Требуется ремонт системы отопления, в которой вдруг пропало давление, и поэтому котел вышел в аварию. Никаких протечек не видно.

 

Выезд специалиста на объект и [обследование котельного оборудования](/diagnostika_kotelnoy/) стоит 5500 рублей. Отсутствие явных протечек говорит о том, что либо они происходят в стенах или под полом, либо вышел из строя расширительный бак. В первом случае будут предприняты попытки обнаружить [скрытые протечки](/opredelenie_utechek_v_sisteme_otopleniya/) тепловизором или путем опрессовки отдельных контуров системы отопления. Во втором случае поможет врезка дополнительного расширительного бака в систему. Есть еще причина аварийного отключения котла – поломка датчика давления или наличие микротрещин в теплообменнике, через которые идет испарение теплоносителя.