Газовый котел Roca G-100 в эксплуатации 11 лет. В последнее время постоянно проветриваю котельную из-за запаха газа. Когда поднес горящую спичку к неработающей форсунке – появилось небольшое пламя! Что это значит?

 

Малое пламя на форсунке во время паузы в работе котла означает одно – газовый клапан пропускает газ. Видимо, он износился после стольких лет и нуждается в замене. Найти подходящую запчасть на Roca G-100 сложно, так как модель давно снята с производства. Пригласите специалиста для [диагностики котла](/remont_gazovih_kotlov/), и он обследует оборудование с приборами. Надо проверить стартовое давление газа, ведь возможен переизбыток газа перед клапаном. Этот показатель не должен превышать 25 мбар. Имеет также значение и наличие притока воздуха в котельную, и достаточная вытяжка.