🔥В каких случаях не требуется рассчитывать необходимое и расчетное время эвакуации?
===================================================================================

При разработке тома МПБ были в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" , и нормативными документами по пожарной безопасности.Однако при прохождении экспертизы экспертом было сделано замечание о том, что не приведено расчетное время эвакуации и необходимое время эвакуации согласно ст.53 ФЗ-123 .Является ли замечание эксперта обоснованным?В каких случаях необходимо выполнять указанное в ст.53 N 123-ФЗ  подтверждение?

В соответствии с частями 3 , 4 ст.53 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  (ред. от 02.07.2013) безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, если интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре. Методы определения необходимого и расчетного времени, а также условий беспрепятственной и своевременной эвакуации людей определяются нормативными документами по пожарной безопасности.В соответствии с ч.1 ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  (ред. от 02.07.2013) пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" , и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" , и нормативными документами по пожарной безопасности.В соответствии с ч.3 ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ  при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" , и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию или проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, расчет пожарного риска не требуется.В соответствии с п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ  пожарная безопасности объекта в части обеспечения безопасной эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре будет считаться обеспеченной при выполнении требований пожарной безопасности, утвержденных техническими регламентами, в том числе Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  (ред. от 02.07.2013) и нормативными документами по пожарной безопасности, в том числе СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"  (в редакции от 09.12.2010), СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" .СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"  (в редакции от 09.12.2010) разработан в соответствии со статьей 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" , является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения и устанавливает требования к эвакуационным путям и выходам из зданий, сооружений и строений.В соответствии с ч.4 ст.53 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ  условия беспрепятственной и своевременной эвакуации людей определены нормативными документами по пожарной безопасности, в том числе СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"  (в редакции от 09.12.2010) и СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" .Исходя из этого, возможно сделать вывод о том, что при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, утвержденных техническими регламентами, в том числе Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  (ред. от 02.07.2013) и нормативными документами по пожарной безопасности, в том числе СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"  (в редакции от 09.12.2010), СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"  не требуется определять расчетным методом необходимое и расчетное время эвакуации.В случае отступления от требований нормативных документов по пожарной безопасности (сводов правил и национальных стандартов добровольного применения) в соответствии с п.1 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ  необходимо провести расчет пожарного риска.Методы определения необходимого и расчетного времени эвакуации установлены:- приказом МЧС РФ от 10.07.2009 N 404  (ред. от 14.12.2010) "Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах" (зарегистрировано в Минюсте РФ 17.08.2009 N 14541);- приказом МЧС РФ от 30.06.2009 N 382  (ред. от 12.12.2011)"Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности" (зарегистрировано в Минюсте РФ 06.08.2009 N 14486).Расчеты по оценке пожарного риска включают расчет вероятность эвакуации (расчетное время эвакуации людей; время начала эвакуации; время от начала пожара до блокирования эвакуационных путей в результате распространения на них ОФП, имеющих предельно допустимые для людей значения (время блокирования путей эвакуации; время существования скоплений людей на участках пути).Ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  (ред. от 02.07.2013) четко определен порядок применения методик определения расчетных величин пожарного риска.В соответствии с ч.1 , ч.3 ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  (ред. от 10.07.2012) расчет пожарного риска применяется в случае отступления от нормативных документов по пожарной безопасности.Соответственно, расчет вероятности эвакуации (расчетное время эвакуации людей; время начала эвакуации; время от начала пожара до блокирования эвакуационных путей в результате распространения на них ОФП, имеющих предельно допустимые для людей значения (время блокирования путей эвакуации; время существования скоплений людей на участках пути)) требуется проводить в случае проведения расчетов по оценке пожарного риска, то есть в случае отступлений от требований нормативных документов по пожарной безопасности (сводов правил и национальных стандартов добровольного применения), в том числе от СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"  (в редакции от 09.12.2010).