🔥Возможно ли применение установки порошкового пожаротушения модульного типа в помещениях подземной автостоянки?
===============================================================================================================

По пункту 9.1.3 СП 5.13130.2009  прошу разъяснить возможность использования установок порошкового пожаротушения модульного типа в помещениях хранения автомобилей в подземной автостоянке вместимостью более 50 машиномест.Проектом предусматривается подземная (в двух уровнях) встроенно-пристроенная автостоянка к жилому дому. На первом подземном уровне 54 машиномест, на втором - 89.Автостоянка предназначена для автомобилей среднего и малого класса, работающих на жидком топливе, с постоянно закрепленными местами для индивидуальных владельцев.

В помещениях подземной (в двух уровнях) автостоянки, встроенно-пристроенной к жилому дому (первый подземный уровень автостоянки на 54 машиномест, второй подземный уровень автостоянки на 89 машиномест), запрещается применение установки порошкового пожаротушения модульного типа.Обоснование:В соответствии с п.6.5.1 СП 154.13130.2013 "Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности"  в подземных автостоянках в помещениях хранения автомобилей следует предусматривать автоматическое пожаротушение независимо от этажности или вместимости (за исключением индивидуальных жилых домов).В соответствии с п.6.5.2 СП 154.13130.2013  установки автоматического пожаротушения и сигнализации, применяемые в автостоянках, должны соответствовать требованиям СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"  (в редакции от 01.06.2011).В соответствии с п.9.1.3 СП 5.13130.2009  запрещается применение установки порошкового пожаротушения модульного типа в помещениях с большим количеством людей (50 человек и более).В соответствии с примечанием к п.9.1.3 СП 5.13130.2009  допускается применение установок для защиты помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5.1 (здания производственного назначения [12], статья 32), а также складских помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5.2 при наличии в них пожарной нагрузки класса B по ГОСТ 27331  (склады горюче-смазочных материалов и т.п.). В проекте на установку пожаротушения должно быть указано, что персонал, работающий в данных помещениях, должен быть проинструктирован об опасных факторах для человека, возникающих при подаче порошка из модулей пожаротушения, а также периодически проходить тренировку согласно пункту 16 [13].В соответствии со ст.32 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  (ред. от 10.07.2012) стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта относятся к складским помещениям (класс Ф5.2 по функциональной пожарной опасности).В соответствии со ст.8 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ  класс пожара "В" - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов.В помещениях подземной (в двух уровнях) встроенно-пристроенной автостоянки к жилому дому могут происходить пожары не только класса "В", но и пожары классов "А" (пожары твердых горючих веществ и материалов), "Е" (пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением).В помещениях подземной (в двух уровнях) встроенно-пристроенной автостоянки к жилому дому могут находиться не только персонал, работающий в данных помещениях, но и жильцы дома, а также иные граждане, в том числе дети. В связи с этим невозможно проинструктировать всех людей, которые могут находиться (оказаться) в данных помещениях, об опасных факторах для человека, возникающих при подаче порошка из модулей пожаротушения, а также невозможно периодически проводить тренировки по эвакуации со всеми людьми, которые могут находиться (оказаться) в данных помещениях.Соответственно, примечание к п.9.1.3 СП 5.13130.2009  не может распространяться на помещения подземной (в двух уровнях) встроенно-пристроенной автостоянке к жилому дому.В соответствии с п.9.4.7 СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"  (в редакции от 09.12.2010) для определения параметров путей эвакуации число людей, одновременно находящихся в помещениях для хранения автомобилей (за исключением механизированных автостоянок), следует принимать из расчета 1 человека на каждое машиноместо.Соответственно, на первом подземном уровне автостоянки на 54 машиноместа расчетное количество людей, одновременно находящихся в помещениях, следует принимать 54 человека, на втором подземном уровне автостоянке на 89 машиномест расчетное количество людей, одновременно находящихся в помещениях, следует принимать 89 человек.Соответственно, возможно сделать вывод о том, что п.9.1.3 СП 5.13130.2009  распространяется на помещения подземной (в двух уровнях) встроенно-пристроенной автостоянки к жилому дому (первый подземный уровень автостоянки на 54 машиномест, второй подземный уровень автостоянки на 89 машиномест).Соответственно, в помещениях подземной (в двух уровнях) встроенно-пристроенной автостоянки к жилому дому (первый подземный уровень автостоянки на 54 машиномест, второй подземный уровень автостоянки на 89 машиномест) запрещается применение установки порошкового пожаротушения модульного типа.