🔥Подъемные устройства (вертикальные подъемники, ступенькоходы) не могут быть использованы в качестве путей эвакуации
====================================================================================================================

Для доступа в здание выше или ниже 1-го этажа МГН (м4) используют подъемные устройства (вертикальный подъемник, ступенькоходы), могут ли они использовать их и для эвакуации, если нет то на основании каких норм, при условии что время эвакуации достаточно и нет необходимости устройства безопасных зон.

В настоящий момент при разработке проектной и рабочей документации в отношении зданий, сооружений, инженерных систем, систем противопожарной защиты применяются:- Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  (ред. от 29.07.2017);- нормативные документы, включенные в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" , утвержденный Приказом Росстандарта от 16.04.2014 N 474  (ред. от 25.02.2016);- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"  (ред. от 02.07.2013);- нормативные документы, включенные в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" , утвержденный Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521  (ред. от 07.12.2016).- нормативные документы, включенные в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" , утвержденный Приказом Росстандарта от 30.03.2015 N 365  (ред. от 24.08.2017).В настоящий момент к нормативным документам по пожарной безопасности относятся:- СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"  (в редакции от 09.12.2010) (свод правил в целом);- ГОСТ Р 53296 - 2009 "Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности"  (пункты 5.1 , 5.2 , 6 , 7 );- СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования"  (свод правил в целом).К нормативным документам обязательного применения в области безопасности зданий и сооружений в настоящий момент относится:- СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" , а именно Разделы 1  (пункты 1.1 -1.6 ), 2 , 4  (пункты 4.1.2 -4.1.11 , абзацы первый - пятый пункта 4.1.12 , пункты 4.1.14 -4.1.16 , абзац первый пункта 4.1.17 , пункты 4.2.1 -4.2.4 , 4.2.6 , 4.3.1 , 4.3.3 -4.3.5 , 4.3.7 ), 5  (пункты 5.1.1 -5.1.3 , абзацы первый - третий и пятый пункта 5.1.4 , абзац первый пункта 5.1.5 , пункты 5.1.6 -5.1.8 , 5.2.1 -5.2.4 , 5.2.6 -5.2.11 , 5.2.13 , абзацы первый и второй пункта 5.2.14 , пункты 5.2.15 -5.2.17 , абзац первый пункта 5.2.19 , пункты 5.2.20 -5.2.32 , абзац второй пункта 5.2.33 , пункты 5.2.34 , 5.3.1 -5.3.9 , 5.4.2 , 5.4.3 , 5.5.1 , 5.5.2 , абзац первый пункта 5.5.3 , пункты 5.5.4 -5.5.7 ), 6 -8 , приложение Г  (в настоящий момент обязательные разделы и пункты СП 59.13330.2012  должны применяться без внесенных изменений, так как в перечень включен СП 59.13330.2012  без изменений).Маломобильные группы населения (МГН): люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения здесь отнесены: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими колясками и т.п. (п.Б.18 СП 59.13330.2012 ).Эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре (п.49 ст.2 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ ).Эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара (п.50 ст.2 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ ).В соответствии с ч.14 ст.89 Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ  эвакуационные пути (за исключением эвакуационных путей подземных сооружений метрополитена, горнодобывающих предприятий, шахт) не должны включать лифты, эскалаторы.Соответственно, подъемные устройства (вертикальные подъемники, ступенькоходы) не могут быть использованы в качестве путей эвакуации.К путям эвакуации для людей на креслах-колясках относятся только ровные участки пола (коридоры, галереи, холлы, фойе, вестибюли, ровные участки пола в помещениях), а также пандусы с уклоном не более 1:12 на участках перепада высот внутри и снаружи зданий (основание: ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ , п.5.2.4 СП 1.13130.2009 , СП 59.13330.2012 ).Соответственно, к путям эвакуации для инвалидов на креслах-колясках и для людей с временным нарушением здоровья на креслах-колясках на перепадах высот относятся только пандусы с уклоном не более 1:12.Если невозможно в здании с этажей выполнить пандусы с уклоном не более 1:12, обеспечивающие эвакуацию МГН (М4) на улицу, то в этом случае необходимо на каждом этаже здания (где невозможно предусмотреть данные пандусы) предусматривать зоны безопасности.В соответствии с п.5.2.27 СП 59.13330.2012  если по расчету невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех МГН за необходимое время, то для их спасения на путях эвакуации следует предусматривать зоны безопасности, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений, либо из которых они могут эвакуироваться более продолжительное время и (или) спасаться самостоятельно по прилегающей незадымляемой лестничной клетке или пандусу.В соответствии с ч.15 ст.89 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ  для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями передвижения допускается предусматривать на этажах вблизи лифтов, предназначенных для групп населения с ограниченными возможностями передвижения, И (ИЛИ) на лестничных клетках устройство безопасных зон, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений. При этом к указанным лифтам предъявляются такие же требования, как к лифтам для транспортировки подразделений пожарной охраны. Такие лифты могут использоваться для спасения групп населения с ограниченными возможностями передвижения во время пожара.Соответственно, исходя из анализа требований, установленных ч.15 ст.89 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ , п.5.2.29 СП 59.13330.2012 , подпунктом "р" п.7.14 СП 7.13130.2013 , подпунктом "е" п.7.17 СП 7.13130.2013 , возможно, сделать вывод о том, что зоны безопасности для МГН могут предусматриваться только (именно) в лифтовых холлах лифтов для МГН, к которым предъявляются такие же требования, как к лифтам для транспортировки подразделений пожарной охраны по ГОСТ Р 53296-2009 , СП 7.13130.2013 , и (или) непосредственно в лифтовых холлах лифтов для пожарных, и (или) непосредственно на незадымляемых лестничных клетках типа Н2 и Н3.В зонах безопасности для МГН при пожаре должно создаваться избыточное давление посредством подачи подогретого наружного воздуха системами приточной противодымной вентиляции.В случае размещения зон безопасности на лестничных клетках типа Н2, лестничные клетки типа Н2 должны иметь такое объемно - планировочное решение, чтобы люди, относящиеся к МГН, находящиеся на лестничных площадках в период пожара, не создавали препятствия для эвакуирующихся людей, не относящихся к группе МГН, по лестничным клеткам типа Н2 (площадь лестничных площадок должна позволять людям, относящимся к МГН, находится в стороне от потока эвакуирующих людей).В случае размещения зон безопасности на лестничных клетках типа Н3, тамбур - шлюзы при лестничных клетках типа Н3 должны иметь такое объемно - планировочное решение, чтобы люди, относящиеся к МГН, находящиеся в тамбур - шлюзах в период пожара, не создавали препятствия для эвакуирующихся людей, не относящихся к группе МГН, по лестничным клеткам типа Н3 (площадь тамбур - шлюзов должна позволять людям, относящимся к МГН, находится в стороне от потока эвакуирующих людей через тамбур-шлюзы на лестничные клетки типа Н3).