Ответы Mail.ru: Можно ли к настенному котлу подключить дополнительно циркул. насос, т. к. большой периметр труб.

Можно ли к настенному котлу подключить дополнительно циркул. насос, т. к. большой периметр труб.

Можно ли взять питание к нему от насоса котла, чтобы они одновременно работали? Выдержит ли электроника (реле )котла? С каким котлом это можно сделать? Котел еще не куплен. Это объект . Дом в два этажа, пл. около 250 кв. м, и по всему дому теплый пол будет.

Лучший ответ

Одним теплым полом в доме. вы не обойдетесь, стены надо греть, значит нужны радиаторы. И в вашей схеме получается 2 контура с разной температурой (на теплый пол до 40 градусов и на радиаторы до 85 градусов) и в каждом контуре должен быть свой насос. Для радиаторов вы используете встроенный насос котла, а для теплого пола надо покупать))). Насос теплого пола будет работать через свою автоматику не привязанную к котлу. Автоматика теплого пола ( термореле, термодатчики в помещениях или в зависимости от уличной температуры) должна обеспечить подпитку через регулятор для поддержания в нем нужной температуры.

Остальные ответы

Есть насосы с автоматическим режимом работы, которые включаются только когда через них протекает вода. Вот такой и следует подключить.

8 лет

он тогда будет все время работать. А мне нужно чтоб с котлом связан был

8 лет

Котёл не постоянно гоняет воду, если имеется внешний термостат.

8 лет

Это ясно! Я не понял вас. Как понять -протекает вода? Это когда давление появляется или ток воды? И как он называется, марка его, мощность ?

8 лет

Ток воды. У меня, например, Grundfos. Мощности бывают разными.

На прямую подсоединять не на да весь котел имеет мощность порядка 300 ватт а еще плюс дополнительный насос удваивает сразу . А аот через реле запустить можно . Но по опыту скажу . Площадь дома 250 котел от 30 киловатт и больше . Ваш котел и насос потянут все что у вас есть и полы тоже

насосы последовательно не ставят. если по расчетам встроенного насоса не хватает, отключите его и ставьте внешний более производительный.. Хотя лично я не просто отключал, а вообще вынимал встроенный насос из котла...