Как вычислить мощность, с которой мой котел заряжает аккумуляторный бак?

 

Мощность рассчитывается по формуле:  
  
**w = Δt х q x 1,6 / 1000**, где  
  
**w** – мощность, кВт  
**Δt** – разница температур на входе и выходе из котла, °c  
**q** – поток, л/час*  
 

*В качестве рекомендации можно сказать,что в «хорошей» системе, при соблюдении всех рекомендаций по выбору диаметра труб и расстояния между котлом и аккумуляторным баком, объем потока через laddomat будет примерно равен:  
 

| laddomat 21-100 | 4000 – 5000 л/час |
| laddomat 21-60 | 2000 – 2500 л/час |
| laddomat 11-30   | 1000 – 1200 л/час |

  
**Пример**:  
Разница температур на входе и выходе котла на laddomat 21 **Δt** равна 10°c.  
В этом случае мощность будет равна:  
  
**w** = 10 x 2500 x 1,16 / 1000 = 29 кВт  
 **Примечание**: чтобы этому рассчету можно было доверять, необходимо убедиться в том, что величина разницы температур была постоянной в течение по крайней мере 10 минут.  
 Рассчитать мощность котла можно также путем считывания температуры на аккумуляторном баке. Для этого умножаем общий объем нагретой воды в баке, например 1000 л, на разницу температур **Δt**, например от 40°c до 90°c = 50°c. Тогда:  
**w** = 50 x 1000 x 1,16 / 1000 = 58 кВт  
 Если для полной зарядки аккумуляторного бака потребовалось около двух часов, то котел заряжает бак с мощностью приблизительно 58 кВт / 2 = 29 кВт.  
 **Примечание**: Такой рассчет будет правильным только при условии,что вы точно знаете какое количество воды в баке было подогрето.  
 

Какую мне выбрать температуру для термопатрона в laddomat?

 

В зависимости от мощности котла, параметров труб и т.д. вы можете выбрать термопатрон с температурой выше или ниже, чем стандартная. Чаще всего нужно выбирать наиболее высокую температуру открывания, это не приведет к риску остановки вентилятора или прекращению подачи воздуха через заслонку.  
**Внимание**: Иногда при запуске новой системы для нескольких первых розжигов можно выбрать температуру открывания пониже. Это нужно для того, чтобы уменьшить проблему с удалением воздуха, которая часто возникает при при нагреве свежей воды.



Можно ли устанавливать laddomat если расстояние между котлом и баком очень большое?

 

Нет, контур бака для этого будет слишком большим, в этом случае для управления потоком постоянной температуры к котлу рекомендуется установить смесительный клапан совместно с thermomatic k, cc или ec home.  
Смотри инструкцию по эксплуатации, где указано максимально допустимое расстояние между котлом и баком.  
**Примечание**: laddomat в некоторых случаях можно разместить около бака, тем самым уменьшив его контур. При этом надо иметь ввиду, что таким образом вы увеличите контур межу котлом и laddomat и по этой причине естественная циркуляция может быть плохой или незначительной.



После грозы мое устройство перестало работать. Что мне делать?

 

Если устройство полностью отключилось, иногда просто достаточно заменить один или несколько предохранителей на монтажной плате (если они имеются).  
Если блок управления работает, но показывает несправность датчиков, это может означать как неисправность самого датчика, так и выход из строя одного из микроэлементов на монтажной плате.  
Измерьте сопротивление для этих элементов, пользуясь схемой из инструкции по эксплуатации.  
В зависимости от вида вашего блока управления, имеется возможность или починить монтажную плату, или произвести ее замену.



Что произойдет, если я установлю в тепловую систему слишком большой смеситель?

 

Слишком большой смеситель в вашей отопительной системе означает ее нестабильную работу и, как следствие, нарушение комфорта.

При наличии автоматики, подключенной к такому смесителю, насос, пытаясь выровнять температуру потока, будет работать слишком долго. Но, скорее всего, на среднюю температуру в доме это значительно не повлияет, поэтому ваш комфорт не пострадает.Если же вы попытаетсь вручную отрегулировать смеситель, то заметите, что даже совсем незначительный поворот его ручки приведет к слишком большому изменению температуры потока. И это означает, что колебания температуры в доме будут весьма значительные, и что вам придется часто бегать и настраивать нужную температуру.

Иногда у меня возникает такая проблема. Если я не растапливаю котел и жду, пока бак совсем остынет, то после новой растопки бак очень долго нагревается. Но если я растапливаю котел при еще не остывшем баке, то он нагревается гораздо быстрее. Почему так происходит?

