Газовый котел Baxi греет систему отопления, заполненную незамерзающей жидкостью. В последнее время участились отключения котла без видимых причин, показывает разные системные сбои. Неужели надо менять плату?

 

Замена центральной электронной платы – ремонт дорогостоящий. Прежде надо убедиться, что плата управления действительно вышла из строя, а не «глючит» под воздействием наведенного электропотенциала в системе. Теплоноситель в виде незамерзающей жидкости всегда дает накопление такого потенциала вследствие электрохимических реакций в трубах и приборах отопления. Потенциал до 5 В опасен для датчиков, так как искажает сигнал, подаваемый на плату, и может привести ее в негодность. Тщательная проверка котла, стабилизатора и электрощитка на предмет соответствия фазировки и наличия глухого заземления обычно хорошо помогает.