73. каким образом обеспечивается надежность обеспечения средств управления и системы противоаварийной защиты сжатым воздухом?

 

установкой буферных емкостей (реципиентов), обеспечивающих питание воздухом систем контроля, управления и противоаварийной защиты при остановке компрессоров в течение времени, достаточного для безаварийной остановки объекта, что должно быть подтверждено расчетом.