 

Это бывает в том случае, если ваш смеситель находится в открытом положении, потому что тепло закончилось, и дом нуждается в обогреве. Что в этот момент происходит? Поток в тепловую систему намного больше потока обратно к котлу, горячая вода из котла перемешиватся с холодной водой в баке, и поэтому общая температура воды, которая поступает в вашу тепловую систему будет ниже, чем это необходимо для закрытия смесителя. Как только бак (и все остальное в доме) нагреется до температуры, необходимой для начала закрытия смесителя, бак опять начнет заряжаться, сохраняя расслоение слоев воды как обычно.  
Также происходит и в том случае, когда котел с основным аккумуляторным баком находятся в одном помещении, а дополнительный бак расположен в жилом доме, и он подключен к основному через теплотрассу. Вы разжигаете котел, начинается зарядка в теплотрассу, но поток от котла к теплотрассе будет больше, чем обратный к нему.  
Это и является причиной слишком низкой температуры в системе.  
Решить эту проблему позволяет наше новое устройство – laddomat mr. Это устройство имеет новую встроенную функцию, которая позволяет установить задержку по времени для начала процесса зарядки после растопки котла. Использование этой функции позволяет системе накопить небольшой объем теплой воды еще до того, как начнется зарядка теплотрассы.



Есть ли какое-нибудь преимущество использования laddomat если у меня отсутствует аккумуляторный бак?

 

Даже если у вас нет акумуляторного бака, мы рекомендуем вам использовать laddomat . Это гарантирует, что вода на обратке к котлу не будет иметь слишком низкую температуру. Смотрите инструкцию по эксплуатации для подключения.

Какое преимущество дает использование аккумуляторного бака с laddomat при отоплении пеллетами?

 

Пеллетному котлу одному нелегко справиться с большим расходом воды в отопительной системе. Проблема с объемом воды решается при помощи аккумуляторного бака. Тепловые потери хорошо изолированного аккумуляторного бака намного меньше, чем у котла (зависит от модели котла и его возраста), благодаря этому можно значительно уменьшить потери этого тепла путем его зарядки в аккумуляторный бак.  
В этом случае вам не придется удерживать котел в постоянно нагретом состоянии. Поэтому котел в такой системе будет работать намного эффективнее, благодаря меньшему количеству пусков, остановок и перезапусков. Такой способ зарядки также будет более экологичным.



Какой срок службы у термопатрона?

 

Рекомендованный срок службы для термопатрона – 5 лет, но он может значительно меняться, в зависимости от состояния работы вашей отопительной системы. Один патрон может выйти из строя после 1-2х лет работы, а другой может работать исправно 10,15, а то и 20 лет.  
В исправно работающей тепловой системе термопатрон просто так не выйдет из строя, по истечении времени, он просто будет открываться при температуре все выше и выше.  
**Что влияет на срок службы термопатрона?**  
Температуры около 100°c и выше – чаще всего одновременно с кипением – могут способствовать сокращению срока службы и, в особых случаях, выхода патрона из строя.  
В некоторых системах отопления может происходить колебание температур вверх и вниз. Такая ситуация вынуждает патрон открываться и закрываться во много раз чаще, чем это считается нормальным. Патрон может выдержать только определенное количество таких движений и выходит из строя намного быстрее.



Почему мне стоит выбрать laddomat с режимом естественной циркуляции?

 

Режим естественной циркуляции помогает розжигать котел в режиме низкой мощности и заряжать аккумуляторный бак даже в условиях отключения электричества.  
Мощность потока при режиме естественной циркуляции будет, конечно, ниже, чем если бы работал насос. Точная мощность потока зависит от диаметра труб, их длины, а также разниц температур и высот между котлом и аккумуляторным баком.  
Потока, образуемого при режиме естественной циркуляции, должно быть вполне достаточно для того, чтобы поддерживать низкую температуру в котле. Это зависит, прежде всего, от мощности котла. Но иногда температура в котле может быть настолько высокой, что включается система его безопасности (выключается вентилятор, открывается воздушная заслонка, чтобы охладить котел, регулятор тяги закрывает вытяжку и тд.).  
Режим естественной циркуляции предохраняет котел от сухого закипания. Так как вода постоянно циркулирует между котлом и баком, она всегда присутствует в контуре и тем самыми спасает котел от сухого закипания. При остутствии воды в котле, существует большая вероятность выхода этого котла из строя и риск возникновения пожара в доме.



Могу ли я использовать laddomat, если у меня нет аккумуляторного бака?

 

Да, можете. Подключение laddomat в этом случае нужно выполнять согласно приведенному ниже рисунку.  
При использовании laddomat 21, laddomat 21-60 или laddomat 21-100, обратный клапан в них должен быть заблокирован при помощи специальной пружины, имеющейся в комплекте.

![laddomat без ТА](http://laddomat21.ru/wp-content/uploads/2021/07/faq-1-300x248.jpg)