Исходные данные (документы) предоставляемые Заказчиком для разработки проектной документации системы автоматического пожаротушения

 

1. Задание на проектирование (Компания «Омикрон» окажет необходимую помощь Заказчику в составлении Задания на проектирование)
2. Характеристика объекта защиты:

функциональное назначение здания (помещений)
этажность здания, наличие подвала, цокольного этажа, чердака
из каких материалов выполнены стены, перегородки, перекрытия, кровля здания, наличие подвесных потолков, а также сведения о горючей нагрузки за подвесными потолками
наличие на объекте систем противопожарной защиты (пожарная сигнализация, система оповещения, система автоматического пожаротушения, внутренний противопожарный водопровод, система дымоудаления и противодымная вентиляция, противопожарные занавесы и завесы)
наличие на объекте пассажирских лифтов и инженерного оборудования (вентиляция, кондиционирование и др.)
сведения о производственных процессах (для производственных объектов)
сведения о  хранящихся веществах и материалах (для складских объектов)
экспликация помещений, с указанием их площади, а также категории по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зон (для производственных и складских помещений)
обеспеченность объекта системой водоснабжения (расход и давление в системе водоснабжения) и (или) наличие искусственных источников противопожарного водоснабжения (для проектирования водяного пожаротушения)
3. Поэтажные планы здания и др. архитектурно-строительные чертежи с геометрическими размерами помещений
4. Место размещения на объекте пожарного поста (помещение с круглосуточным дежурством персонала)
5. Иные документы и сведения, позволяющие выполнить проектирование в соответствии с требованиями действующих нормативных документов
Исходные данные для проектирования установок газового пожаротушения (п.8.5.1 СП 5.13130.2009):

перечень помещений и наличие пространств фальшполов и подвесных потолков, подлежащих защите установкой пожаротушения
количество помещений (направлений), подлежащих одновременной защите установкой пожаротушения
геометрические параметры помещения (конфигурация помещения, длина, ширина и высота ограждающих конструкций, объем помещения)
конструкция перекрытий и расположение инженерных коммуникаций
площадь постоянно открытых проемов в ограждающих конструкциях и их расположение
предельно допустимое давление в защищаемом помещении, определяемое с учетом требований пункта 6 ГОСТ 12.3.047
диапазон температуры, давления и влажности в защищаемом помещении и в помещении, в котором размещаются составные части установки
перечень и показатели пожарной опасности веществ и материалов, находящихся в помещении, и соответствующий им класс пожара по ГОСТ 27331
тип, величина и схема распределения пожарной нагрузки
наличие и характеристика систем вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного отопления;
характеристика технологического оборудования
категория помещений и классы зон
наличие людей и пути их эвакуации
Исходные данные для проектирования установок аэрозольного пожаротушения (п.10.2.4 СП 5.13130.2009):

назначение помещения и степень огнестойкости ограждающих строительных конструкций здания (сооружения)
геометрические размеры помещения (объем, площадь ограждающих конструкций, высота)
наличие и площадь постоянно открытых проемов и их распределение по высоте помещения
наличие и характеристика остекления
наличие и характеристика систем вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного отопления
перечень и показатели пожарной опасности веществ и материалов по ГОСТ 12.1.044, находящихся или обращающихся в помещении, и соответствующий им класс (подкласс) пожара по ГОСТ 27331
величина, характер, а также схема распределения пожарной нагрузки
расстановка и характеристика технологического оборудования
категория помещений и классы зон
рабочая температура, давление и влажность в защищаемом помещении
наличие людей и возможность их эвакуации до пуска установки
предельно допустимые давление и температура в защищаемом помещении (из условия прочности строительных конструкций или размещенного в помещении оборудования) в соответствии с требованиями пункта 6 ГОСТ Р 12.3.047
Исходные данные для проектирования установок порошкового пожаротушения модульного типа (прил. И СП 5.13130.2009):

