В газовом котле Hermann прохудилась гильза термодатчика встроенного бойлера. Соответственно, контур отопления у меня не работает. Можно ли заблокировать бойлер, чтобы нагревать воду в системе напрямую?

 

Запчасти для котлов Hermann найти проблематично на сегодняшний день, поэтому придется вывести бойлер из схемы. Можно установить прокладку перед фланцем на подачу бойлера, чтобы туда не шел теплоноситель. Гильзу термодатчика просто выкрутить и поставить заглушку, а также заблокировать обратку. В настройках котла выставить нужную температуру горячей воды. Все это лучше поручить специалисту по [ремонту газовых котлов](/remont_gazovih_kotlov/), который выполнит работу технически грамотно, без нарушений гидравлики системы отопления.