При включении ГВС в газовом котле Daewoo мощностью 23 кВт скачет температура воды – то горячая, то холодная, то опять горячая. Чем объяснить такие перебои?

 

Если при открытии крана горячей воды вы видите явную разницу между напором горячей и холодной воды – то, скорее всего, забит накипью вторичный теплообменник. При сохранении одинакового напора дело, видимо, в 3-ходовом клапане или в некорректно смонтированной системе гидравлики: может быть заужен трубопровод. Также надо проверить давление в сети водоснабжения (норма 2,5-3 бар). Точно назвать причину неполадки специалист может лишь после проведения диагностики котла на месте. Стоимость диагностического выезда в пределах 20 км от МКАД составляет 5500 рублей. Мелкий ремонт без привлечения запчастей входит в эту сумму.