геометрические размеры помещения (объем, площадь ограждающих конструкций, высота)
площадь открытых проемов в ограждающих конструкциях;
рабочая температура, давление и влажность в защищаемом помещении
перечень веществ, материалов, находящихся в помещении, и показатели их пожарной опасности, соответствующий им класс пожара по ГОСТ 27331
тип, величина и схема распределения пожарной нагрузки
наличие и характеристика систем вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного отопления
характеристика и расстановка технологического оборудования;
категория помещений и классы зон
наличие людей и пути их эвакуации

Типовой состав проектной документации системы автоматического пожаротушения

 

Обложка
Титульный лист
Пояснительная записка:

Титульный лист пояснительной записки
Краткая характеристика объекта защиты
Обоснование применения систем противопожарной защиты
Основные проектные решения
Принцип работы систем противопожарной защиты
Монтаж оборудования и электропроводок
Электропитание систем противопожарной защиты (при необходимости)
Требования к защитному заземлению, занулению
Основные положения по эксплуатации установки
Мероприятия по охране труда и технике безопасности
Экология
Основной комплект рабочих чертежей:

Титульный лист
Общие данные
Структурная схема (аксонометрическая схема)
Схема подключения (при необходимости)
Поэтажные планы размещения оборудования
Кабельный журнал (при необходимости)
Спецификация оборудования и материалов

Расчеты:
Расчет учтановки
Расчет количества извещателей, включаемых в один шлейф (при необходимости)
Расчет токопотребления (при необходимости)
Проектная документация предоставляется Заказчику в бумажном (два сброшюрованных экземпляра) и электронном виде (формат PDF), чертежи выполняются в цвете.

Водяные и пенные установки пожаротушения

 

Данные установки подразделяются на спринклерные, дренчерные, спринклерно-дренчерные, роботизированные и установки с принудительным пуском.
Спринклерные установки выполнятся водозаполненными или воздушными, в зависимости от температуры воздуха в защищаемых помещениях. Для распыления огнетушащих веществ в установке пожаротушения применяются спринклерные оросители или распылители. Спринклерные оросители для водозаполненных установок могут быть установлены вертикально розетками вверх или вниз, либо горизонтально. В воздушных установках - только вертикально розетками вверх или горизонтально. Спринклерные оросители могут быть следующего исполнения: водяные и пенные горизонтальные (СВГ-15), водяные и пенные розеткой вверх (SSU-К80), водяные розеткой вверх (CBB-10), водяные розеткой вниз (CBH-8), водяные горизонтальные (СВГ-10 ), скрытые (СВК-10), тонкораспыленной воды (Бриз-В), пенные (СПУ-8), складской повышенной производительности (СОБР-17-В).

Дренчерные установки пожаротушения и водяные завесы выполнятся воздушными. Включение дренчерных установок может осуществляться от пожарных извещателей, побудительных систем, технологических датчиков, а также от спринклерной установки пожаротушения. Дренчерные завесы включаются автоматически или вручную (дистанционно или по месту). Для местного включения дренчерных завес используются ручные пожарные извещатели или кнопки, которые располагаются у защищаемых проемов, а также на путях эвакуации в непосредственной близости от защищаемого проема. Для распыления огнетушащих веществ в дренчерных установках и водяных завесах применяются дренчерные оросители. Дренчерные оросители могут быть следующего исполнения: водяные розеткой вверх (ДВВ-8), водяные горизонтальные (ДВГ-10), водяные розеткой вниз (ДВН-8), пенные (ДПУ-8), для водяных завес (ЗВН-8), тонкораспыленной воды (Бриз-12/К16), эвольвентные (ОЭ-16), струйные (ПИРС).

