Когда не обязательно предусматривать монтаж наружного противопожарного водопровода?

 

Не обязательно предусматривать монтаж наружного противопожарного водопровода в таких случаях:
* если число жителей поселения составляет не более 50 человек, а жилые сооружения не превышают 2 этажей в высоту;
* в загородных торговых точках, площадью не более 150 м2, кафе, точках питания, объем которых не более 1000 м3;
* на складах, стоянках, хранилищах площадью не более 50 м2;
* в отдельно расположенных гостиницах, отелях, общежитиях, культурно-зрелищных, общественных и образовательных учреждениях с 1, 2 ,3 ,4 степенью огнестойкости при площади не более 250 м2;
* в производственных цехах и складах с 1 и 2 степенью огнестойкости, пожароопасностью категории Д при объеме не больше 1000 м3;
* в пунктах приема сельско-хозяйственных культур в сезонный период при объеме не больше 1000 м3.