Можно ли самостоятельно покрасить пожарные извещатели?

 

Нет. Для правильной окраски необходимо разобрать пожарный извещатель на отдельные части. Однако это приведет к потере калибровки и, следовательно, его уже нельзя использовать. Попытка покрытия извещателя краской, не разбирая его на части, может, в свою очередь, привести к загрязнению рабочей поверхности и датчика температуры - и, как следствие, к неправильному функционированию.



Возможно ли контролируемое по времени переключение между обнаружением тепла и дыма?

 

Да. Наши автоматические пожарные извещатели Cubus могут быть настроены на управление временем и могут обнаруживать, например, тепло днем и дым ночью. Эта настройка в основном используется в пищеблоках. 



Какие бывают пожарные извещатели?

 

Современные пожарные извещатели можно условно разделить на три группы:

1. Неавтоматические пожарные извещатели (ручное оповещение о тревоге)
2. Автоматические пожарные извещатели
3. [Специальные пожарные извещатели](/ru/pozharnaja-signalizacija/specialnye-sistemy-pozharnoi-signalizacii/ "Специальное оборудование пожарной сигнализации") для специального применения

В зависимости от типа сенсорики автоматические пожарные извещатели делятся на несколько типов: многосенсорные, дымовые, тепловые, газовые (угарный газ) и пламенные.



В чем разница между мультисенсорным извещателем и дымовым пожарным извещателем?

 

Мультисенсорные извещатели работают с несколькими различными датчиками и, таким образом, объединяют в одном устройстве различные системы обнаружения пожара (например, датчики дыма, тепла и пожарных газов). Это означает, что для всех случаев требуется только один извещатель.

Дымовые извещатели имеют только один датчик и срабатывают только в том случае, если частицы дыма попадают на рабочую часть, световой луч, излучаемый инфракрасным диодом, рассеивается этими частицами дыма и частицы этого рассеянного света попадают на светочувствительный датчик (принцип рассеянного света). Дымовые извещатели предпочтительно использовать для обнаружения тлеющих очагов.



По каким критериям нужно выбирать подходящий пожарный извещатель?

 

1. Преобладающие условия окружающей среды
2. высота помещения
3. ожидаемые параметры пожара

 

принимают во внимание при выборе правильных пожарных извещателей.



От чего зависит количество и расположение пожарных извещателей?

 

Количество и расположение автоматических пожарных извещателей зависит, с одной стороны, от применяемых стандартов/инструкций в стране, а с другой - от типа используемых извещателей, геометрии и типа использования помещения, а также условий окружающей среды в контролируемых помещениях. Извещатели должны быть подобраны таким образом, чтобы обеспечить надежное обнаружение возгораний на начальном этапе и избежать ложных тревог.



Есть ли пожарные извещатели разных цветов?

 

Да. Наши пожарные извещатели могут быть изготовлены во всех RAL-цветах по запросу. По желанию можно выбрать степень глянца (шелковый мат и блеск). Однако наши пожарные извещатели в стандартной комплектации имеют белый цвет (RAL 9003).



Что означает компенсация загрязнения или прогнозирование загрязнения?

 

Мультисенсорные извещатели или пожарные дымовые извещатели срабатывают, когда частицы дыма попадают на рабочую поверхность, световой луч, излучаемый инфракрасным диодом, рассеивается этими частицами дыма, и частицы этого рассеянного света попадают на светочувствительный датчик (принцип рассеянного света). С годами все больше и больше частиц грязи попадает на рабочую поверхность, что может привести к ложной тревоге.

Наши автоматические пожарные извещатели **постоянно контролируют**рабочую поверхность на предмет загрязнения. При обнаружении частиц грязи на рабочей поверхности они регулируют чувствительность сигнала тревоги таким образом, чтобы детектор оставался надежным и полностью функционирующим, независимо от его загрязнения. Этот процесс называется **компенсацией загрязнения**.

С помощью **прогноза загрязнения**извещатель самостоятельно предоставляет информацию, когда необходимо его заменить, т.к. компенсации загрязнения уже не достаточно. 



В чем разница между дымовыми и пожарными извещателями в системе пожарной сигнализации?

 

Согласно европейским стандартам, дымовые пожарные извещатели не могут и не должны использоваться с автоматической системой пожарной сигнализации, которая обеспечивает надежное оповещение аварийных служб. Поэтому дымовые пожарные извещатели в основном используются в жилых домах и квартирах, где нет официальных требований к автоматической системе пожарной сигнализации. Кроме того, дымовые пожарные извещатели питаются от батареек, и их работу необходимо проверять вручную - например, нажатием кнопки.