🔥Подлежит ли многоквартирный дом оборудованию системами вытяжной противодымной вентиляции?
==========================================================================================

Подлежит ли оборудованию системами вытяжной противодымной вентиляции 4-этажный многоквартирный жилой дом высотой 13,2 м? В подвальном этаже жилого здания отсутствуют помещения с постоянным пребыванием людей. В здании отсутствуют производственные и складские помещения с постоянными рабочими местами. В здании отсутствуют незадымляемые лестничные клетки.

Требования к оборудованию зданий и помещений системами вытяжной противодымной вентиляции установлены п.7.2 СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования" .Исходя из представленных данных установлено, что объект представляет собой 4-этажный многоквартирный жилой дом (здание) (класс Ф 1.3 по функциональной пожарной опасности), высотой менее 28 метров (13,2 м). В подвальном этаже жилого здания отсутствуют помещения с постоянным пребыванием людей. В здании отсутствуют производственные и складские помещения с постоянными рабочими местами. В здании отсутствуют незадымляемые лестничные клетки.Высота здания: высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене. При отсутствии открывающихся окон (проемов) высота расположения этажа определяется полусуммой отметок пола и потолка этажа. При наличии эксплуатируемого покрытия высота здания определяется по максимальному значению разницы отметок поверхности проездов для пожарных машин и верхней границы ограждений покрытия (п.4.4 СП 2.13130.2012"Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (ред. от 23.10.2013); п.3.1 СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"  (в редакции от 09.12.2010)).Этажность здания: число этажей здания, включая все надземные этажи, а также технический и цокольный этажи, если верх их перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м (п.3.56 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"  (ред. от 18.07.2013)).Помещение с постоянным пребыванием людей: помещение, в котором люди находятся непрерывно более двух часов (п.3.11 СП 7.13130.2013 ).Данный многоквартирный жилой дом (класс Ф 1.3 по функциональной пожарной опасности) не подпадает под параметры, установленные п.7.2 СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования" .Соответственно, данный многоквартирный жилой дом (класс Ф 1.3 по функциональной пожарной опасности) не подлежит оборудованию системами вытяжной противодымной вентиляции.Пункт 7.10 СП 7.13130.2013  не определяет перечень и параметры зданий, сооружений и помещений, подлежащих оборудованию системами противодымной вентиляции.Пункт 7.10 СП 7.13130.2013  устанавливает условия применения различных видов вытяжной противодымной вентиляции (условия применения вытяжной системы с естественным побуждением; условия применения вытяжные системы с механическим побуждением).К примеру:В соответствии с подпунктом "а" п.7.2 СП 7.13130.2013  удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать из коридоров и холлов жилого здания высотой более 28 м.К примеру, имеется 20-этажное жилое здание коридорного типа.В соответствии с подпунктом "а" п 7.2 СП 7.13130.2013  из коридоров 20-этажного жилого здания необходимо устройство систем вытяжной противодымной вентиляции.В соответствии с п.7.10 СП 7.13130.2013  в многоэтажных зданиях следует применять вытяжные системы с механическим побуждением.Соответственно, на основании подпункта "а" п.7.2, п.7.10 СП 7.13130.2013  из коридоров 20-этажного жилого здания необходимо устройство систем вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением.К примеруВ соответствии с подпунктом "е" п.7.2 СП 7.13130.2013  удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами (а для помещений высотного стеллажного хранения - вне зависимости от наличия постоянных рабочих мест), если эти помещения отнесены к категориям А, Б, B1, В2, В3 в зданиях I-IV степени огнестойкости, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости.К примеру, имеется одноэтажное производственное здание I степени огнестойкости, состоящее из одного помещения категории В2 по пожарной и взрывопожарной опасности с постоянными рабочими местами.В соответствии с подпунктом "е" п.7.2 СП 7.13130.2013  удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать из помещения категории В2 по пожарной опасности с постоянными рабочими местами, расположенного в одноэтажном здании I степени огнестойкости.В соответствии с п.7.10 СП 7.13130.2013  для удаления продуктов горения непосредственно из помещений одноэтажных зданий следует применять вытяжные системы с естественным побуждением через шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или открываемые незадуваемые фонари.Соответственно, на основании подпункта "е" п.7.2, п.7.10 СП 7.13130.2013  удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать из помещения категории В2 по пожарной опасности с постоянными рабочими местами, расположенного в одноэтажном здании I степени огнестойкости. Для удаления продуктов горения непосредственно из помещений одноэтажных зданий следует применять вытяжные системы с естественным побуждением через шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или открываемые незадуваемые фонари.