🔥 Механизмы нормально закрытых противопожарных клапанов систем вытяжной вентиляции при отключении электропитания должны сохранять заданное положение
====================================================================================================================================================

Возник вопрос по п.7.19 СП 7.13130.2013 "Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование" .1. Подскажите, как понимать формулировку "…должны сохранять заданное положение заслонки клапана при отключении электропитания привода клапана"?2. Что подразумевается по "заданным положением"? Это положение заслонки клапана, которое задается системой управления (т.е. состояние на момент подачи сигнала открыть/закрыть) или положение определенное заводом изготовителем (т.е. исполнение клапана нормально открытый/нормально закрытый)?И можно ли в таком случает, в системе дымоудаления использовать клапана с возвратной пружиной?

В соответствии с ч.2 ст.138 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  (ред. от 29.07.2017) противопожарные клапаны должны оснащаться автоматически и дистанционно управляемыми приводами. Использование термочувствительных элементов в составе приводов нормально открытых клапанов следует предусматривать только в качестве дублирующих. Для противопожарных нормально закрытых клапанов и дымовых клапанов применение приводов с термочувствительными элементами не допускается. Противопожарные клапаны должны обеспечивать при требуемых пределах огнестойкости минимально необходимые значения сопротивления дымогазопроницанию.В соответствии с п.7.19 СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования"  исполнительные механизмы противопожарных клапанов, указанные в подпункте "в" пункта 7.11 , подпункте "б" пункта 7.13  и подпункте "д" пункта 7.17 , должны сохранять заданное положение заслонки клапана при отключении электропитания привода клапана.В соответствии с п.6.24 СП 7.13130.2013  отключение систем вентиляции и закрытие противопожарных нормально открытых клапанов должно осуществляться по сигналам, формируемым автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, а также при включении систем противодымной вентиляции в соответствии с пунктом 7.19 СП 7.13130.2013 .Соответственно, исполнительные механизмы нормально закрытых противопожарных клапанов систем вытяжной противодымной вентиляции (подпункте "в" пункта 7.11 ), систем приточной противодымной вентиляции (подпункте "д" пункта 7.17 ), вентиляционных систем для удаления газов и дыма после пожара (подпункте "б" пункта 7.13 ), нормально открытых противопожарных клапанов систем вентиляции должны сохранять заданное положение заслонок клапанов на момент отключении электропитания приводов клапанов, а именно:- если на момент отключения электропитания заслонка нормально закрытого клапана была закрыта, то данная заслона должна оставаться закрытой;- если на момент отключения электропитания заслонка нормально закрытого клапана была открыта, то данная заслона должна оставаться открытой.- если на момент отключения электропитания заслонка нормально открытого клапана была открыта, то данная заслона должна оставаться открытой.- если на момент отключения электропитания заслонка нормально открытого клапана была закрыта, то данная заслона должна оставаться закрытой.Пример:При возникновении пожара в помещении на втором этаже десятиэтажного общественного здания коридорного типа должно происходить следующее:- включается дымосос;- открывается нормально закрытый противопожарный клапан системы вытяжной противодымной вентиляции в коридоре на втором этаже;- нормально закрытые противопожарные клапаны системы вытяжной противодымной вентиляции на остальных этажах остаются закрытыми;- включается вентилятор системы приточной противодымной вентиляции для возмещения объемов удаляемых продуктов горения;- открывается нормально закрытый противопожарный клапан системы приточной противодымной вентиляции в коридоре на втором этаже для возмещения объемов удаляемых продуктов горения;- нормально закрытые клапаны системы приточной противодымной вентиляции для возмещения объемов удаляемых продуктов горения в коридорах на остальных этажах остаются закрытыми;- отключаются вентиляторы системы общеобменной вентиляции;- закрываются все нормально открытые противопожарные клапаны системы общеобменной вентиляции в здании.В случае отключения электропитания приводов противопожарных клапанов, заслонки данных противопожарных клапанов должны сохранять заданное положение на момент отключении электропитания, а именно:- нормально закрытый противопожарный клапан системы вытяжной противодымной вентиляции в коридоре на втором этаже - заслонка остается открытой;- нормально закрытые противопожарные клапаны системы вытяжной противодымной вентиляции на остальных этажах - заслонки остаются закрытыми;- нормально закрытый противопожарный клапан системы приточной противодымной вентиляции для возмещения объемов удаляемых продуктов горения в коридоре на втором этаже - заслонка остается открытой;- нормально закрытые противопожарные клапаны системы приточной противодымной вентиляции для возмещения объемов удаляемых продуктов горения в коридорах на остальных этажах - заслонки остаются закрытыми.- все нормально открытые противопожарные клапаны системы общеобменной вентиляции в здании - заслонки остаются закрытыми.Также, возможно, сделать вывод о том, что использовать противопожарные клапаны с возвратной пружиной не допускается.