Газовый настенник Hermann Habitat-2 в режиме отопления плохо запускается – несколько раз пытается безуспешно. При этом контур горячей воды работает хорошо. Какой датчик мне надо поменять в котле?

 

Неисправность в данном случае вряд ли связана с датчиком, хотя проверить сопротивление датчика опрокидывания тяги не помешает. Скорее всего, не хватает напряжения для открытия электромагнитного клапана или есть проблема с дымоудалением. Надо проверить состояние электрода ионизации. Возможно, в котельной не организован приток воздуха к котлу, без чего не возникает необходимой тяги в дымоходе. Рекомендуем вызвать специалиста для проведения диагностики котла, и только после выявления причины неполадки приступать к ремонту. Выезд мастера до 20 км от МКАД и установление неисправности стоит 5500 рублей, включая мелкий ремонт без замены деталей.