для чего нужен стабилизатор напряжения?

 

стабилизатор напряжения – устройство, предназначенное для поддержания выходного напряжения в заданных пределах (220в ± 10%), при существенном изменении входного напряжения (90-325в).

как правильно выбрать стабилизатор напряжения?

 

для того, чтобы правильно выбрать стабилизатор напряжения, нужно точно знать:

* тип нагрузки (однофазная, трехфазная);
* номинал вводного автоматического выключателя, который установлен сразу после электросчетчика (мощность потребления нагрузки любого дома или квартиры ограничено номиналом вводного автоматического выключателя);
* пиковые значения минимального и максимального напряжения, которое возможно в сети потребителя;
* наличие потребителей требовательных к высокой точности питающего напряжения (лабораторное, медицинское, измерительное, іт-оборудование).


что такое диапазон стабилизации?

 

диапазон стабилизации – это диапазон входных напряжений, в пределах которых стабилизатор выдает на выходе напряжение, которое не выходит за рамки заявленной точности стабилизации.

что такое диапазон работы?

 

диапазон работы – это диапазон пиковых входных напряжений, при снижении или превышении пороговых значений, которых стабилизатор отключается (уходит в защиту по низкому или высокому напряжению).

как выбирать мощность стабилизатора в вт или ва?

 

полная мощность стабилизатора измеряется в ва, а активная в вт.

 если подключать чисто активную нагрузку (лампочки, обогреватели с cos φ = 1), то его полная мощность в ва равна активной мощности в вт (р = u × i).

 а вот если нагрузка имеет коэффициент мощности меньше 1 (например, насосы, холодильники, электроинструмент и т.п.), то и активная мощность стабилизатора в вт будет меньше полной мощности в ва (р = u × i × cos φ). другими словами, если нагрузка потребляет 5 квт и коэффициент мощности у нее cos φ = 0.7, то полная мощность будет р = 5квт / 0,7 = 7,14 ква и соответственно нужен стабилизатор большей мощности, чем 5 ква.

 приближенные значения коэффициента мощности для самых распространенных электроприборов следующие:

 

| cosφ = 1 | чайник; бойлер; утюг; фен; электроплита; лампа накаливания; обогреватель; телевизор |
| cosφ = 0,95 | холодильник; лампа люминесцентная; компьютер; свч печь |
| cosφ = 0,9 | пылесос; стиральная машина; посудомоечная машина; моющая станция |
| cosφ = 0,6-0,8 | электромотор; компрессор; электроинструмент; электросварка |



изменяется ли выходная мощность стабилизатора при изменении входного напряжения?

 

да, мощность, выдаваемая стабилизатором напряжения, изменяется при колебаниях входного напряжения. чем ниже входное напряжение, тем меньше мощность, выдаваемая стабилизатором в нагрузку.

 выходная мощность стабилизатора определяется типом нагрузки (активная, реактивная) подключенной к стабилизатору, входным напряжением и ограничением входного тока автоматическим выключателем.



что такое точность стабилизации?

 

точность стабилизации - это погрешность, с которой работает стабилизатор напряжения. другими словами, это величина, показывающая на сколько вольт будет отличаться напряжение на выходе стабилизатора от эталонных 220в. обычно данный параметр указывается в процентах и согласно гост 32144-2013 (гост 13109-97) отклонение не может быть больше 220в±10% для нормального функционирования бытовой техники.

 точность стабилизации зависит напрямую от количества ступеней стабилизации и от ширины диапазона стабилизации. при одинаковом количестве ступеней, но разной ширине диапазонов, в которых работают стабилизаторы, погрешность стабилизации будет тоже различной.



какую выбрать точность стабилизации?

 

на сегодняшний день, практически все стабилизаторы напряжения имеют точность не хуже той, которая требуется по госту и в зависимости от поставленных задач данный параметр колеблется от 1 до 8%. но всем ли приборам в доме требуется высокая точность стабилизации? все оборудование условно можно разделить на следующие группы:

 1. стандартная бытовая техника (холодильники, стиральные машины, духовки, бойлеры, телевизоры), которая комфортно себя чувствует при напряжении в сети от 200 до 240в, что соответствует погрешности в 10%. большинство недорогих релейных стабилизаторов, например, серия гибрид, выдают напряжение на выходе с погрешностью менее 7,5%.  
  ![погрешность (точность стабилизации) стабилизатора напряжения ±7,5%](https://stabstore.com.ua/image/catalog/img/tochnost-stabilizatsii-stabilizatora-napryazheniya-7_5.jpg) погрешность (точность стабилизации) стабилизатора напряжения ±7,5%
2. системы освещения более требовательны к точности и ее величина должна быть не меньше 4,5%. тут уже больше подойдут электронные стабилизаторы, например, серия ампер с точностью 3.5% или ампер-т с 2.7%.  
  ![погрешность (точность стабилизации) стабилизатора напряжения ±2,7%](https://stabstore.com.ua/image/catalog/img/tochnost-stabilizatsii-stabilizatora-napryazheniya-2_7.jpg) погрешность (точность стабилизации) стабилизатора напряжения ±2,7%
3. самые чувствительные приборы требуют напряжение на выходе максимально приближенное к 220в. к ним относится серверное оборудование, медицинские аппараты, измерительные приборы и профессиональные фото/видео устройства. для таких приборов погрешность должна быть не более 1-1.5%, что может быть обеспечено далеко не всеми стабилизаторами. из самых точных симисторных/тиристорных моделей можно выделить стабилизатор серии герц, который выдает 220±2в на выходе.  
  ![погрешность (точность стабилизации) стабилизатора напряжения ±1%](https://stabstore.com.ua/image/catalog/img/tochnost-stabilizatsii-stabilizatora-napryazheniya-1.jpg) погрешность (точность стабилизации) стабилизатора напряжения ±1%

