Порядок монтажа автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ

 

Установка систем пожарной сигнализации и систем оповещения представляет собой последовательность определенных действий. В первую очередь требуется составление проекта. Его можно заказать у наших специалистов или обратиться уже с готовым документом на руках.

После того, как проект прошел согласование и между сторонами подписывается договор на оказание услуг, к работе приступает монтажная бригада, состоящая только из опытных, квалифицированных специалистов, обладающих необходимым уровнем знаний. Все работы в обязательном порядке осуществляются под контролем инженерного состава.

Все параметры будущей системы определяются еще в процессе проектирования, в то время как монтаж предполагает следование требованиям проекта. Проводится установка в указанных по проекту местах необходимого оборудования, а также его соединение посредством кабельных линий (при использовании проводного соединения).

Компания ПожСистемСтрой имеет партнерские отношения со многими производителями оборудования, как внутри страны, так и за ее пределами.

Беспроводные системы позволяют обойтись без прокладки кабелей, что с одной стороны сокращает сроки и стоимость монтажных работ, а с другой стороны позволяет сохранить эстетику помещения. Установка проводных соединений может быть выполнена и в скрытом виде (зашивается в стены и потолки), но она будет стоить значительно дороже.

При монтаже устанавливаются элементы системы оповещения. Ее тип определяется на стадии проектирования, исходя из предназначения строения и его конструктивных особенностей. В крупных торговых центрах светозвуковой сигнализации оказывается недостаточно, и применяются дополнительные речевые оповещатели. На крупных объектах может понадобиться формирование полноценной системы управления эвакуацией, предполагающей перенаправление потоков на различные выходы в зависимости от ситуации.

После того, как монтажные работы завершены, любая система в обязательном порядке подвергается тестированию. Только после этого осуществляется освидетельствование установленного оборудования.

Принцип работы системы АПС и СОУЭ

 

Любая система АПС выполняет 2 основные функции:

1) Обнаружение возгорания (пожарные извещатели, например, дымовые, тепловые, пламени, газовые). Задача данной части системы своевременно обнаружить возгорание и передать информацию на контроллер системы.

2) Взаимодействие с инженерными системами: меры по ликвидации и минимизации последствий возгорания. Обычно к ним относятся:

оповещение дежурного персонала о месте возгорания;
включение общего оповещения о пожаре в здании для эвакуации людей;
запуск систем дымоудаления (люди не задохнутся продуктами горения);
отключение систем общеобменной вентиляции и закрытие огнезадерживающих клапанов (для предотвращения распространения огня);
спуск лифтов на первый этаж;
включение пожаротушения;
разблокировка системы контроля и управления доступом (для беспроблемной эвакуации);
передача сигнала о пожаре в пожарную часть и др.

Также любая система АПС непрерывно контролирует работоспособность всех своих отдельных блоков и соединительных линий, незамедлительно информируя дежурный персонал о неисправностях.

Проект АПС нужен только для монтажа или он должен храниться на объекте все время?

 

В соответствии с п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") на объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

Исполнительная документация обычно представляет из себя набор документов:

комплект рабочих чертежей, разработанный проектной организацией с надписями о соответствии выполненных работ этим чертежам или с внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта (РД 78.145-93);
общий журнал работ;
акты освидетельствования скрытых работ;
акты испытаний и ведомости;
сертификаты и паспорта на примененное оборудование и др.

Таким образом, после монтажа рабочая документация признается исполнительной документацией и хранится на объекте постоянно.

Как правило, на ее основании производится расчет стоимости обслуживания системы АПС.

Радиоканальные или проводные системы?

 

Радиоканальные системы АПС предполагают, что все взаимодействие блоков происходит по радиоканалу. Соответственно проводные это классические системы с обменом информацией по проводам.

Обычно, отношение стоимости оборудования к стоимости монтажа радиоканальной системы составляет 70/30. В проводных системах, наоборот 30/70  оборудование дешевле, но монтаж обойдется дороже.

Радиоканальные системы целесообразно устанавливать на маленьких объектах, где АПС взаимодействует с минимальным количеством инженерных систем, или же на объектах среднего размера, в случае если монтаж проводной системы затруднен (например, уже выполнен дорогостоящий ремонт или стены объекта будут расписаны  живописью). В других случаях предпочтение стоит отдать проводным системам.

Главное преимущество радиоканальных систем перед проводными легкость монтажа, в том числе легкость подключения удаленных объектов. Недостатки:

высокая стоимость оборудования;
большая стоимость дальнейшего обслуживания;
чувствительность оборудования к низким температурам;
чувствительность к наведенным внешним помехам (которые могут проявить себя уже после монтажа системы);
необходимость установки ретрансляторов при наличии преград для распространения радиосигнала (например, несущие бетонные стены), и как следствие, еще большее удорожание системы;
необходимость замены питающих аккумуляторов каждого элемента системы по истечении срока их службы (в современных системах срок службы указанных АКБ может превышать 5 лет).

В некоторых случаях целесообразна установка комбинированных систем.

Адресно-аналоговые, адресно-пороговые или безадресные системы?

 

Безадресная (пороговая) система АПС — система с шлейфами сигнализации, в которые включаются обычные пожарные извещатели и другое оборудование типа «нормально-замкнутый» или «нормально-разомкнутый» контакт. Это самый простой вид системы АПС.

Плюсы:

дешевое оборудование;
несложный монтаж;
простота обслуживания.

Минусы:

невозможность корректировки значений порогов срабатывания «день-ночь», запыленности и тд.;
позднее время обнаружения точного места возгорания (индикация срабатывания только для всего шлейфа, а не отдельного датчика);
необходимость большого числа шлейфов контроля;
высокая вероятность ложных срабатываний;
позднее обнаружение пожара;
много соединительных кабелей при большом количестве шлейфов;
нет контроля работоспособности датчиков, следовательно, необходимость установки как минимум двух в помещении.

