что такое патч-панель?

<p>что такое патч-панель? чем он отличается от (уровень 2) переключателя?</p><p><strong> edit </strong>: я думаю, что мой основной вопрос (и путаница) заключается в следующем:</p><p>почему сетевые соединения не идут прямо к коммутатору? разве нам все еще не требуются соединения 1-к-1 от коммутатора к коммутационной панели?</p>

<p> <a href="https://serverfault.com/questions/42899/what-is-a-patch-panel/42903#42903">splattne</a> рассказал, что такое патч-панель и почему она отличается от коммутатора.</p><p>чтобы ответить на последнюю часть вашего вопроса: причина того, что сетевые соединения хоста не идут напрямую к коммутаторам, обычно связана с простотой управления. например, места на столе на офисном этаже могут быть подключены к коммутационной панели монтажного шкафа, которая помечена местами. затем вы можете подключить короткие патчи ("хвосты" или "кнуты") между панелью патчей и коммутатором. это значительно упрощает повторное исправление местоположений пульта (для перемещений пользователей и т.д.), так как к касаниям пульта desk-> patch patch вообще не нужно прикасаться.</p><p>в центре обработки данных применяется аналогичный аргумент. если сервер необходимо переместить в другую подсеть, которая находится на физическом коммутаторе, отличном от того, к которому он подключен, очень полезно иметь промежуточные коммутационные панели. например, во многих серверных комнатах есть mdf (основной распределительный фрейм); все серверы и все порты коммутатора подключены к маркированным коммутационным панелям в этом фрейме. затем создается соединение между сервером и коммутатор представляет собой простой случай исправления между двумя портами на раме, вместо того, чтобы поднимать плитки для пола для запуска нового сквозного исправления.</p><p>правка: чтобы добавить несколько примеров кабельных топологий:</p><p>1) пользовательские этажи.</p><p>[host] << - патч - >> [напольный порт] << - структурированная кабельная разводка - >> [коммутационная панель монтажного шкафа] << - кабельная проводка в комплекте/в комплекте - >> [переключатель доступа к монтажному шкафу]</p><p>2) дата-центры, централизованный доступ.</p><p>[хост] << - патч - >> [коммутационная панель шкафа] << - структурированная кабельная проводка - >> [патч-панель главного рамы a] << - патч - >> [патч-панель основного рамы b] << - кабели в комплекте/в комплекте - >> [коммутатор центра обработки данных]</p><p>обратите внимание, что в коммутационном шкафу может быть еще одна коммутационная панель шкафа; однако при использовании больших модульных коммутаторов (более 240 портов на шасси) при условии, что многие порты коммутационной панели имеют тенденцию занимать ценное u-пространство в шкафу; следовательно, почему эти соединения часто напрямую используются в главной раме.</p><p>3) центры обработки данных, распределенный доступ (конец строки).</p><p>[хост] << - патч - >> [коммутационная панель шкафа] << - кабели в комплекте/в комплекте - >> [переключатель доступа к концу ряда]</p><p>этот тип топологии часто используется при развертывании блейдов, поскольку количество развернутых блейд-шасси точно определяет количество портов, которые необходимо выделить. однако обратите внимание на сниженную физическую гибкость - хосты должны быть подключены к коммутаторам в одном ряду. ваш логический проект сети должен учитывать это.</p><p>4) центры обработки данных, распределенный доступ (верх стойки).</p><p>[host] << - patch - >> [верхняя часть коммутатора доступа к стойке]</p><p>потенциально полезно, когда у вас очень однородный центр обработки данных с множеством узлов с одинаковыми требованиями.</p><p>обратите внимание, что это только некоторые примеры - есть и множество других подходов.</p>

