🔥Какие конструкции используются в качестве легкосбрасываемых?
=============================================================

Согласно п.5.10 СП 56.13330.2011  и п.6.2.5 СП 4.13130.2013  площадь легкосбрасываемых конструкций определяется расчетом.Какой нормативный документ, включенный в перечень документов обязательного или добровольного применения к техническим регламентам N 123-ФЗ  или N 384-ФЗ, содержит методику расчета площади легкосбрасываемой конструкции?Кроме того, прошу пояснить разночтение требований об исключении из данного вида конструкций армированного стекла (требование СП 4.13130.2013 ) и армированное стекло, стеклопакеты, триплекс, сталинит и поликарбонат (требование СП 56.13330.2011 ). Каким сводом правил пользоваться для определения типа легкосбрасываемой конструкции?

В настоящий момент при проектировании, строительстве вновь строящихся и реконструкции действующих зданий, сооружений, инженерных систем, систем противопожарной защиты применяются:- Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  (ред. от 03.07.2016);- нормативные документы, включенные в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности , утвержденный приказом Росстандарта от 16.04.2014 N 474  (ред. от 25.02.2016);- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"  (ред. от 02.07.2013);- нормативные документы, включенные в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" , утвержденный постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521  (ред. от 29.09.2015).* Примечание. Нормативные документы (их части), на которые имеются ссылки в национальных стандартах и сводах правил (их частях), включенных в настоящий перечень, применяются на обязательной основе в случае, если нормативные документы (их части) содержатся в настоящем перечне.В настоящий момент к нормативным документам по пожарной безопасности относятся:- СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"  (ред. от 18.07.2013) (свод правил в целом);- ГОСТ Р 12.3.047-2012 "Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля"  (пункты 4.1-4.14 ; 5.1-5.20 ).- ГОСТ 12.1.004-91 "Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования"  (ред. от 01.10.93) (Приложения 2 , 3 , 4 (таблицы 11 , 12 ), приложения 5 , 6.2, 7 , 8).К нормативным документам обязательного применения в области безопасности зданий и сооружений в настоящий момент относятся:-СП 56.13330.2011  "Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001" , а именно разделы 1 , 4  (пункты 4.5 , абзац последний пункта 4.6 , пункт 4.11 ), 5  (пункты 5.1 , 5.4 , 5.7-5.9 , 5.11-5.12 , 5.15-5.20 , 5.23-5.26 ,5.29 , 5.30 , 5.33 , 5.34 , 5.36 ).- СП 89.13330.2012  "Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76" , а именно разделы 1  (пункты 1.1 , 1.2 ) 4 , 5  (пункты 5.4 , 5.8 , 5.13 , 5.18 ), 6  (пункты 6.4 , 6.6 , 6.8 , 6.9 , 6.10 , 6.15 , 6.16 , 6.20-6.44 ), 7  (абзацы первый и второй пункта 7.2 , пункты 7.3-7.11 , абзацы первый-третий пункта 7.12 ), 8 , 9 , 10  (пункты 10.1.1-10.1.14 , 10.2.1-10.2.18 , 10.6.1-10.6.9 ), 11  (пункты 11.6 , 11.8 , 11.16 , 11.18 , 11.21 , 11.22 , 11.26 ,11.29 , 11.30 ), 12  (пункты 12.2 , 12.4-12.6 , 12.11-12.13 , 12.16-12.35 ), 13  (пункты 13.1-13.80 ), 14  (пункты 14.1 , 14.2 , 14.8 , 14.12 , 14.16 , 14.17 , 14.21 , 14.24 , 14.28 ), 15  (пункты 15.1 , 15.3 , 15.4 , 15.7-15.16 , 15.20 , 15.22-15.25 , 15.29-15.40 , 15.42 , 15.47-15.62 ), 16  (пункты 16.3-16.10 , 16.13 , 16.14 ,16.17 , 16.18 , 16.20-16.27 , 16.29 , 16.31 ), 17  (пункты 17.1 , 17.4 , 17.6 , 17.12 , 17.13 , 17.21 , 17.22 ), 18  (пункты 18.3 , 18.16 , 18.18 ), 19 , 20 , 21 , приложение Ж .В настоящий момент п.5.10 СП 56.13330.2011  не включен в Перечень , утвержденный постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521  (ред. от 29.09.2015), соответственно п.5.10 СП 56.13330.2011  в настоящий момент не применяется на обязательной основе.СП 56.13330.2011  не включен в Перечень , утвержденный приказом Росстандарта от 16.04.2014 N 474 , соответственно СП 56.13330.2011  в настоящий момент не относится к нормативным документам по пожарной безопасности.В настоящий момент п.5.10 СП 56.13330.2011  может применяться на добровольной основе, в части, не противоречащей требованиям, установленным нормативными документами по пожарной безопасности и нормативными документами обязательного применения в области безопасности зданий и сооружений.В соответствии с п.6.2.5 СП 4.13130.2013  в помещениях категорий А и Б предусматриваются наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции.