В котельной два старых газовых котла Roca на 80 и 100 кВт, и оба потекли через трещины в теплообменниках. Ищем специалиста для ремонта котлов. Что посоветуете?

 

Испанская фирма Roca несколько лет уже не выпускает ни котлы, ни запчасти к ним. И если на нашем рынке еще можно найти чугунные секции к теплообменнику б/у, то стяжных элементов (ниппелей) к ним не найти. Ниппеля не подлежат повторному использованию, поэтому ремонт теплообменника путем замены секций сегодня невозможен. Разве что попытаться изготовить ниппеля самостоятельно, подобрав достаточно эластичный и термостойкий металл для токарной работы. Наша компания не берется за такой ремонт и рекомендует замену котлов на современную отопительную технику.