🔥Каждое отдельно стоящее здание должно иметь самостоятельные выходы, не связанные с другими зданиями
====================================================================================================

Может ли лестница, которая является эвакуационной (с выходом непосредственно наружу) для существующего производственного здания кат.Б-В, являться также вторым эвакуационным выходом для здания АБК (административно-бытового комплекса), который связан с производственным корпусом переходом с выходом непосредственно на эту лестничную клетку?

В соответствии со ст.32 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  (ред. от 03.07.2016):- здания производственного назначения относятся к классу функциональной пожарной опасности Ф 5.1;- здания АБК относятся к классу функциональной пожарной опасности Ф 4.3.В вашем случае имеется два отдельно стоящих самостоятельных здания различных классов функциональной пожарной опасности, соединенных переходами.В соответствии с п.8.1.11 СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"  (в редакции от 09.12.2010) каждый этаж здания класса Ф 4, в том числе класса Ф 4.3 должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов.Исходя из анализа ст.89 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ  возможно сделать вывод о том, что каждое самостоятельное отдельно стоящее здание (сооружение) должно иметь самостоятельные выходы, не связанные с другими зданиями.То есть непосредственно само здание класса Ф 4.3 должно иметь не менее 2 эвакуационных выходов, соответствующих требованиям ст.89 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ  и СП 1.13130.2009 .К примеру, выходы из коридора 1-го этажа здания АБК должны вести непосредственно наружу (основание: пп."б" п.1 ч.3 ст.89 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ) .Выходы из коридоров 2-го и 3-го этажей здания АБК должны вести на лестничные клетки, расположенные в здании данного АБК, при этом в качестве второго эвакуационного выхода допускается использовать лестницу 3-го типа (основание: пп."б" п.2 ч.3 ст.89 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ ; п.8.3.5 СП 1.13130.2009 ).Соответственно, в вашем случае путь, ведущий из помещений АБК непосредственно наружу через коридоры АБК, переходы между зданиями и лестничную клетку производственного здания (Ф 5.1) (другого здания), не будет рассматриваться как путь эвакуации.