Установки пожаротушения тонкораспыленной водой (ТРВ) характеризуются минимальным расходом воды по сравнению с другими установками водяного пожаротушения. Установки пожаротушения ТРВ целесообразно применять для защиты объектов, для которых существующая сеть хозяйственно-питьевого водопровода не обеспечивает необходимый расход воды для других установок водяного пожаротушения. При этом отсутствует возможность устройства резервуаров для хранения запасов воды. Установки пожаротушения ТРВ по конструктивному исполнению бывают агрегатными и модульными. Примеры модульных установок пожаротушения ТРВ: МУПТВ-60 «Тайфун», ТРВ-Гарант (40), ТРВ-Гарант-14,5-Г-ВД.

Спринклерные автоматические установки пожаротушения с принудительным пуском (АУП-ПП). В АУП-ПП используются спринклерные оросители, которые оснащены устройством автоматического и дистанционного принудительного срабатывания теплового замка (устройством принудительного пуска). Устройства принудительного пуска могут срабатывать автоматически от установок пожарной сигнализации, сигнализаторов потока жидкости, оросителей с контролем пуска и других побудительных устройств. Пример спринклерного оросителя с принудительным пуском: Аква-Гефест.

Спринклерно-дренчерные автоматические установки пожаротушения (АУП-СД), в зависимости от требований к быстродействию и исключению ложных срабатываний, выполняются водозаполненными и воздушными.

водозаполненные АУП-СД применяются в помещениях где необходимо обеспечить повышенное быстродействие установки пожаротушения, при этом допустимы незначительные проливы огнетушащих веществ в случае повреждения или ложного срабатывания спринклерных оросителей. В дежурном режиме питающие и распределительные трубопроводы установки заполнены водой, а подача огнетушащего вещества в защищаемую зону осуществляется при срабатывании автоматического пожарного извещателя и спринклерного оросителя по логической схеме "И".
воздушные АУП-С Д применяются для помещений как с положительными так и отрицательными температурами, где нежелательны проливы огнетушащих веществ в случае повреждения или ложного срабатывания спринклерных оросителей. В дежурном режиме питающие и распределительные трубопроводы заполнены воздухом под давлением, создаваемым компрессором. Заполнение этих трубопроводов огнетушащим веществом происходит только при срабатывании автоматического пожарного извещателя, а подача огнетушащего вещества в защищаемую зону осуществляется по логической схеме "И" при срабатывании автоматического пожарного извещателя и спринклерного оросителя;
воздушные АУП-С Д также применяются для помещений с положительными и отрицательными температурами, где требуется исключить подачу огнетушащего вещества в систему трубопроводов из-за ложных срабатываний автоматических пожарных извещателей, а также проливы огнетушащего вещества из-за повреждения или ложного срабатывания спринклерных оросителей. В дежурном режиме питающие и распределительные трубопроводы заполнены воздухом под давлением, создаваемым компрессором. заполнение этих трубопроводов огнетушащим веществом и его подача в защищаемую зону происходят только по логической схеме "И" при срабатывании автоматического пожарного извещателя и спринклерного оросителя.
В воздушных АУП-С Д сигнал на отключение компрессора должен подаваться при срабатывании автоматического или ручного пожарного извещателя либо при срабатывании спринклерного оросителя (от сигнального клапана).
Сигнальный клапан - нормально закрытое запорное устройство, предназначенное для выдачи командного импульса и пуска огнетушащего вещества при срабатывании оросителя или пожарного извещателя. Для сведения к минимуму вероятности ложных срабатываний сигнального клапана, вызываемых утечками воздуха в питающем и/или распределительном трубопроводах воздушных спринклерных АУП применяется воздушный компенсатор.
Спринклерные оросители всех видов спринклерно-дренчерных автоматических установок пожаротушения которые эксплуатируются при температурах 5 °С и выше, можно устанавливать в любом положении (вертикально розетками вверх или вниз либо горизонтально). Спринклерные оросители установок, эксплуатирующиеся при температурах ниже 5 °С, должны устанавливаться только вертикально розетками вверх или горизонтально.
Для контроля состояния и проверки работоспособности водяных и пенных АУП в процессе эксплуатации, а также для пуска огнетушащего вещества, выдачи сигнала для формирования командного импульса на управление элементами пожарной автоматики (пожарными насосами, системой оповещения, вентиляцией и технологическим оборудованием и др.) используются узлы управления. Узел управления это совокупность технических средств водяных и пенных АУП (трубопроводов, трубопроводной арматуры, запорных и сигнальных устройств, ускорителей либо замедлителей срабатывания, устройств, снижающих вероятность ложных срабатываний, измерительных приборов и прочих устройств), которые расположены между подводящим и питающим трубопроводами спринклерных и дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения. Узлы управления могут размещаться в помещениях насосных станций, пожарных постов, защищаемых помещениях, имеющих температуру воздуха 5 °С и выше и обеспечивающих свободный доступ персонала, обслуживающего АУП.
Узлы управления могут быть следующего исполнения: Узлы управления спринклерные водозаполненные "Прямоточные" (УУ-С100/1,6В-ВФ.04 "Прямоточный-100"); Узлы управления дренчерные с электроприводом малорасходные (УУ-Д40/1,2(Э24, 220)-ГМ.О4); Узлы управления спринклерные водозаполненные (УУ-С100/1,2В-ВФ.04-01); Узлы управления спринклерные воздушные (УУ-С100/1,2Вз-ВФ.О4-01 с акселератором или с электроклапаном); Узлы управления дренчерные с приводом (УУ-Д150/1,2Г0,07- ВФМ.04 с гидроприводом или УУ-Д100/1,2П0,028-ВФ.04 с пневмоприводом); Узлы управления дренчерные с механическим (тросовым) и ручным приводом КПТА (УУ-Д32/1,2(МР)-ВМ.О4-"КПТА"); Узлы управления спринклерные водозаполненные "Шалтан" (УУ-С65/1,6В-ВФ.04).