<p>это патч-панель:</p><p><img src="https://i.stack.imgur.com/mhghb.jpg" alt="alt text"></p><p>из википедии:</p><blockquote> <p>патч-панель или патч-бокс - это панель, обычно монтируемая в стойку, в которой размещаются кабельные соединения. один обычно более короткий соединительный кабель вставляется в переднюю сторону, а задняя часть удерживает соединение более длинного и более постоянного кабеля.</p> <p>сборка аппаратного обеспечения организована таким образом, что несколько разъемов, обычно одного и того же или подобного типа, появляются на гнездах для удобного и гибкого контроля, соединения и тестирования схем.</p> </blockquote><p>что касается вашего вопроса о том, в чем разница между патч-панелью и коммутатором: у патч-панели нет "интеллекта". он просто используется для подключения кабелей.</p>

<p>аналог сетевого джека!</p><p>если у вас большие сети, вы используете провода cat5e и cat7, которые толще соединительных проводов. от гнезда к ноутбуку, вы должны использовать соединительный провод.</p><p>чтобы подключить каждый сетевой кабель к главному коммутатору, который идет от сетевых разъемов, вам нужна большая "панель" для подключения проводов к коммутаторам. это патч-панель.</p><p>внутренняя жизнь патч-панели похожа на сетевой разъем:</p><p><img src="https://i.stack.imgur.com/7stsq.jpg" alt="inner patch panel"></p><p>патч-панели предназначены для работы с <strong>большая масса кабелей</strong>!</p>

<p>причина, по которой мы используем "коммутационные панели" вместо того, чтобы соединять кабели с концами, заключается в том, что коммутационная панель поддерживает кабели, входящие в серверную, защищает выводы от случайного снятия - и подключение к коммутационной панели чрезвычайно быстро и просто. используемый инструмент штамповки делает его тривиальной задачей, требующей ~ 10 секунд для каждого конца кабеля, в то время как наложение концов на каждый кабель и маркировка их займет намного больше времени.</p><p>патч-панель также помогает аккуратно связать все пучки кабелей в шкаф. намного проще управлять несколькими 1,5-дюймовыми соединительными кабелями, проходящими между прочно установленными блоками, чем использовать стопку из 50 кабелей.</p><p>это также, как телекоммуникационная компания делает это исторически.</p>

<p>я понимаю, что на этот вопрос уже есть много ответов, но у меня есть простой способ посмотреть на это:</p><p>думайте о стенной розетке как мини-патч-панели. вы бы не проложили линию от вашего коммутатора напрямую к конкретному пк, верно? ну, вы бы не проложили линию от настенной розетки напрямую к коммутатору.</p><p>если бы вы проложили линию непосредственно к пк, вы столкнулись бы с неизбежными проблемами, такими как "что происходит, когда человек хочет переместить свой компьютер на три фута, а линия не достаточно длинная?"</p><p>аналогично, если вы запускаете линию непосредственно к коммутатору, что произойдет, если вам нужно будет подключить эту же линию к другому коммутатору в соседней стойке? черт, кабель на дюйм меньше!</p><p>таким образом, любой проход через здание должен быть прекращен на обоих концах ... на патч-панелях и/или в стенных домкратах. эти трассы используются для преодоления расстояния и не должны ограничивать то, как вы расположите оборудование, которое в конечном итоге попадет в эти линии.</p><p>существуют и другие преимущества, такие как упрощенная маркировка, подключение кабелей разных типов (сплошные к многожильным), износ переключателей и т.д., но на самом деле патч-панель - это всего лишь хороший способ завершить ряд линий, которые необходимо получить из некоторых других мест. "где-то здесь". то же самое вы увидите в старых старых телефонных системах: каждая телефонная розетка на стене идет к перфорированному блоку (той же цели, что и коммутационная панель), который установлен где-то рядом с телефонным коммутатором.</p>

