короткое замыкание с возгоранием

произошло короткое замыкание с небольшим возгоранием розетки. в квартире почему-то перестали работать только 2 розетки в соседних комнатах. остальной свет работает и некоторые розетки в других комнатах. какие последствия? новая проводка (в другую комнату) или просто автоматы вырубило?

так посмотри автоматы .но все равно розетки испорчены и с сажей которая еще раз сделает замыкание. меняй розетки и зачищай концы проводов

розетки и свет, которые не отрубились, сидят на другом автомате. возгорание произошло по причине плохого контакта подводящего провода (тот который в стене) к розетке. менять однозначно проводку, обугленную розетку и автомат. если дом построен до 2002, по-моему года (можно уточнить в гугле), то менять всю проводку под установку евророзеток с нормальным заземлением.

в раздаточной коробке нужно смотреть.

смотри автоматы.
не поможет- смотри скрутки в распредкоробках

замена отгоревших розеток, проводки к ним до места с целой изоляцией. если жилы алюминиевые - лучше вообще поменять провод. медные можно или нарастить с пайкой или надеть кембрики, трубки термоусаживаемые. очистка от копоти отверстий под розетки. проверка ответвительной коробки с целью убедиться, что цела изоляция проводов к этим розеткам (лучше размотать и посмотреть визуально состояние соединения), проверка автомата. должен нормально, без заеданий включаться, отключаться. не должно быть запаха горелой изоляции.

михаил, если отгорают провода, а защита не срабатывает, надо всё-таки пригласить монтера. я лично сомневаюсь в вашей компетенции по возникшей проблеме.

розетки на одном подводящем проводе от распредщитка.
начни проверку с розеток.... если соображаешь !!!

ремонт розеточного узла с заменой сгоревшей розетки - обязательно! далее - прозвонка розеточной сети! далее - проверка мегометром! далее - пробная подача напряжения и под нагрузкой...

закон ома---не протягивай руки а то протянешь ноги

вызывай электрика, пока в угли не превратился.

думаю, михаил, ты уже включил автоматы и вот смотри те что печку и кухню включают должны быть больше, пусть 25а, те что комнату с телевизором 16а, а на телевизор и холодильник от хорошей жизни не плохо бы ещё автомат с зашитой от броска напряжения оставить если телек конечно дорогой. пощёлкай автоматы чтоб знать какой куда. холодильник быстро включать отключать нельзя отключи проведи испытания и тогда включай.

если розетки через стену это неисправность в одной из них а они включены паралельно и вввод сгорел прямо на розетке что не страшно это не в стене