Исходные данные (документы), предоставляемые Заказчиком для разработки проектной документации системы дымоудаления и противодымной вентиляции

 

1.Задание на проектирование (Компания «Омикрон» окажет необходимую помощь Заказчику в составлении Задания на проектирование)
2.Характеристика объекта защиты

функциональное назначение здания (помещений)
этажность здания, наличие подвала, цокольного этажа, чердака
из каких материалов выполнены стены, перегородки, перекрытия, кровля здания, наличие подвесных потолков
наличие на объекте систем противопожарной защиты (пожарная сигнализация, система оповещения, система автоматического пожаротушения, внутренний противопожарный водопровод, система дымоудаления и противодымная вентиляция, противопожарные занавесы и завесы)
наличие на объекте пассажирских лифтов и инженерного оборудования (вентиляция, кондиционирование и др.)
сведения о производственных процессах (для производственных объектов)
сведения о  хранящихся веществах и материалах (для складских объектов)
экспликация помещений, с указанием их площади, а также категории по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зон (для производственных и складских помещений)
3.Поэтажные планы здания и др. архитектурно-строительные чертежи с геометрическими размерами помещений
4.Место размещения на объекте пожарного поста (помещение с круглосуточным дежурством персонала)
5.Иные документы и сведения, позволяющие выполнить проектирование в соответствии с требованиями действующих нормативных документов

Состав проектной документации системы дымоудаления и противодымной вентиляции:

 

Обложка
Титульный лист
Пояснительная записка:

Титульный лист поянительной записки
Краткая характеристика объекта защиты
Обоснование применения систем противопожарной защиты
Основные проектные решения
Принцип работы систем противопожарной защиты
Монтаж оборудования и электропроводок
Электропитание систем противопожарной защиты
Требования к защитному заземлению, занулению
Основные положения по эксплуатации установки
Мероприятия по охране труда и технике безопасности
Экология
Основной комплект рабочих чертежей:

Титульный лист
Общие данные
Структурная схема (аксонометрическая схема)
Схема подключения
Поэтажные планы размещения оборудования
Кабельный журнал
Спецификация оборудования и материалов
Расчеты:

Расчет установки
Расчет токопотребления (при необходимости)
Проектная документация предоставляется Заказчику в бумажном (два сброшюрованных экземпляра) и электронном виде (формат PDF), чертежи выполняются в цвете.

Вытяжная противодымная вентиляция

 

Вытяжная противодымная вентиляция, предназначена для удаления продуктов горения и термического разложения. В состав вытяжной противодымной вентиляции входит следующее основное оборудование:

вентиляторы различных аэродинамических схем с требуемыми пределами огнестойкости, например: Крышный вентилятор DVG-V 315D4/F400; Радиальный вентилятор ВР-ДУ 80-75.

воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности В с требуемыми пределами огнестойкости.  
нормально закрытые противопожарные клапаны с требуемым пределом огнестойкости, например: Клапан с электромагнитным приводом КДМ-2М-ЭМ; Клапан с электромеханическим приводом KZO-1D-60.

обратные клапаны у вентиляторов.
Выброс продуктов горения над покрытиями зданий и сооружений осуществляется с использование вентиляторов крышного типа с вертикальным выбросом. Также допускается выброс продуктов горения: через дымовые люки; через решетки на наружной стене (или через шахты у наружной стены); через отдельные шахты на поверхности земли.

Приточная противодымная вентиляция

 

Приточная противодымная вентиляция, предназначена для создания избыточного давления воздуха в защищаемых помещениях, тамбур-шлюзах и на лестничных клетках. В состав приточной противодымной вентиляции входит следующее основное оборудование:

вентиляторы подпора воздуха, размещаемые в отдельных от вентиляторов другого назначения помещениях. В пределах одного пожарного отсека допускается размещать вентиляторы систем приточной противодымной вентиляции в помещении для оборудования приточных систем, а также непосредственно в защищаемых объемах лестничных клеток, коридоров и тамбур-шлюзов. Вентиляторы противодымных приточных систем также допускается размещать на кровле и снаружи зданий. Примеры вентиляторов подпора воздуха: Вентилятор осевой ВОП-Д; Крышный осевой вентилятор для подпора воздуха ВКОП.

воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности В с требуемыми пределами огнестойкости.
обратный клапан у вентилятора подпора воздуха. 
приемные отверстия наружного воздуха. 
противопожарные нормально закрытые клапаны в каналах подачи воздуха в тамбур-шлюзы с требуемыми пределами огнестойкости.