что такое «коаксиальный дымоход»?

 

это дымоход конструкции «труба в трубе»: по внутренней трубе выходят дымовые газы, а между внутренней и наружной происходит забор воздуха на горение.

нужен ли уклон коаксиальной трубы при выходе «из стены»?

 

да, для традиционных турбированных котлов уклон «к земле» для стека конденсата на улицу. для конденсационных котлов – уклон в обратную сторону для слива конденсата в котел. угол уклона обычно составляет от 2 до 5 градусов и выполняется в соответствии с рекомендацией завода-изготовителя.

когда применяется разделённая система дымоудаления?

 

когда нет физической возможности использовать выход коаксиальной трубы «за стенку». в данном случае выход коаксиальной трубы из котла изменяется в соответствии с рекомендацией завода-изготовителя. чаще всего используется специальный разделительный адаптер. дымовые газы из адаптера направляются в классический дымовой ствол, а воздух по отдельному трубопроводу поступает с улицы.

на какую длину можно прокладывать коаксиальный дымоход?

 

каждый производитель котлов ограничивает максимальную длину коаксиального дымохода (информацию можно найти в технической документации на котел). стоит помнить, что любой поворот либо тройник дымовой трубы по движению дымовых газов приравнивается к одному (у некоторых производителей 1,5 м) метру трубы. при отсутствии информации рекомендуем принимать не более трех метров горизонтальной прокладки коаксиальной трубы с одним поворотом.

на какое расстояние можно выводить коаксиальный дымоход от стены здания?

 

расстояние без дополнительной теплоизоляции коаксиальной трубы от стены здания рекомендуется от 50 до 300 мм. следует учитывать, что в дальнейшем здание может санироваться, поэтому лучше заранее сделать запас. при большей длине конденсат может замерзать и дымоход необходимо будет прочищать от льда.