🔥К зданиям общественного назначения не допускается пристраивать трансформаторные подстанции
===========================================================================================

Блочная комплектная трансформаторная подстанция в железобетонном корпусе находится на расстоянии 300-380 мм от общественного здания.Это отдельно стоящая или пристроенная подстанция?Можно ли её так располагать?Какова мощность устанавливаемых в неё сухих или масляных трансформаторов?Какие вообще существуют ограничения при таком размещении подстанций?

Здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных (п.6 ст.2 Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (ред. от 02.07.2013)).Сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов (п.23 ст.2 Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (ред. от 02.07.2013)).Трансформаторная подстанция - электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и из распределения энергии и состоящая трансформаторов, РУ, устройств управления, технологических и вспомогательных сооружений (п.4.2.6 главы 4.2 ПУЭ).Пристройка: внешняя часть здания, имеющая иное функциональное назначение или пожарно-технические характеристики (степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, категорию по взрывопожарной опасности и т.д.), отделяемая от основного здания противопожарными преградами (п.3.31 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (ред. от 18.07.2013)).Пристроенная ПС (РУ) - ПС (РУ), непосредственно примыкающая к основному зданию электростанции или промышленного предприятия (п.4.2.7 главы 4.2 ПУЭ).Закрытое распределительное устройство (ЗРУ) - РУ, оборудование которого расположено в помещении (п.4.2.4 главы 4.2 ПУЭ).Помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями (п.14 ст.2 Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (ред. от 02.07.2013)).Исходя из представленной Вами информации и на основании вышеуказанный терминов и определений, возможно, сделать вывод о том, что в Вашем случае блочная комплектная трансформаторная подстанция в железобетонном корпусе является отдельно стоящим зданием (сооружением), то есть является отдельно стоящей закрытой трансформаторной подстанцией.В соответствии с п.5.1.5 СП 4.13130.2013 встраивание и пристраивание к объектам жилого и общественного назначения автостоянок, котельных, трансформаторных и других энергообъектов следует производить в соответствии с разделом 6 настоящего свода правил (СП 4.13130.2013), требованиями [1] (ПУЭ), а также других действующих нормативных документов.В соответствии с п.4.2.81 главы 4.2 ПУЭ закрытые распределительные устройства и подстанции могут располагаться как в отдельно стоящих зданиях, так и быть встроенными или пристроенными. Пристройка ПС к существующему зданию с использованием стены здания в качестве стены ПС допускается при условии принятия специальных мер, предотвращающих нарушение гидроизоляции стыка при осадке пристраиваемой ПС. Указанная осадка должна быть также учтена при креплении оборудования на существующей стене здания.Дополнительные требования к сооружению встроенных и пристроенных ПС в жилых и общественных зданиях см. в гл.7.1.В соответствии с п.7.1.15 главы 7.1 ПУЭ в спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других учебных заведениях и т.п. сооружение встроенных и пристроенных подстанций не допускается.В жилых зданиях в исключительных случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов по согласованию с органами государственного надзора, при этом в полном объеме должны быть выполнены санитарные требования по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами.Устройство и размещение встроенных, пристроенных и отдельно стоящих подстанций должно выполняться в соответствии с требованиями глав разд. 4.Исходя из анализа требований, установленных п.5.1.5 СП 4.13130.2013, п.4.2.81 главы 4.2 ПУЭ, п.7.1.15 главы 7.1 ПУЭ, возможно, сделать вывод о том, что к зданиям общественного назначения не допускается пристраивать трансформаторные подстанции, в том числе с сухими трансформаторами.Здание (сооружение) отдельно стоящей закрытой (закрытого типа) трансформаторной подстанции должно находиться на соответствующем расстоянии от общественного здания в соответствии с требованиями п.4.3, таблицы 1 СП 4.13130.2013.Здание (сооружение) закрытой (закрытого типа) трансформаторной подстанции при определении противопожарных расстояний рассматривается как здание (сооружение) производственного назначения (класс Ф 5.1).То есть, для определения минимально требуемого противопожарного расстояния между зданием (сооружением) закрытой (закрытого типа) трансформаторной подстанции (класс Ф 5.1 - производственное здание) и общественным зданием необходимо следующее:1. Определить фактическую степень огнестойкости, фактический класс конструктивной пожарной опасности (С..) закрытой ТП (класс Ф 5.1).2. Определить фактическую степень огнестойкости и фактический класс конструктивной пожарной опасности (С..) общественного здания.3. Определить, имеются ли дополнительные условия, при которых возможно сокращать противопожарные расстояния между объектами, либо условия, при которых необходимо увеличивать противопожарные расстояния между объектами (раздел 4 СП 4.13130.2013).К примеру (таблица N 1 СП 4.13130.2013):

|  |  |  |  |  |  |
| Степень огнестойкости здания  | Класс конструктивной пожарной опасности  | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности жилых и общественных зданий, м  |
|  |  | I, II, III С0 | II, III С1 | IV С0, С1 | IV, V С2, С3 |
| Производственные и складские  |  |  |  |  |  |
| I, II, III  | С0  | 10  | 12  | 12  | 12  |
| II, III  | С1  | 12  | 12  | 12  | 12  |
| IV  | С0, С1  | 12  | 12  | 12  | 15  |
| IV, V  | С2, С3  | 15  | 15  | 15  | 18  |

Исходя из анализа требований, установленных вышеуказанными документами, возможно, сделать вывод о том, что здание (сооружение) отдельно стоящей закрытой (закрытого типа) трансформаторной подстанции не допустимо размещать на расстоянии 300-380 мм от общественного здания.Даже при условии, что оба данных здания (сооружения) будут I, II либо III степени огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности С0, расстояние между ними в соответствии с требованиями таблицы 1 СП 4.13130.2013 должно быть не менее 10 метров.А при оборудовании каждого из зданий и сооружений (I и II степеней огнестойкости) автоматическими установками пожаротушения противопожарные расстояния между ними допускается уменьшать на 50%, то есть до 5 метров (п. 4.6 СП 4.13130.2013).