Можно ли заменить галогеновые лампы на светодиодные?
====================================================

У меня люстра на 15 галогеновых маленьких ламп, на каждую лампочку надевается плафон закрытый круглый, имеющий отверстие около 2 мм для отвода тепла. Диаметр отверстия для лампы около 15 мм. Какими светодиодными лампами вашего производства можно заменить мои галогенки? Внутри люстры было 4 коробочки, одну удалили (сломалась), она отвечала за работу пульта и переключение режимов. Теперь осталось 3 коробочки и лампы включаются все 15 вместе, т.е. одновременно горит 300 ватт. Что мне надо еще поменять? Я дилетант в этих вопросах, электрик сказал, что можно просто все галогенки поменять на светодиодные лампы по 3 ватта и все. Он прав? Спасибо.

Электрик не совсем прав.

Установка светодиодных ламп G4 по 3 ватта даст примерно тот-же уровень освещенности, что у Вас есть сейчас с 20-ваттными галогеновыми лампами. Это так, однако *есть два важных момента, которые нужно иметь в виду*.

### Трансформаторы

Установленные сейчас трансформаторы (то, что Вы «коробочками» называете) нужно будет обязательно заменить. Они наверняка не подходят для использования со светодиодными лампами G4 - эти электронные блоки рассчитаны только для галогеновых ламп, и их поведение с активной нагрузкой в виде светодиодных ламп G4 непредсказуемо.

Лампы могут вообще не загореться из-за малой нагрузки, могут начать мигать, перегреваться и т.п. В любом случае такое подключение сокращается срок службы ламп, иногда до нескольких секунд. И наша гарантия не распространяется на эти случаи.

Поэтому *замена трансформаторов обязательна*!

Вместо всех трёх блоков можно будет установить один светодиодный трансформатор подходящей мощности. Процедура замены не сложная, сам трансформатор стоит не дорого, но с правильным трансформатором светодиодные лампы G4 работают очень долго.

### Размеры ламп

15 миллиметровое отверстие слишком мало для светодиодных ламп G4 мощностью 3 ватта. Имеющиеся у нас светодиодные лампы G4 мощностью 3+ ватт, например [K15-24S](/catalog/k15-24s.html), которая была бы идеальной в Вашем случае, имеют диаметр 19 мм. И меньше они не бывают. Теоретически, наверное, можно сделать такую лампу уже, но она тогда будет более 8 см в длину, и подобные изделия нам не встречались. Кроме того, такая длинная лампа не поместилась бы в плафон люстры уже по длине.

Если Вы уверены, что отверстие в плафоне для лампы именно 15 мм, а не больше, то эта проблема, увы, не имеет адекватного решения, а только с потерей в яркости.

В этом случае можно попробовать на замену галогеновым лампам вот такую светодиодную лампу G4 [K15-18S](/catalog/k15-18s.html) - её диаметр 16 мм, и она может поместиться в плафон Вашей люстры. Но итоговая освещенность будет несколько ниже текущего уровня.

### Что делать дальше?

Во-первых нужно поточнее измерить диаметр лампового отверстия в плафоне люстры. От этого, как Вы видете, зависит очень многое.

Зная диаметр, можно [выбрать светодиодную лампу G4](/category_g4.html) максимальной мощности и с подходящими размерами.

Можете сделать ещё проще - снять с люстры один плафон и одну галогеновую лампу и приехать с ними к нам в офис. Мы на месте подберём подходящую модель, включим рядом её и Вашу старую галогеновую лампу, а Вы определитесь - стоящая ли это замена. Одновременно можно будет определиться с трансформатором. Только имейте в виду, что светодиодные трансформаторы по размеру больше тех электронных блоков, что сейчас используются в люстре. Но он будет один, а сейчас блоков стоит три. Так что *неплохо бы иметь размеры той ниши, где трансформатор будет стоять*.

С заменой сгоревшего блока управления помочь, к сожалению, не можем. Но, если у люстры двойной выключатель, Вы можете организовать две цепи, два световых блока. Понадобятся два трансформатора (меньшей мощности и они должны поместиться по размерам) и руки электрика.