В качестве источника водоснабжения установок водяного пожаротушения используются открытые водоемы, пожарные резервуары или водопроводы различного назначения. В случае если гидравлические параметры водопровода (давление, расход) не обеспечивают расчетных параметров установки, должна быть предусмотрена насосная установка для повышения давления. В водяных и пенных автоматических установках пожаротушения для обеспечения требуемого давления и (или) расхода могут использоваться пожарные насосы (в том числе и в модульном исполнении), автоматический и вспомогательный водопитатели. Вспомогательный водопитатель это водопитатель, автоматически поддерживающий давление в трубопроводах, необходимое для срабатывания узлов управления, а также расчетные расход и давление воды и (или) водного раствора до выхода на рабочий режим основного водопитателя. Автоматический водопитатель это водопитатель, автоматически обеспечивающий давление в трубопроводах, необходимое для срабатывания узлов управления. В качестве автоматического водопитателя могут быть: сосуд вместимостью не менее 1 куб. м или жокей-насос.
Для обеспечения требуемого расхода и давления воды могут использоваться один или несколько основных рабочих насосных агрегатов. В насосной установке должен быть предусмотрен один резервный насосный агрегат, который должен соответствовать рабочему агрегату с максимальным расходом и давлением подачи. Резервный насосный агрегат должен автоматически включаться при аварийном отключении или несрабатывании любого из основных насосных агрегатов. Пример пожарного насосного агрегата: Grundfos NK 80-250/257. Пример модульной насосной установки: Grundfos Hydro MX.


