🔥Проектная документация разработана в соответствии со СНиП 21-01-97
===================================================================

Организация выполняет работы по корректировке рабочей документации, разработанной сторонней проектной организацией в 2006 году, согласно которой выполнены общестроительные работы по объекту: "Жилой дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями".Возникла необходимость устранить имеющиеся в рабочей документации недостатки, не нарушая при этом конструктивную надежность и безопасность объекта.С учетом сложившейся ситуации,1. В лестничной клетке типа Л1 секции жилого дома на каждом этаже выполнены 2 одинаковых открывающихся оконных проема общей площадью 2,1 кв.м, (площадь каждого проема составляет 1,05 кв.м). Является ли принятое решение нарушением п.6.35 СНиП 21-01-97? 2. Принятое решение лестнично-лифтового узла лестничной клетки типа Л1 (рис.Е.14 СП 31-107-2004 ) предусматривает устройство лестничных маршей с противоположных сторон лифтовой шахты, что исключает возможность устройства зазора для пропуска пожарного шланга между маршами. Какое решение для пропуска шланга возможно в этом случае (в штрабе)?3. При каких условиях возможно считать за световой проем остекленную дверь с площадью остекления не менее 1,2 кв.м на лестничной клетке типа Л1 во исполнение требований СНиП 21-01-97? 

В соответствии с п.4 раздела I постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года N 87  (ред. от 10.12.2014) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, разрабатывается рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий.В соответствии с ч.4 ст.4. Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  (ред. от 23.06.2014) в случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования.Соответственно, рабочая документация должна разрабатываться в строгом соответствии с проектной документацией и нормативными документами, действовавшими на момент разработки проектной документации.СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" распространяется только на здания, запроектированные (новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт) в период с 1 января 1998 года по 1 мая 2009 года, то есть на период действия данного СНиПа.Соответственно, рабочая документация в отношении многоквартирного жилого дома (класс Ф1.3 по функциональной пожарной опасности) запроектированного в 2006 году должна разрабатываться в строгом соответствии с проектной документацией и СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" .В соответствии с п.6.35 СНиП 21-01-97  лестничные клетки, за исключением лестничных клеток типа Л2, как правило, должны иметь световые проемы площадью не менее 1,2 кв.м в наружных стенах на каждом этаже.Площадь окон - суммарная площадь световых проемов (в свету), находящихся в наружных стенах освещаемого помещения, кв.м (приложение А СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение" ).В данном случае п.6.35 СНиП 21-01-97  не установлено конкретное требование о том, что в наружных стенах лестничных клеток типа Л1 должен быть предусмотрен на каждом этаже именно один световой проем площадью не менее 1,2 кв.м.Соответственно, возможно сделать вывод о том, что в наружных стенах лестничных клеток типа Л1 возможно предусматривать на каждом этаже два световых проема (оконные проемы) с общей площадью не менее 1,2 м(2).В соответствии с п.8.9 СНиП 21-01-97  между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусматривать зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм.Типовые схемы лестнично-лифтовых узлов, отраженные в СП 31-107-2004 "Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий" , не должны противоречить требованиям пожарной безопасности, установленным СНиП 21-01-97 .В данном случае необходимо предусматривать зазоры (проемы) шириной не менее 75 миллиметров между маршами лестниц (поручнями ограждений лестничных маршей) и ограждениями лифтовых шахт, размещенных в объеме лестничных клеток.В соответствии с п.5.15 СНиП 21-01-97  обычная лестничная клетка типа Л1 - с остекленными или открытыми проемами в наружных стенах на каждом этаже.В соответствии с п.6.35 СНиП 21-01-97  лестничные клетки, за исключением лестничных клеток типа Л2, как правило, должны иметь световые проемы площадью не менее 1,2 кв.м в наружных стенах на каждом этаже.Естественное освещение - освещение помещений светом неба (прямым или отраженным), проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях (приложение А СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение" ).Боковое естественное освещение - естественное освещение помещения через световые проемы в наружных стенах (приложение А СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение" ).Площадь окон - суммарная площадь световых проемов (в свету), находящихся в наружных стенах освещаемого помещения, кв.м (приложение А СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение" ).Соответственно, в период действия СНиП 21-01-97  в лестничной клетке типа Л1 в качестве светового проема возможно рассматривать двери с остеклением в наружных стенах.При этом дверные плотна должны иметь остекление площадью не менее 1,2 кв.м