В солярочном котле Kiturami STS потек теплообменник после 4 лет работы. Как могла нержавейка прохудиться, и сколько будет стоить ремонт?

 

В жидкотопливных котлах Kiturami только контур ГВС выполнен из нержавеющей стали, а отопительный контур сделан из обычной черной стали, которая значительно подвержена коррозии. Повышенное образование конденсата в котлах с высоким КПД неизбежно, и контакт с кислотой дополнительно наносит вред металлическим поверхностям агрегата. В случае протечки сварного стального теплообменника данной марки рекомендуем заменить котел, что будет экономически целесообразнее, чем замена всего узла. Консультацию специалиста по подбору оптимальной модели оборудования, доставку и установку котла можно получить в нашей компании.