📌 Конструкции и виды распределительных коллекторов для теплого пола

 

Простейший коллектор-распределитель является промежуточным узлом, который состоит из вытянутого корпуса с отводами дюймового или других размеров, и двумя соединительными отверстиями, расположенными по бокам. К одному его боковому отверстию подключается подающая или отводная магистраль, а к отводам – отдельные контуры системы напольного отопления. А другое боковое отверстие подобного разветвителя всегда комплектуется заглушкой, на месте которой можно смонтировать аналогичное приспособление – если количество контуров нужно будет увеличить. Самые простые распределительные коллекторы наиболее доступны из-за отсутствия вспомогательных арматурных элементов. Хотя для монтажа теплых полов обычно используют изделия с шаровыми кранами.

 ##### Кроме того, на их отводах могут быть установлены и другие запорно-регулирующие элементы, а именно:

 * Термодатчики – контролируют температуру в каждом из отопительных контуров;
* Расходомеры – регулируют потоки теплоносителя для каждого кольца;
* Воздуховыпускные клапаны – позволяют стравливать воздух и сливать воду;
* Счетчики тепла – подсчитывают затраты энергии в каждом контуре;
* Электронные клапаны и смесители – поддерживают заданную температуру нагрева.

 Интересно, что один коллектор, как правило, называют распределительной гребенкой или реже – коллекторной балкой. Но, поскольку в системах отопления их почти всегда два – такой узел корректно именовать коллекторной группой. Подобная группа состоит из подающей и обратной гребенок. В соответствии с названием, первая подает теплоноситель в кольца сети напольного отопления, а вторая необходима для сбора и отвода уже остывшего теплоносителя обратно в котел для нового нагрева. Вообще, принцип работы коллектора теплого пола весьма прост. Подогретый в котле теплоноситель поступает в подающую коллекторную балку, внутри которой скорость его движения уменьшается из-за большего, чем у труб диаметра корпуса. Затем жидкость равномерно распределяется по отводам, двигаясь через их патрубки с меньшими диаметрами в кольца системы напольного отопления.

 Немаловажно, что количество таких отводов почти не ограничено, так как коллекторные группы можно соединять параллельно, в том числе – увеличивая их количество постепенно. После попадания внутрь контуров теплого пола, нагретая жидкость отдает накопленную энергию по мере движения, равномерно прогревая расположенные над ее трубопроводами поверхности. Затем, пройдя весь необходимый «маршрут», теплоноситель возвращается ко второй гребенке, которая собирает его из всех расположенных в одном помещении или на одном этаже колец. Далее жидкость направляется в котел или другой теплогенератор по отводной магистрали, чтобы снова нагреться – для повторения всего описанного цикла.

 ##### Что касается основной классификации распределительных коллекторов теплого пола, то она насчитывает 3 вида, с учетом материалов, используемых для изготовления их корпусов:

 * **Латунные коллекторы** для теплого пола – известны отменным сочетанием надежности и вполне доступной стоимости;
* **Нержавеющие коллекторы** для теплого пола – известны максимальной долговечностью и допустимостью работы под большим давлением;
* **Полипропиленовые коллекторы** для теплого пола – известны тем, что стоят очень дешево, но также они наименее надежны среди всех прочих разветвителей.

 ##### Вторая классификация балок коллекторных делит их на 2 вида, в зависимости от исполнения соединительных элементов, благодаря которым к их корпусам подключают трубопроводы:

 * Коллекторы для теплого пола с литыми соединениями – предназначены для присоединения резьбовых элементов коммуникаций. При этом, они наиболее надежны в плане сохранения герметичности. Второе достоинство гребенок с литыми соединениями заключается в том, что они легко раскручиваются. А это позволяет менять их уплотнители, что также важно для удержания герметичности;
* Коллекторы для теплого пола с цанговыми зажимами – предназначены для присоединения металлопластиковых труб. Но, несмотря на узкую направленность, приобретать их не рекомендуется, так как герметичность подобных соединений часто нарушается из-за довольно быстрого износа уплотнителей. При этом, заменять их в гребенках с цанговыми зажимами кране сложно, а иногда и совсем невозможно.

