Как проверить заземление выполненное для индивидуального жилого дома?

 

Начать нужно с того, что заземление, согласно его определения, представляет собой действие, а именно – выполнение электрического присоединения проводящих частей к локальной земле. Поэтому, если ориентироваться на ваш вопрос и дословно отвечать на него, то да - вам нужно проверить все электрические соединения проводящих частей соответствующего электрооборудования к локальной земле.  
  
В ходе проверки, доступной в домашних условиях, могу порекомендовать вам лишь такие базовые мероприятия:  
  
Произведите визуальный осмотр – целью данного действия является выявление видимого разрыва или повреждения каких-либо электрических цепей защитных проводников. Как правило, проверке подлежат видимые открытые участки защитного проводника, места его подключения и соединения с главной заземляющей шиной (ГЗШ) (у вас она должна быть если мы говорим о правильной реализации заземляющего устройства) и далее непосредственно с самим заземляющим устройством.  
  
Нужно проверить заземляющий проводник, посредством которого ГЗШ соединяют с заземлителем;  
  
Нужно проверить защитный проводник, посредством которого к ГЗШ присоединяют защитную шину вводно-распределительного устройства (ВРУ).  
  
При отсутствии видимого разрыва, необходимо проверить "наличие цепи" между защитным проводником (ами) и ГЗШ. Для "прозвонки цепи" вам достаточно подключить выводы мультиметра, в соответствующем режиме, к защитному проводнику и к главной заземляющей шине. Также можно проверить цепь между защитным проводником и заземляющим устройством.  
  
Наиболее эффективным вариантом, на мой взгляд, является измерение переходного сопротивления между заземляющими электродами и локальной землей. Но для этого вам понадобиться специальный прибор — "измеритель сопротивления заземлений", который подключается определенным образом. Но эту работу может выполнить только квалифицированное или обученное лицо - поэтому я не буду расписывать как это делать в пределах данного ответа.  
  
Однако, даже при наличии сопротивления токам растекания в земле не более 4 Ом нельзя дать гарантию, что вы будете в безопасности. Так как никакие электрические приборы не должны подавать опасный потенциал на корпус при нормальных условиях эксплуатации. Поэтому помимо проверки заземляющего устройства я бы рекомендовал вам также проверить состояние изоляции самого используемого электрооборудования. Как правило, повреждение или дефект изоляции в самом электрооборудовании или цепи его питания могут приводить к появлению потенциала на на его корпусе.