<p>я не видел этот ответ, я прошу прощения, если это обман, но мне кажется, что большая причина для использования патч-панели в офисе, потому что у вас часто нет коммутационных портов (которые стоят дорого) для поддержки каждого офиса падение (которые дешевы). итак, когда вы строите офис, вы запускаете некоторое количество дропов в каждый офис. например, в нашем здании у нас было четыре капли в каждом офисе. во время постройки (до того, как потолки откидываются, и это все еще легко), вы запускаете все это для подключения шкафов, и каждый кабель идет к задней части коммутационной панели. в начальном режиме у вас может быть только достаточно портов коммутатора для подключения одного порта в каждом офисе/кубе. это может запустить телефон с подключенным к задней панели пк. со временем, может быть, два человека делят офис. нет проблем, просто подключите второй порт коммутационной панели для этого офиса к коммутатору. на портах коммутатора заканчивается мало? вставьте новый переключатель в ...</p><p>другими словами, это позволяет вам создавать множество портов коммутатора, когда здание строится, или во время одиночной болезненной перезагрузки без необходимости использования портов коммутатора для каждого запуска. с технической точки зрения, вы могли бы сделать это только с помощью пучка кабелей, но это намного проще и с меньшей вероятностью станет неуправляемым с хорошо маркированной патч-панелью.</p><p>о, я только что вспомнил другой сценарий. однажды у меня в офисе было установлено оборудование, для которого требовалось перекрестное соединение. коммутатор, к которому он был подключен, не был достаточно умен, чтобы его можно было переключить в режим xover, поэтому я смог проложить кабель xover (конечно, очень хорошо помеченный как таковой) между коммутационной панелью и переключателем, чтобы получить устройство вверх. теперь, технически, я мог бы создать перемычку и использовать разъем, или даже перерезать длинную кабельную трассу, но использование перемычек, конечно, намного проще и менее подвержено ошибкам.</p>

<p>короткий ответ - облегчить переход от кабельных соединений к серверу или переключение самого соединения. вы <em>могли</em> обжимать разъемы на концах кабелей, которые вы устанавливаете, но проще установить и внести изменения, а также выполнить более аккуратную установку, если вы проложите эти кабели на коммутационной панели, а затем выполните окончательное соединение из там к серверу используя соединительный кабель. кроме того, патч-панель несет на себе нагрузку по подключению и отключению кабелей. это защищает более дорогой коммутатор от износа и повреждений.</p>

<p>ansi/eia/tia-568 - это стандарт телекоммуникационных кабелей для коммерческих зданий, в котором коммутационная панель определяется как соединительная аппаратная система, которая облегчает завершение кабеля и администрирование кабелей с использованием коммутационных шнуров. важно отметить, что срок службы соединительного оборудования ограничен из-за износа, вызванного несколькими циклами сопряжения. в то время как коммутатор cisco может стоить более 30-40 тысяч долларов, патч-панель стоит пару сотен долларов. например, нетрудно представить, что в будущем кто-то будет дергать кабели в потолочной камере, которые напрямую подключены к коммутатору вместо коммутационной панели - такой сценарий может повредить дорогостоящее оборудование и, возможно, привести к недопустимому простою для пользователей сети.</p><p>дополнительно производятся полевые испытания производителей по вышеуказанному стандарту. "проверка соединения" требует, чтобы тестер был подключен к разъему связи (то есть к порту данных) на ближней стороне и к коммутационной панели на дальнем конце (или наоборот). другими словами, вы могли только проверять непрерывность, сопоставление проводов и короткое замыкание, но вы не могли получить никаких поддающихся проверке данных о производительности канала на основе стандартного теста; затрудняет диагностику проблем с производительностью сети.</p><p>давайте переопределим прогресс, чтобы означать, что только потому, что мы можем что-то делать (ср., подключите шнур от карты nic пк непосредственно к порту на коммутаторе), это не обязательно значит, мы должны сделать это.</p>

<p>кабели, проходящие через стены и потолки (и т.д.) здания, должны иметь сплошную жилу (от гнезда к гнезду), а затем от гнезда к устройству следует использовать соединительный кабель с многожильными проводами.</p><p>вы не хотите иметь твердое ядро прямо на устройстве из-за отсутствия гибкости (твердое ядро в извитом соединителе имеет тенденцию разъединяться с минимальным изгибом), а попытка вырубить на мель часто бывает похожа на стрельбу по веревке.</p><p>задача патч-панели состоит в том, чтобы избежать наличия десятков или сотен настенных разъемов в серверной/сетевой комнате. ;)</p>