 ##### Помимо разных видов разветвительных коллекторов, существует и 4 способа их подключения, применяемые, исходя из архитектурных и интерьерных характеристик помещений:

 * Боковое присоединение коллекторов для теплого пола;
* Нижнее присоединение коллекторов для теплого пола;
* Верхнее присоединение коллекторов для теплого пола;
* Диагональное присоединение коллекторов для теплого пола.

 При этом, среди всех перечисленных соединений наиболее популярным является нижнее, так как при такой разводке коммуникаций скрытые под поверхностью пола или плинтусами трубы оказываются почти незаметными. Важно и то, что при нижнем подсоединении все плюсы индивидуального отопления проявляются в полной мере. С этой же целью в процессе формирования контуров напольного отопления, длины тех из них, которые подключаются к одной гребенке, делаются одинаковыми, или максимально близкими по длинам. А в тех случаях, когда это технически невозможно, на каждый отвод устанавливают по циркуляционному насосу. Поскольку коллекторные группы выглядят не слишком эстетично, их размещают в подготовленных заранее нишах или настенных шкафах. А количество колец для них выбирают, исходя из длин контуров, которые не должны превышать 120 м труб.

 

👉 Критерии выбора распределительных коллекторов для теплого пола

 

Планки-разделители для систем напольного отопления желательно подбирать при их проектировании, что позволяет сразу продумать все нюансы – от размещения до монтажа. И последний фактор в этом деле оказывается более значимым, чем может показаться. Дело в том, что устанавливать гребенки можно только в защищенных от значительной влажности помещениях. Тем не менее, для их размещения редко используют гостиные, комнаты или кухни во избежание нанесения ущерба интерьерам. Исключением в этом являются только случаи, когда в помещении еще при строительстве была предусмотрена утопленная в стену ниша с дверцами – для скрытого размещения группы коллекторов. Но, в большинстве случаев их монтируют в кладовых, коридорах или гардеробах, используя небольшие шкафы.

 ##### В целом, выбирая коллектор-гребенку, нужно ориентироваться на такие ее характеристики:

 * Количество имеющихся отводных патрубков;
* Пропускная способность, зависящая от диаметра корпуса;
* Максимальное давление, зависящее от материала корпуса;
* Наличие в конструкции приспособления вспомогательных устройств;
* Возможность или невозможность присоединения дополнительных элементов.

 Непосредственный выбор конкретного коллектора колец теплого пола всегда начинается с определения оптимального сечения его корпуса. Определяют его по расходу теплоносителя, равного мощности теплогенератора, а также скорости движения жидкости в сети. А оснащение отводов изделия определяют, исходя из индивидуальных нужд, но желательно, чтобы на них были установлены, как минимум, шаровые краны. Подобрав модель отопительного распределителя, нужно выяснить их количество. Обычно это несложно, поскольку коллекторы рекомендуется размещать на каждом этаже. Подобное поэтажное размещение гребенок позволяет отключать как отдельные отопительные контуры, так и всю такую часть отопительной системы. А это значительно упрощает ее обслуживание или ремонт.

 ##### При этом, для подключения коллектора могут понадобиться следующие дополнительные изделия:

 * Автоматический воздухоотводчик – необходим для стравливания накапливающегося в трубопроводах воздуха;
* Переходник – необходим для установки воздухоотводчика с диаметром присоединения 1/2 дюйма, при условии, что резьба гребенки составляет 3/4 дюйма;
* Уголок – необходим для присоединения коммуникаций и одновременного направления воздухоотводчика вверх;
* Кран – необходим для подключения к коллектору-распределителю подающего трубопровода, идущего от теплогенератора;
* Сгон с накидкой гайкой – необходим для аварийного перекрывания подачи теплоносителя в гребенку и ее быстрого отсоединения.

