🔥Нормирование расстояния между зданием ГРП и физкультурно-оздоровительным комплексом
====================================================================================

На производственной территории проектируемое здание ГРП (газораспределительный пункт), а также недалеко есть оздоровительный комплекс. Какова должна быть удаленность между зданиями на производственной территории? Просьба ответ прислать с ссылками на нормативно техническую документацию.Какое должно быть расстояние между физкультурно-оздоровительным центром (для работников производства на промышленном предприятии) и зданием ГРП по пожарной безопасности?Все это расположено на территории ТЭЦ (особо опасный объект).

Требования к противопожарным расстояниям в настоящий момент установлены Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  (ред. от 23.06.2014), СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"  (ред. от 18.07.2013).В соответствии с п.6.7.6 СП 4.13130.2013  отдельно стоящие газорегуляторные пункты (ГРП) в поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений не менее, указанных в таблице 30 СП 4.13130.2013 , а на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения - согласно требованиям подраздела 6.1 СП 4.13130.2013 .Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП.В стесненных условиях разрешается уменьшение на 30% расстояний от зданий и сооружений до газорегуляторных пунктов пропускной способностью до 10000 м(3)/ч.В соответствии с п.6.7.7 СП 4.13130.2013  отдельно стоящие здания ГРП должны быть одноэтажными, без подвалов, с совмещенной кровлей и быть не ниже II степени огнестойкости и класса С0. Разрешается размещение ГРПБ в зданиях контейнерного типа (металлический каркас с несгораемым утеплителем).В соответствии с п.6.1.2 подраздела 6.1 СП 4.13130.2013  расстояния между зданиями и сооружениями на территории производственных объектов в зависимости от степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности и категории по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются не менее, указанных в таблице 3 СП 4.13130.2013 .Соответственно, первоначально необходимо определить степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и категорию по взрывопожарной и пожарной опасности здания ГРП и степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности здания физкультурно-оздоровительным центра.Далее на основании таблицы 3 СП 4.13130.2013  определить требуемые расстояния между зданием ГРП и зданием физкультурно-оздоровительным центра.Подразделом 6.1 СП 4.13130.2013  также определены случаи, влияющие на уменьшение, либо на увеличение противопожарных расстояний, указанных в таблице 3 СП 4.13130.2013.