Напольный газовый котел Electrolux работает 40-50 минут без отдыха, а при остановке газ отключается, и фитиль тухнет. Может это быть из-за того, что в дымоход выходят два котла – один рабочий, другой нет?

 

По правилам техники безопасности запрещено вхождение двух дымоходов в один отводящий канал. Даже если один из котлов не работает. Отработанные газы могут опускаться вниз и вызывать срабатывание датчика перегрева, что постоянно выводит котел в аварию. С неправильной конструкцией дымохода связана и пониженная тяга. Необходим выезд специалиста для обследования котла и дымохода. Как вариант – заблокировать выход в трубу старому котлу, который не функционирует, и наладить нормальный приток воздуха в помещение котельной. Стоимость выезда мастера с диагностикой составляет 5,5 тыс. рублей (до 20 км от МКАД).