 Кроме того, распределительный коллектор для водяного теплого пола нужно обязательно дополнить подпиточным краном. А для фиксации такого узла на стене применяются хомуты с пластиковыми дюбелями или специальные кронштейны. Последние позволяют выдвигать вперед верхнюю гребенку, в результате чего подведенные к ней трубы не мешают присоединению других труб к нижней гребенке. Это не очень важно, но все же, упрощает монтаж узла, и его обслуживание. Стоит также отметить, что любую коллекторную систему рекомендуется дополнять расширительным баком, объемом не менее 10 % от общего объема воды в сети. Он устанавливается на обратной магистрали – перед циркуляционным насосом, если он есть. Относительно выбора лучших коллекторов, представленных на рынке, можно сказать, что во избежание ошибок стоит брать продукцию авторитетных брендов проверенных временем.

 

💪 Преимущества и недостатки распределительных коллекторов для теплого пола

 

##### Хотя конструктивно гребенки-разветвители теплых полов и относительно просты, но как по отдельности, так и в группах, они обладают впечатляющим количеством достоинств, а именно:

 * Идеально равномерное разделение потоков теплоносителя по любому количеству колец напольного отопления;
* Правильно смонтированная с использованием коллекторов разводка дает возможность повысить эффективность сети обогрева в общем;
* Регулировка температуры каждого контура позволяет создавать индивидуальный микроклимат в каждом помещении и поддерживать его столько, сколько нужно;
* При помощи шаровых кранов поток теплоносителя в кольца напольного отопления может быть моментально перекрыт для их обслуживания или ремонта;
* Любая распределительная балка эффективно защищает подключенные к ней коммуникации от небольших гидроударов;
* Гребенки для теплого пола позволяют обогревать только часть помещений в зданиях, временно или на сезон отключив от подачи тепла пустые комнаты или офисы;
* Благодаря широкому ассортименту моделей коллекторов, к каждому из них можно подключать от 2 до 10 контуров напольного отопления;
* Минимальное количество соединений и оптимальное давление минимизируют вероятность появления протечек в процессе подачи теплоносителя в контуры;
* Современные коллекторы – это высокотехнологичные изделия, которые могут быть дополнены разными арматурными элементами и датчиками.

 ##### Разумеется, недостатки у гребенок-распределителей для теплого пола тоже есть, но они относительно немногочисленны и заключаются в следующем:

 * Нужда в закладывании коллекторных ниш при строительстве и реконструкции зданий, или размещение коллекторов в приобретаемых отдельно металлических шкафах;
* Определенная сложность монтажа системы из-за требования – формировать контуры одинаковой длины или оснащать каждый из них отдельным циркуляционным насосом;
* Необходимость в подключении к электричеству циркуляционных насосов, если их монтаж предусмотрен проектом сети напольного отопления;
* Достаточно высокая стоимость гребенок из нержавеющей стали и еще более высокая цена коллекторных групп с функциональным приборным оснащением.

 

💰 Продажа распределительных коллекторов для теплого пола в Украине

 

**Купить распределительные коллекторы для теплого пола** в Киеве, недорого, просто и с быстрой доставкой, можно в интернет-магазине «Современные инженерные системы». В нашем каталоге легко найти подобные изделия от ведущих мировых производителей различных модификаций и всегда неизменно хорошего качества. Подобрать среди них оптимальную модель можно за считанные секунды посредством набора продуманных фильтров. Также наши клиенты могут выбрать подходящую логистическую компанию для доставки данного оборудования в любой обслуживаемый ей населенный пункт в Украине. Распределительные коллекторы для теплого пола, цена которых зависит от их комплектации, материалов корпусов и количества отводов – это возможность получить эффективную систему напольного отопления с гарантированно равномерным прогревом всех ее контуров.