Газовый котел Viessmann отработал 6 лет, но теперь стало падать давление в системе – с 2 атм до 0,2 атм, при этом котел запускается нормально. Трубы все открыты, никаких протечек нет. Что это может быть?

 

В котле должен срабатывать датчик минимального давления, который не дает котлу запускаться при значении 0,8. В расширительном бачке должно быть давление 1,5. Необходим выезд специалиста для диагностики настенного котла и проверки соответствия объема системы отопления объему расширительного бака (1:0,08), а также для тестирования манометра и датчика минимального давления теплоносителя. Возможно, существует не заметная визуально микротрещина теплообменника, через которую постоянно испаряется жидкость, и это является причиной неполадки. Стоимость диагностики с учетом выезда до 20 км от МКАД – 5500 рублей.