74. норма контрольной опрессовки внутренних газопроводов промышленных, сельскохозяйственных и других производств, котельных, оборудования и газопроводов газорегуляторных пунктов (далее – грп), блочных газорегуляторных пунктов (далее – грпб), шкафных регуляторных пунктов (далее – шрп), газорегуляторных установок (далее – гру):

 

величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке 0,01 мпа, падение давления не должно превышать 0,0006 мпа за 1 час