Установки газового пожаротушения

 

Установки газового пожаротушения (АУГП) не должны применяться для тушения пожаров: волокнистых, сыпучих, пористых и других горючих материалов, склонных к самовозгоранию и тлению внутри объема вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука и др.); химических веществ и их смесей, полимерных материалов, склонных к тлению и горению без доступа воздуха; гидридов металлов и пирофорных веществ; порошков металлов (натрий, калий, магний, титан и др.). Установки АУГП подразделяются: по способу тушения: объемного тушения, локального по объему; по способу хранения газового огнетушащего вещества: централизованные, модульные; по способу включения от пускового импульса: с электрическим, пневматическим, механическим пуском или их комбинацией. Для АУГП предусматриваются следующие виды включения (пуска): автоматический (основной); дистанционный (ручной); местный (ручной). Технологическая часть установок содержит сосуды с газовым огнетушащем веществом (ГОТВ), трубопроводы и насадки. Также, в состав технологической части установок могут входить побудительные системы. В качестве ГОТВ применяются сжиженные газы (например: Хладон 23, Хладон 125) и сжатые газы (Азот, Аргон).
В качестве сосудов для ГОТВ в установках газового пожаротушения используются: модули газового пожаротушения (например модули НПО ПАС МПГ60(150)-50-24); батареи газового пожаротушения; изотермические резервуары пожарные.

Для распределения ГОТВ используются насадки, установленные на трубопроводной разводке. Пример насадка газового потолочного (НПО ПАС НГПД 1.3).

Устройствами местного пуска оснащаются централизованные установки АУГП. Местный пуск модульных установок, модули которых размещены в защищаемом помещении, должен быть исключен.
Автоматический пуск автоматических установок газового пожаротушения осуществляется от автоматических пожарных извещателей. Дистанционный (ручной) пуск осуществляется от устройств ручного пуска (ручных пожарных извещателей) устанавливаемых у входа в защищаемое установкой пожаротушения помещение (например ЭДУ 513-3М).

Помещения, оборудованные установками газового пожаротушения, должны быть оснащены указателями о наличии в них установок. Перед входами в помещения устанавливаются световые указатели «Автоматика отключена», «Газ не входи». Перед выходом из помещения устанавливается световой указатель «Газ уходи» (например Молния-12).

Двери в защищаемые помещения должны быть оснащены извещателями контролирующими положение двери (открыто или закрыто) и передающие информацию об открытии двери на прибор управления пожаротушения.

Автоматические установки порошкового пожаротушения

 

Автоматические установки порошкового пожаротушения (АУПП) не должны применяться для тушения пожаров: горючих материалов, склонных с самовозгоранию и тлению внутри объема вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука и др.); пирофорных веществ и материалов, склонных к тлению и горению без доступа воздуха. Установки могут применяться для тушения пожара на защищаемой площади, локального тушения на части площади или объема, тушения всего защищаемого объема. Модули порошкового пожаротушения размещаются в защищаемых помещениях. Модули с распределительным трубопроводом могут размещаться как в самом защищаемом помещении (в удалении от предполагаемой зоны горения), так и за его пределами в непосредственной близости от него, в специальной выгородке, боксе. Примеры модулей порошкового пожаротушения: БУРАН-2,5-2С, Буран-8У, Гарант-Р7.

Автоматический пуск автоматических установок порошкового пожаротушения осуществляется от автоматических пожарных извещателей. Дистанционный (ручной) пуск осуществляется от устройств ручного пуска (ручных пожарных извещателей) устанавливаемых у входа в защищаемое установкой пожаротушения помещение.
Помещения, оборудованные установками порошкового пожаротушения, должны быть оснащены указателями о наличии в них установок. Перед входами в помещения устанавливаются световые указатели «Автоматика отключена», «Порошок не входи». Перед выходом из помещения устанавливается световой указатель «Порошок уходи» (например Молния-12).

Двери в защищаемые помещения должны быть оснащены извещателями контролирующими положение двери (открыто или закрыто) и передающие информацию об открытии двери на прибор управления пожаротушения.

