После недельного отключения не можем запустить газовый напольный котел Viessmann мощностью 60 кВт. Слышно потрескивание, но пламени нет. Какие есть варианты неисправностей?

 

Надо понимать, на каком этапе розжига происходит сбой: то ли недостаточное давление газа на входе в котел, то ли не открывается газовый клапан, то ли питание на клапан с платы не поступает. Учитывая, что в течение недели агрегат был вне электросети, надо проверить фазировку, перевернув вилку в розетке. Точно назвать неисправность можно только после [диагностики котла](/remont_gazovih_kotlov/), которую лучше доверить специалисту. Выезд мастера на место и обследование оборудования стоит 5,5 тыс. рублей (до 20 км от МКАД). Незначительную неполадку мастер исправит сразу, но запчасти надо оплатить отдельно.