Нужна консультация по дымоходу пеллетного котла. Горизонтальный участок трубы от котла – 2 метра, вертикальный участок внутри дома – 10 метров. Непонятно почему временами пропадает тяга, что делать?

 

Вопрос отсутствия тяги решается исключительно при осмотре оборудования на месте. Сразу можно сказать, что длина горизонтального участка для [твердотопливного котла](/remont_tverdotoplivnyh_kotlov/) должна быть в пределах метра. Далее надо знать, достаточный ли приток воздуха в котельной, насколько поднимается труба над коньком крыши, степень утепления дымохода. Имеет значение и наличие козырька над трубой: при обледенении он может препятствовать выходу дыма и даже создавать обратную тягу. Выезд специалиста по [ремонту дымоходов](/remont_dymohodov/) до 20 км от МКАД и диагностика стоит 5,5 тыс. рублей.