Настенник Thermona нормально работал, пока не пользовались горячей водой. Когда включили нагрев воды, то в контуре отопления резко упало давление, вплоть до отключения котла. Протечек никаких в системе нет. Может вода перетекать в другой контур?

 

Перетекание воды из отопительного контура в контур ГВС исключено, так как они не сообщаются между собой. Резкое падение давления в системе отопления при отсутствии явных протечек может означать выход из строя расширительного бака. Либо есть значительный слив воды через клапан группы безопасности. Необходим выезд на место специалиста для проведения [диагностики настенного котла](/remont_nastennyh_kotlov/) и выявления неисправности. Такой выезд в пределах 20 км от МКАД стоит 5,5 тыс. рублей. Дальнейший ремонт будет зависеть от результатов диагностики.