Настенный газовый котел Immergas Nike Star начал понемногу подтекать с торца – приходится подставлять тазик. Скажите, при вызове мастера понадобится сливать всю систему?

 

Вопрос сливания системы решается уже на месте, во время осмотра и [диагностики котла](/remont_gazovih_kotlov/). Лучше всего видно место протечки, когда оборудование под давлением. Специалист определит место и причину течи и постарается устранить сразу по возможности. Среди причин – предохранительный клапан, образование конденсата, неплотность соединений трубок или течь в теплообменнике. В последнем случае обычно текут сварочные швы, и это грозит заменой теплообменника. Если это конденсат, то предстоит работа по утеплению дымохода и улучшению вентиляции.