания</a> и т.д.). у многих предприятий колокейшн есть клиенты с разнородными типами оборудования (115 в или 208 в, хорошие дизайны, плохие дизайны).</p><p>центру обработки данных также необходимо поддерживать достаточно прохладного воздуха для обеспечения <a href="http://www.ragingwire.com/enterprise-data-centers/cooling">буфера в случае отключения питания</a> . буфер холодного воздуха означает, что ибп и генераторы работают меньше. представьте, что центр обработки данных теряет 100% мощности (все узлы отключаются, охлаждение также отключается) одновременно. узлы могут не иметь питания, но аппаратному обеспечению потребуется время для охлаждения, и они все еще будут излучать тепло некоторое время, и это может сделать центр обработки данных очень горячим.</p><p>организации с теплыми серверными комнатами часто используют закрытые шкафы и причудливые воздуховоды для направления холодного воздуха прямо через горячие узлы. специализированная энергетическая инфраструктура может помочь уменьшить тепло от преобразования энергии. это сохраняет узлы достаточно прохладными, хотя температура в серверной комнате теплая. эти организации обычно имеют <a href="https://www.facebook.com/blog.php?post=262655797130">жесткий контроль над большинством аспектов своего оборудования и могут индивидуально проектировать весь центр обработки данных</a> для своих нужд. они могут делать инвестиции и пожинать плоды.</p>

<p>первый: где вы измеряете комнатную температуру? ;-) какова температура холодной стороны стойки? что такое горячая сторона стойки? какова температура впуска a/c?</p><p>это действительно зависит от устройств. (почувствуйте тепло, которое исходит от xbox) управление температурой - это наука, посмотрите, что honda (и многие другие) начинают охлаждать выхлопные воды ;-) ...</p><p>я расскажу вам об этих центрах обработки данных, в которых я был:</p><p>эквикс держит там холодный dc (делает для хорошего "опыта" для когда exec отправляется в тур)</p><p>rw держит их в тепле/тепле около 80 ° с довольно прохладным воздухом, выходящим из пола (лучший дизайн помещения/хранилища и более высокое качество системы в целом)</p><p>coresite (по крайней мере, где я был) ближе к rw, но это зависит от cr и клиентов. некоторые чр в 80, некоторые в 70. (холодные острова всегда холодные)</p>

<p>все, что выше 30 ° с на входах воздуха, которые мы обнаружили, вызывает температурные предупреждения (которые мы отслеживаем), в общем, это означает, что температура в помещении ниже 25 ° с.</p><p>в австралии кажется, что эмерсон (либерт) решил, что 21с будет стандартом, и каждая комната, в которой я был, была одинаковой.</p><p>если ваша комната достаточно большая, обратите внимание на горячую/холодную поверхность, плиту-заглушку и т. п., они действительно могут повысить эффективность охлаждения.</p>