🔥В каких случаях для здания класса Ф 5.3 не требуется предусматривать внутренний противопожарный водопровод?
============================================================================================================

Имеется здание IV степени огнестойкости, сельскохозяйственного назначения категории Д.Габариты здания 154 м х 22 м. Высота от пола до верха утепленного перекрытия - 2,7 м.Данное перекрытие крепится к нижнему поясу фермы.Сверху фермы идет профлист для защиты от осадков. Фактически чердачное пространство является улицей, т.к. не герметично.С архитектурной точки зрения строительный объем считается по габаритам здания и в высоту по габаритам профлиста, Соответственно 154 х 22 х (переменную высоту) = 16940 м3.Для расчета наружного пожаротушения необходимо брать площадь здания и высоту до верха перекрытия (где может гореть), 154 х 22 х 2,7 = 9147,6 м3. или все же 16940 м3?И второй вопрос: Если все же объем для этого здания берется 9147,6 м3, можно ли, разделив это здание на 2 пожарных отсека, не делать внутреннее пожаротушение, т.к. согласно СП 10.13130.2009 , таблица 2  для зданий IV степени огнестойкости категории Д объем здания получится менее 5000 м3?

В соответствии со ст.32 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  (ред. от 13.07.2015) здания и помещения сельскохозяйственного назначения относятся к классу Ф5.3 по функциональной пожарной опасности, то есть к зданиям и помещениям производственного или складского назначения (класс Ф5 по функциональной пожарной опасности).В соответствии с п.4.1.1 СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности"  (в редакции от 09.12.2010) для производственных и складских зданий необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, а также минимальный расход воды на пожаротушение следует определять в соответствии с таблицей 2 СП 10.13130.2009 .Таблица 2 

|  |  |  |  |  |  |  |
| Степень огнестойкости зданий  | Категория зданий по пожарной опасности  | Число пожарных стволов и минимальный расход воды, л/с, на 1 пожарный ствол, на внутреннее пожаротушение в производственных и складских зданиях высотой до 50 м включ. и объемом, тыс.м3 |
|  |  | от 0,5 до 5 включ.  | св. 5 до 50 включ.  | св. 50 до 200 включ.  | св. 200 до 400 включ.  | св. 400 до 800 включ.  |
| IV и V  | Г, Д  | *  | 2 х 2,5  | -  | -  | -  |

Примечания:1. Знак "-" обозначает необходимость разработки специальных технических условий по обоснованию расходов воды.2. Для зданий, степень огнестойкости и категория пожарной опасности которых не указаны совместно в таблице, требуется разработка специальных технических условий по обоснованию расходов воды.3. Знак "*" обозначает, что пожарные стволы не требуются.В соответствии с п.4.12 СП 56.13330.2011  "Свод правил. Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001"  строительный объем производственного здания определяется как сумма строительного объема надземной части от отметки ±0.00 и подземной части от отметки чистого пола до отметки ±0.00.Строительный объем надземной и подземной частей здания определяется в пределах наружных поверхностей ограждающих конструкций, включая световые и аэрационные фонари, каждой из частей здания.Чердак: пространство между перекрытием верхнего этажа, покрытием здания (крышей) и наружными стенами (при их наличии), расположенное выше перекрытия верхнего этажа (п.3.45 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"  (ред. от 18.07.2013)).Соответственно, строительный объем здания класса Ф 5.3 определяется как сумма строительного объема надземной части от отметки ±0.00 и подземной части от отметки чистого пола до отметки ±0.00.Строительный объем надземной и подземной частей здания определяется в пределах наружных поверхностей ограждающих конструкций, в том числе покрытия здания (крыши).За объем здания в рамках применения таблицы 2 СП 10.13130.2009  принимается строительный объем здания.В Вашем случае объем здания в рамках применения таблицы 2 СП 10.13130.2009  равен 16940 м3.Соответственно, здание класса Ф 5.3 категории "Д", степени огнестойкости IV, объемом 16940 м3 должно быть оборудовано внутренним противопожарным водопроводом (2 пожарных ствола на каждую точку с расходом 2,5 л/с на один пожарный ствол).В соответствии с п.1 примечания к п. 4.1.12 СП 10.13130.2009  установку пожарных кранов на чердаках следует предусматривать при наличии в них сгораемых материалов и конструкций.В соответствии с п.4.1.6 СП 10.13130.2009  для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно 4.1.1  и 4.1.2 .При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать:- для зданий, не имеющих противопожарных стен, - по общему объему здания;- для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, - по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды.В соответствии с п.4.1.5 СП 10.13130.2009  внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать:а) в зданиях и помещениях, объемом менее указанных в таблице 2 ;д) в производственных зданиях III-V степеней огнестойкости объемом не более 5000 м(3) категорий Г и Д;Соответственно, если здание класса Ф 5.3 категории "Д", степени огнестойкости IV, объемом 16940м(3) разделить на части противопожарными стенами I и II типов таким образом, чтобы строительный объем каждой части был менее 5000 м3, то в этом случае, возможно, не предусматривать внутренний противопожарный водопровод.Требования к противопожарным стенам установлены Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  (ред. от 13.07.2015) и СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"  (ред. от 23.10.2013).