В качестве легкосбрасываемых конструкций используется остекление окон и фонарей. При недостаточной площади остекления допускается в качестве легкосбрасываемых конструкций использовать конструкции покрытий из стальных, алюминиевых и асбестоцементных листов и эффективного утеплителя. Площадь легкосбрасываемых конструкций определяется расчетом. При отсутствии расчетных данных площадь легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,05 м2 на 1 м3 объема помещения категории А и не менее 0,03 м2 - помещения категории Б.Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 м2.Армированное стекло к легкосбрасываемым конструкциям не относится.В соответствии с п.6.9.16 СП 4.13130.2013  в зданиях котельных при использовании топлива, способного образовывать газо-, паро-, пылевоздушные взрывоопасные смеси, в помещениях топливоподачи следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции, площадь которых определяется расчётом по ГОСТ Р 12.3.047 , при отсутствии расчётных данных площадь легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,05 м2 на 1 м3 помещения категории А и не менее 0,03 м2 - помещения категории Б.Оконные стёкла в зданиях и помещениях топливоподачи должны предусматриваться одинарными и располагаться в одной плоскости с внутренней поверхностью стен.В соответствии с п.7.8 СП 89.13330.2012  (применяется на обязательной основе) при использовании жидкого и газообразного топлива в помещении котельной следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции из расчета 0,03 м2 на 1 м3 свободного объема помещения, в котором находятся котлы, топливоподающее оборудование и трубопроводы.В соответствии с п.7.9 СП 89.13330.2012  (применяется на обязательной основе) в качестве легкосбрасываемых конструкций следует, как правило, использовать остекление окон и фонарей. Применение для заполнения окон армированного стекла, стеклоблоков и стеклопрофилита не допускается.В соответствии с п.7.10 СП 89.13330.2012  (применяется на обязательной основе) при устройстве остекления, предусматриваемого в качестве легкосбрасываемых конструкций, площадь и толщина отдельных листов стекла (в оконном переплете) должна удовлетворять требованиям, приведенным в СП 56.13330 .В помещениях топливоподачи и пылеприготовления оконные переплеты должны быть металлическими.В соответствии с п.5.10 СП 56.13330.2011  (применяется на добровольной основе) армированное стекло, стеклопакеты, триплекс, сталинит и поликарбонат к легкосбрасываемым конструкциям не относятся.В соответствии с п.7.11 СП 89.13330.2012  при невозможности обеспечения требуемой площади остекления допускается в качестве легкосбрасываемых конструкций использовать ограждающие конструкции, как правило, верхнее перекрытие из стальных, алюминиевых и асбестоцементных листов и эффективного утеплителя или предусматривать взрывные каналы, соединенные с наружным выбросом.В соответствии с п.4.13 ГОСТ Р 12.3.047-2012  к мероприятиям по снижению последствий пожара, взрыва следует относить применение устройств, снижающих давление в аппаратах до безопасной величины при сгорании газо-, паро- и пылевоздушных смесей (приложение Н ).Приложением "Н" ГОСТ Р 12.3.047-2012  установлен метод определения требуемой безопасной площади разгерметизации оборудования и помещений.Метод определения безопасной площади разгерметизации оборудования также приведен в приложении N 8 ГОСТ 12.1.004-91 .Соответственно, возможно сделать следующий вывод:Площадь легкосбрасываемых конструкций может определяться расчетом на основании приложения "Н" ГОСТ Р 12.3.047-2012 , приложения N 8 ГОСТ 12.1.004-91 .При отсутствии расчётных данных площадь легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,05 м2 на 1 м3 помещения категории А и не менее 0,03 м2 - помещения категории Б.При использовании жидкого и газообразного топлива в здании котельной (независимо от категории здания и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности) следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции из расчета 0,03 м2 на 1 м3 свободного объема помещений, в которых находятся котлы, топливоподающее оборудование и трубопроводы.В качестве легкосбрасываемых конструкций следует, как правило, использовать остекление окон и фонарей.Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 м2.Оконные стёкла в зданиях и помещениях должны предусматриваться одинарными и располагаться в одной плоскости с внутренней поверхностью стен.Армированное стекло, стеклоблоки, стеклопрофилит, стеклопакеты, триплекс, сталинит и поликарбонат к легкосбрасываемым конструкциям не относятся.При невозможности обеспечения требуемой площади остекления допускается в качестве легкосбрасываемых конструкций использовать ограждающие конструкции, как правило, верхнее перекрытие из стальных, алюминиевых и асбестоцементных листов и эффективного утеплителя или предусматривать взрывные каналы, соединенные с наружным выбросом.