<p>я не думаю, что это уже было охвачено (это было частично охвачено ответом капитана сегфо), но на самом деле другим распространенным использованием патч-панели является вообще не патч для подключения сетевого сокета к коммутатору.</p><p>я не раз видел разъем патч-панели, вставленный в другой разъем патч-панели. по какой-то конкретной причине им нужно было создать сквозное прямое соединение между двумя сетевыми розетками на противоположных концах здания. если бы вы были подключены непосредственно к коммутатору, этого было бы гораздо труднее достичь.</p><p>cat-5 также может использоваться для телефонных систем, где подключается к пользовательской атс, а не к сетевому коммутатору.</p>

<p>я думаю, чтобы устранить вашу путаницу и сомнения по поводу использования патч-панелей, рассмотрим следующие сценарии:</p><p>а) центр обработки данных, где основные коммутаторы расположены в углу. чтобы обеспечить сетевое подключение ко всем серверам и машинам в центре обработки данных, необходимо измерить, обрезать и опрессовать длинные кабели для <em> каждого из них </em> вытащил из того места, где они расположены в центре обработки данных, к основным коммутаторам. это растянутое море кабелей ethernet под паркетной доской не будет чистым ....</p><p>б) офисное помещение, занимающее пять этажей в здании. сетевые коммутаторы расположены только в серверной комнате на первом этаже. чтобы подключить все рабочие станции или сетевой принтер, они должны измерить, разрезать, обжать и протянуть через уровни, чтобы достичь коммутаторов. я не хочу работать "сетевым парнем" в этом офисе.</p><p>патч-панель предоставляет возможность "локализации". выделите фиксированное количество портов коммутатора для панели, и эта панель предназначена для подключения узлов, которые расположены в определенном месте. кабель от коммутатора до коммутационной панели становится фиксированным и постоянным, может быть аккуратно проложен, что делает его более понятным и управляемым. серверы или рабочие станции в этом месте подключаются к коммутационной панели или даже к собственному порту рабочей станции, который проходит от коммутационной панели, используя более короткие и простые в управлении кабели ethernet. это просто делает распределение сетевой проводки намного менее запутанным и хаотичным.</p><p> <a href="http://howtocable.com/datacabling/">http://howtocable.com/datacabling/</a> </p><p>выбор остается за вами.</p>

<p>то, что я не видел ни у кого, это цена. представьте себе этот сценарий.</p><p>8 стоек, 40 машин на стойку, один основной коммутатор</p><p>вместо того, чтобы платить за две 24-портовые коммутационные панели на стойку, 16u пространства коммутационной панели рядом с вашим основным коммутатором, а затем 320 портов gige на коммутаторе, я посчитал дешевле использовать 48-портовый коммутатор на стойку, а затем запустить два gige (или 10g) вернуться к основному коммутатору. возможно, вам следует соблюдать осторожность, чтобы не переподписывать коммутатор стойки, а также убедиться, что целые фермы не находятся в одной стойке на случай потери этого коммутатора.</p><p>как всегда, цена меняется со временем, поэтому убедитесь, что вы оценили оба варианта, но в центре обработки данных почти всегда проще и дешевле перейти с рэкового коммутатора на топологию с коммутацией ядра.</p>

<p>патч-панели могут быть очень полезны для оборудования, которое часто перемещается, или для более необычных соединений.</p><p>в качестве примера я использовал их для подключения последовательных портов (через кабели cat-5) к последовательным серверам; поскольку патч-панели находятся на уровне проводов, это прекрасно работает, но если вы просто подключите все к коммутаторам, это не сработает. я также использовал их для подключения анализаторов и другого такого оборудования, где более постоянное оборудование было подключено к коммутаторам организованными кабельными жгутами.</p>

<p>тот же вопрос можно задать, скажем, о розетках на электричество - почему у вас есть розетки в вашем доме? почему бы просто не подключить кабель напрямую к тостеру/холодильнику/телевизору/лампе?</p><p>(хорошо, несколько плохой пример, поскольку розетка будет соответствовать разъему клиента, но причина для гнезд клиента такая же, как у патч-панелей)</p>