Адресно-пороговая система — промежуточный тип между адресными и безадресными АПС. В такой системе контроллер не ждет сигнала от датчиков, а периодически адресно и поочередно опрашивает их, различая состояния каждого: «норма»‚ «пожар», «неисправность», «запыленность». Данная система может с точностью до извещателя определить место возгорания, а также определить неисправность конкретного датчика.

Плюс данной системы — цена/качество — преимущества адресной системы за меньшую стоимость. Тем не менее, такие системы все-равно не подойдут для крупных объектов из-за более жесткого ограничения количества извещателей в шлейфах, по сравнению с адресно-аналоговыми АПС. К тому же, аналогично безадресным системам, затруднено взаимодействие с инженерными системами. А вот на средних и малых объектах они вполне применимы.

Адресно-аналоговая система — самая сложная и универсальная система АПС. В такой системе извещатели передают информацию на контроллер, который обрабатывает и выдает управляющие команды на исполнительные устройства. Срабатывание извещателей зависит не от технических характеристик самих извещателей, а от выставленных пороговых значений в контроллере.

Многие параметры настраиваются, существует масса возможностей для взаимодействия с инженерными системами, пользоваться оборудованием очень удобно. Такая система универсальна и применима как для сложнейших и крупных объектов, состоящих из нескольких корпусов, так и для совсем маленьких зданий и сооружений.

Плюсы:

тонкая настройка, удобство взаимодействия с инженерными системами здания, простота контроля параметров как самой системы АПС, так и стороннего оборудования;
минимальное количество ложных срабатываний;
обнаружение пожара на начальной стадии;
контроль работоспособности в реальном времени практически всей системы АПС, включая пожарные извещатели;
точность определения места возгорания.

Минус — дороговизна оборудования, его монтажа, пуско-наладки и обслуживания.

Иногда оптимально применение комбинированных систем. Например, во взрывоопасных помещениях не всегда есть возможность применять адресно-аналоговые извещатели.

Отечественные производители или импортные?

 

Системы АПС — одна из немногих отраслей, в которой произошло действительное импортозамещение.

Лидерами на рынке РФ являются две компании ЗАО НВП «БОЛИД», на базе оборудования которой выполняется подавляющее большинство систем АПС и ТД «РУБЕЖ». Обе компании имеют грамотную техническую поддержку, разветвленные дилерские сети, приемлемую ценовую политику, своевременную адаптацию под изменения российских норм, а также высокое качество оборудования. Поэтому по умолчанию мы выполняем проекты АПС именно «на Болиде» или на «Рубеже».

На рынке также присутствуют другие производители систем АПС: siemens, esser, honeywell.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА СИСТЕМЕ АПС?

 

Лучшая экономия — грамотная разработка проекта. Для этого необходимо:

подобрать тип и параметры системы, обеспечивающие правильную и бесперебойную эксплуатацию;
учесть особенности дальнейшего обслуживания, а также стоимость монтажа.

Применение некачественного оборудования или отказ от «лишних» элементов системы могут повлечь за собой значительно большие расходы — повреждение здания и имущества, физический и моральный ущерб здоровью сотрудников и даже угроза их жизни.

От чего зависит стоимость разработки проекта АПС?

 

Квалификации исполнителя. Как правило, самую низкую стоимость имеют проекты, выполненные неквалифицированными проектировщиками. В тоже время завышенная стоимость — нередко показатель отсутствия потока заказов. Профессионалы выполняют проекты достаточно быстро, что позволяет держать планку цены на среднем уровне;
Площади объекта. Чем больше площадь, тем больше стоимость;
Особенности объемно-планировочных решений, в частности наличия фальшполов, фальшпотолков, сложной структуры перекрытий, высоких потолков и других усложняющих факторов;
Выбор оборудования. Малораспространенные системы в проектировании, монтаже и обслуживании обойдутся дороже;
Наличие на объекте инженерных систем, с которыми взаимодействует система АПС.

Подлежит ли согласованию с органами государственного пожарного надзора разрабатываемая документация на системы АПС и пожаротушения?

 

Нет, согласовывать рабочую документацию марки "АПС/СОУЭ" не требуется: в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006г. № 232-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный Кодекс РФ" из полномочий государственных инспекторов по пожарному надзору исключены права по осуществлению надзорных функций на стадии проектирования, строительства и приемки объекта в эксплуатацию.

Кто имеет право монтировать и обслуживать установки противопожарной защиты?

 

Организации, имеющие лицензию МЧС России на осуществление данного вида деятельности.

Проверяется ли исполнительная документация при проведении проверки?

 

Исполнительная документация проверяется в обязательном порядке. В соответствии с п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации она должна храниться на объекте.

Как часто могут проводиться проверки инспектором государственного пожарного надзора?

 

Плановые проверки за соблюдением требований пожарной безопасности проводятся в соответствии с требованиями закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора), приказа МЧС России № 517 от 1.10.2007 г.»

Плановые мероприятия по надзору за выполнением требований пожарной безопасности на объектах критически важных для национальной безопасности страны, особо важных пожароопасных и с массовым пребыванием людей проводятся органом ГПН один раз в два года.

В отношении субъекта малого предпринимательства плановое мероприятие по надзору может быть проведено не ранее, чем через три года с момента его государственной регистрации. В отношении других объектов надзора плановые мероприятия проводятся не чаще одного раза в три года. (Приказ МЧС России № 517 от 1.10.2007г. п. 35, 48). Проведение внеплановых проверок осуществляется по истечению срока исполнения законного предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности, или поступивших письменных обращений.