🔥Допускается ли эвакуация через соседний пожарный отсек?
========================================================

Согласно ч.9 ст.89 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ (с изменениями на 3 июля 2016 года) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  части здания различной функциональной пожарной опасности разделяются противопожарными преградами и должны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами.Но данная часть утратила силу с 12 июля 2012 года - Федеральный закон от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ .Допускается ли предусматривать эвакуацию через части здания различной функциональной пожарной опасности, например, из части здания, имеющего класс функциональной пожарной опасности Ф 5.1, через коридор, относящийся к части здания, имеющей класс функциональной пожарной опасности Ф 4.3?

В настоящий момент, исходя из анализа ст.89 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" , возможно сделать вывод о том, что именно каждое самостоятельное отдельно стоящее здание (сооружение) должно иметь самостоятельные выходы, не связанные с другими зданиями.Здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных (п.6 ч.2 ст.2 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" ).Сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов (п.23 ч.2 ст.2 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" ).В настоящий момент Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  не установлен прямой запрет на использование смежных (соседних) пожарных отсеков и смежных (соседних) пожарных секций, в том числе иного функционального назначения (иного класса по функциональной пожарной опасности) в качестве путей эвакуации.При этом необходимо учитывать, что при использовании коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестниц и помещений, расположенных в смежных (соседних) пожарных отсеках и смежных (соседних) пожарных секциях, в качестве путей эвакуации необходимо соблюдать требования и ограничения, установленные ст.89 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ , СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"  (в редакции от 09.12.2010) и иными нормативными документами.Пожарный отсек - ЧАСТЬ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ, выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара (п.27 ст.2 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ ).В соответствии с п.5.4.7 СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"  (ред. от 23.10.2013) для выделения пожарных отсеков применяются именно противопожарные стены 1-го типа (REI 150) и (или) перекрытия 1-го типа (REI 150).Пожарная секция: ЧАСТЬ ПОЖАРНОГО ОТСЕКА, выделенная противопожарными преградами в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (п.3.4 СП 2.13130.2012 ).В соответствии с таблицей 23 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ  к противопожарным преградам относятся:- Противопожарная стена 2-го типа (предел огнестойкости REI 45);- Противопожарная перегородка 1-го типа (предел огнестойкости EI 45);- Противопожарная перегородка 2-го типа (предел огнестойкости EI 15);- Противопожарное перекрытие 2-го типа (предел огнестойкости REI 60);- Противопожарное перекрытие 3-го типа (предел огнестойкости REI 45);- Противопожарное перекрытие 4-го типа (предел огнестойкости REI 15).Соответственно, части здания либо части пожарных отсеков, выделенные вышеуказанными противопожарными преградами, рассматриваются как пожарные секции.К примеру, имеется производственное здание (класс Ф 5.1) с административной пристройкой (класс Ф 4.3).Пристройка: ВНЕШНЯЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ, имеющая иное функциональное назначение или пожарно-технические характеристики (степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, категорию по взрывопожарной опасности и т.д.), отделяемая от основного здания противопожарными преградами (п.3.31 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"  (ред. от 18.07.2013)).Соответственно, данный объект рассматривается как одно (единое) здание.В соответствии с п.6.1.41 СП 4.13130.2013  административные и бытовые помещения могут размещаться в пристройках производственных зданий.Пристройки I и II степеней огнестойкости отделяются от производственных зданий I и II степеней огнестойкости противопожарными перегородками 1-го типа.Пристройки ниже II степени огнестойкости, а также пристройки к производственным зданиям ниже II степени огнестойкости и пристройки к помещениям и зданиям категорий А и Б отделяются противопожарными стенами 1-го типа.Пристройки IV степени огнестойкости класса С0 допускается отделять от производственных зданий IV степени огнестойкости классов С0 и С1 противопожарными стенами 2-го типа.К примеру, административная пристройка отделена от производственной части здания противопожарной перегородкой 1-го типа (предел огнестойкости EI 45), то есть в здании имеется две смежные пожарные секции и здание рассматривается как один (единый пожарный отсек).Путь из производственного помещения наружу проходит через коридор пристройки класса Ф 4.3.В соответствии с требованиями подпункта "б" п.1 ч.3 ст.89 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ  к эвакуационным выходам из помещений первого этажа относятся выходы, ведущие наружу через коридор.В соответствии с п.9.2.7 СП 1.13130.2009  расстояние от наиболее удаленного рабочего места в помещении до ближайшего эвакуационного выхода из помещения непосредственно наружу или в лестничную клетку не должно превышать значений, приведенных в таблице 29 . Для помещений площадью более 1000 м расстояние, указанное в таблице 29, включает длину пути по коридору до выхода, наружу или в лестничную клетку.В данном случае соблюдаются требования, установленные подпунктом "б" п.1 ч.3 ст.89 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ , то есть данный путь является эвакуационным.Но при этом необходимо также соблюдать требования, связанные с допустимой удаленностью рабочих мест от эвакуационных выходов. [![]()](https://1-12.ru/uploads/posts/2019-04/1556006595_1556006513987.png)