здравствуйте! подскажите, пожалуйста, как демонтировать пеллетную горелку на котле куппер ок 20. хочу перейти на дрова, уголь? и насколько сложно потом снова пользоваться пеллетной горелкой? 

 

здравствуйте! для перевода котла в режим твердого топлива необходимо проделать следующие шаги: снимаем горелочное устройсво (оно на шарнирах, демонтаж не вызывает сложностей); возвращаем в котёл ящик зольника, опору колосника, колосник, створку для угля и дверцу (они снимаются при переходе на пеллетную горелку) и топите классическим твердым топливом (уголь, дрова). вся процедура обычно занимает не более пяти минут. в дальнейшем, если вновь решите перевести свой котел на пеллеты, проделайте эти шаги в обратном порядке. всего доброго! 

здравствуйте! подскажите, пожалуйста, насколько калорийны пеллеты? 

 

выделяемая энергия при сгорании — 4,5 - 5 квт/кг. то есть, для получения 10 квт энергии в час необходимо сжечь примерно 2 кг пеллет. можно сказать, что 2 кг пеллет достаточно для отопления примерно 100 кв.м. в течение одного часа.

здравствуйте! стоит котел купер ок 20. дом площадью 150 квадратов. пока топлю в доме тепло и уютно. когда топиться перестает, радиаторы быстро остывают. тепла сейчас хватает на сутки. смогут ли тэны поддерживать плюсовую температуру дома хотя бы дня 2, и есть ли смысл покупать блок контроля, если тэны будут все равно работать по максимуму?  

 

здравствуйте! с данными вопросами необходимо обратиться в специализированную монтажную организацию. есть вероятность того, что дело в топливе, в циркуляции теплоносителя, в дымоходе, в утеплении дома. тэны предназначены для защиты теплоносителя от замерзания, но не для поддержания температуры в доме. 6 квт смогут отапливать приблизительно 60 кв.м. при работе в постоянном режиме. стоит помнить при этом, что ресурс их ограничен. как вариант, вам можно попробовать увеличить инертность системы, установив буферную емкость минимум на 200 л. тем самым вы сможете несколько продлить работу системы отопления после прогорания основного топлива. удачи!

добрый день! у меня вопрос по пульту пубт-03. какие батарейки в нем установлены? 

 

добрый день! в пульте пубт-03 установлены две батареи-таблетки cr 2032 3в, диаметром 20 мм. 

здравствуйте! подскажите пожалуйста, как подключить пульт пубт-03 к однофазной сети для управления тэном котла купер про 22. 

 

добрый день. схему подключения к однофазной сети можно посмотреть по ссылке 

добрый день. после установки пульта не запускаются тэны. на дисплее постоянно моргает температура обратки и подачи и показания равны 00. видимо из-за этого не работает и запуск. провода, которые идут в комплекте прозвонил, обрыва нет. 

 

здравствуйте! вероятнее всего отсутствует сигнал на блоке коммутации из-за неисправности датчиков! требуется замена датчиков. рекомендуем обратиться в местный сервисный центр. всего доброго! 

добрый день! почему регулировка температуры воды идёт по обратке? как мне теперь регулировать температуру включения тэнов? как мне сделать, чтобы по достижении 40 градусов тэн выключился. 

 

здравствуйте! датчик пульта, устанавливаемый на патрубок подачи контролирует защищает от перегрева — при превышении температуры тэн выключается. а включением тэнов пульт управляет как раз на основе сигнала, поступаемого с датчика, установленного на патрубке обратки, при снижении температуры ниже установленного порога подается идет сигнал на включение тэнов.