Газовый котел Protherm Медведь TLO 30 потек внизу по разъему. Возможны ли какие-то ремонтные мероприятия? Например, замена прокладок?

 

В котлах небольшой мощности [замена чугунных секций](/remont_gazovih_kotlov/) экономически невыгодна, так как работа соизмерима по стоимости с ценой самого котла. Работа мастера состоит в располовинивании секции и замене ниппелей. Никаких прокладок в чугунных котлах нет, а между секциями расположены металлические ниппеля. Но чаще всего дело не в ниппелях, а в трещинах корпуса. После проведенных работ никаких гарантий на дальнейшую безаварийную эксплуатацию теплообменника не дается.