Вопросы по УЗО - 5

Суть не в инверторе, а в гальванической развязке. И инвертором это никак не связано, обычным трансформатором можно добиться того же.
Если действительно не связаны ноль входа и ноль выхода, то УЗО на выходе будет работать так, как ему положено в системе IT. При первой неисправности изоляции УЗО не срабатывает, поскольку прямой опасности нет, но IT превращается в TT. Если первую неисправность вовремя не устранить, то при следующем нарушении (прикосновении к проводу) сработает УЗО.