🔥Какие требования пожарной безопасности предусмотрены для установки, монтажа и эксплуатации светильников дежурного освещения?
=============================================================================================================================

Допускается ли использовать для дежурного освещения помещений столовой потолочные светильники TL WP (ЛПП-30)? Какие требования пожарной безопасности предусмотрены для установки, монтажа и эксплуатации светильников дежурного освещения?

Помещение столовой относится к помещению общественного назначения (класс Ф3.2 по функциональной пожарной опасности).На электроустановки общественных помещений распространяются требования, установленные Правилами устройства электроустановок . Раздел 6 . Электрическое освещение. Раздел 7 . Электрооборудование специальных установок. Глава 7.1 (утв. Минтопэнерго РФ 06.10.99).В соответствии с п.7.1.46 ПУЭ  в помещениях для приготовления пищи, кроме кухонь квартир, светильники с лампами накаливания, устанавливаемые над рабочими местами (плитами, столами и т.п.), должны иметь снизу защитное стекло. Светильники с люминесцентными лампами должны иметь решетки или сетки, либо ламподержатели, исключающие выпадание ламп.Соответственно, конструкция светильников, применяемых в помещениях столовых, должна соответствовать требованиям п.7.1.46 ПУЭ .В соответствии с подпунктом "в" п.42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации  (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" ) запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.