Автоматические установки аэрозольного пожаротушения (АУАП)

 

Установки объемного аэрозольного пожаротушения не обеспечивают полного прекращения горения (ликвидации пожара) и не должны применяться для тушения: волокнистых, сыпучих, пористых и других горючих материалов, склонных к самовозгоранию и (или) тлению внутри слоя (объема) вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука и др.); химических веществ и их смесей, полимерных материалов, склонных к тлению и горению без доступа воздуха; гидридов металлов и пирофорных веществ; порошков металлов (магний, титан, цирконий и др.). Генераторы огнетушащего аэрозоля (ГОА) располагаются в защищаемом помещении, допускается применение ГОА дистанционной подачи огнетушащего аэрозоля, которые представляют собой устройство с присоединенными к нему трубопроводами, в том числе с предохранительными мембранами (клапанами), для получения и подачи огнетушащего аэрозоля с заданными параметрами в защищаемое помещение. ГОА дистанционной подачи могут располагаться как в защищаемом помещении, так и в непосредственной близости от него. Примеры генераторов огнетушащего аэрозоля: АГС -2/4, ОСА М2 60/108.

Включение установки аэрозольного пожаротушения осуществляется автоматически от пожарных извещателей и дистанционно от устройств ручного пуска. Местный пуск установок не допускается.
Помещения, оборудованные установками аэрозольного пожаротушения, должны быть оснащены указателями о наличии в них установок. Перед входами в помещения устанавливаются световые указатели «Автоматика отключена», «Аэрозоль не входи». Перед выходом из помещения устанавливается световой указатель «Аэрозоль уходи» (например Люкс-12).

Двери в защищаемые помещения должны быть оснащены извещателями контролирующими положение двери (открыто или закрыто) и передающие информацию об открытии двери на прибор управления пожаротушения.

Автономные установка пожаротушения

 

Автономные установка пожаротушения представляют собой установки пожаротушения, которые автоматически осуществляют функции по обнаружению и тушению пожара и не зависимы от внешних источников питания и систем управления.
По виду огнетушащего вещества (ОТВ) автономные установки пожаротушения подразделяются на жидкостные, пенные, газовые, порошковые, аэрозольные, установки пожаротушения с Терма-ОТВ и комбинированные и применяются для защиты отдельных пожароопасных участков.

Аппаратура управления установок пожаротушения

 

Аппаратура управления установок пожаротушения предназначена для формирование команды на автоматический пуск установки пожаротушения при срабатывании пожарных извещателей, сигнализаторов давления или других технических устройств. Также приборы управления пожаротушением обеспечивают автоматическое переключение питания с основного ввода электроснабжения на резервный при исчезновении напряжения на основном вводе с последующим переключением на основной ввод электроснабжения при восстановлении напряжения на нем. Осуществляют автоматический контроль соединительных линий на обрыв и короткое замыкание а также контроль исправности световой и звуковой сигнализации. Формируют команды на управление технологическим оборудованием и инженерными системами объекта.
Аппаратура управления установок водяного и пенного пожаротушения дополнительно обеспечивает автоматический, местный и дистанционный пуск насосов; автоматическое включение электроприводов запорной арматуры; автоматическое или местное управление устройствами компенсации утечки огнетушащего вещества и сжатого воздуха из трубопроводов и гидропневматических емкостей; автоматический контроль аварийного уровня в резервуаре, в дренажном приямке, в емкости с пенообразователем при раздельном хранении; автоматический контроль давления в гидропневмобаке; временную задержку на запуск установки пожаротушения. Пример приборов управления водяного и пенного пожаротушения: Спрут-2, Поток-3Н.

Аппаратура управления автоматическими установками газового, порошкового и аэрозольного пожаротушения дополнительно обеспечивает дистанционный пуск установки; автоматический контроль давления в пусковых баллонах и побудительном трубопроводе для автоматических установок газового пожаротушения; задержку выпуска огнетушащего вещества; отключение автоматического пуска установки при открывании дверей в защищаемое помещение с индикацией отключенного состояния. Пример приборов управления газового и порошкового пожаротушения: Яхонт – ППУ, С2000-АСПТ.