 также стоит отметить, что высокая точность стабилизации может несколько уменьшить эффект «мигания» ламп при переключении ступеней – они станут не так заметны на высокоточных моделях.  



что такое скорость реакции?

 

скорость реакции на изменение входного напряжения (быстродействие) — это параметр, показывающий время, за которое стабилизатор отреагирует на скачки или просадки напряжения в электрической сети.

под реакцией следует понимать промежуток времени, в течении которого контроллер стабилизатора измерит изменение напряжения в сети, сравнит его с эталонным и в случае необходимости даст команду исполняющим устройствам (тиристор, реле, сервопривод, транзистор) на соответствующее повышение или понижение напряжения на выходе.



как выбрать стабилизатор по скорости реакции?

 

в настоящее время по характеру нестабильности напряжения электрические сети, образно, можно разделить на несколько видов:

спокойные – это сети, в которых не наблюдается резких и частых перепадов, а напряжение или постоянно низкое, или постоянно высокое. для таких сетей подойдут стабилизаторы напряжения с невысокой скоростью реакции и быстродействием до 100 мс, например, серия гибрид.

![спокойные сети](https://stabstore.com.ua/image/catalog/img/spokoynyye-seti.jpg)спокойные сетив неспокойных сетях напряжение может меняться на протяжении суток в широком диапазоне постоянно. лучшим решением для таких сетей будут электронные симисторные или тиристорные стабилизаторы с реакцией до 20 мс.

![неспокойные сети](https://stabstore.com.ua/image/catalog/img/nespokoynyye-seti.jpg)неспокойные сети

что такое режим байпас (транзит) в стабилизаторе?

 

транзит или байпас (bypass) предназначен для питания нагрузки в обход стабилизатора в случае возникновения какой-либо аварийной или внештатной ситуации. т.е. напряжение из сети подается к приборам без стабилизации напрямую. данная функция востребована как в случае какой-либо неисправности стабилизатора, так и в случае работы нагрузки от генератора, либо при запуске какой-то мощной нагрузки, например, сварки.

![режим байпас (транзит) в стабилизаторе](https://stabstore.com.ua/image/catalog/img/rezhim-bypass-ns-stabilizatore-napryazheniya.jpg)режим байпас (транзит) в стабилизаторе

какая гарантия на стабилизаторы элекс?

 

гарантия на стабилизаторы составляет от 2 до 7 лет в зависимости от исполнения:

* на серию элекс ампер v2.0, элекс герц-дуо v3.0, элекс герц v3.0 гарантия составляет 7 лет с даты продажи
* на серию элекс гибрид гарантия составляет 2 года с даты продажи, но ограничивается 200 000 коммутациями (по счетчику в аппарате).


есть ли сервисный центр, гарантийное и послегарантийное обслуживание?

 

сервисный центр находится в г. одесса на заводе-изготовителе, в котором можно осуществить как гарантийный, так и послегарантийный ремонт изделий элекс



как подобрать мощность стабилизатора, если известен номинал вводного автомата?

 

мы рекомендуем подбирать стабилизатор напряжения по току вводного автомата.

![как определить ток вводного автомата в амперах?](https://stabstore.com.ua/image/catalog/img/kak-uznat-tok-vvodnogo-avtomata-amper.jpg)как определить ток вводного автомата в амперах?все стабилизаторы напряжения элекс имеют в своей маркировке обозначение номинального рабочего тока (5, 10, 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160а).

гибрид у 7-1/xx v2.0

гибрид у 9-1/xx v2.0

ампер у 9-1/xx v2.0

ампер у 12-1/xx v2.0

ампер-т у 16-1/xx v2.0

ампер-р у 16-1/xx v2.0

герц у 16-1/xxx v3.0

герц у 36-1/xxx v3.0

герц-дуо у 16-1/xx v3.0

герц-про у 16-1/xxx v3.0

герц-про у 36-1/xxx v3.0

для правильного выбора мощности стабилизатора номинал вводного автомата, который установлен после счетчика, должен быть не больше, чем на стабилизаторе.



как подобрать мощность стабилизатора, если не известен номинал вводного автомата или его вообще нет?

 

если номинал вводного автомата неизвестен, то мощность стабилизатора можно подобрать по суммарной мощности всех одновременно работающих нагрузок.

при данном методе расчета стоит учитывать наиболее вероятную нагрузку, которая будет единовременно запускаться у потребителя, а не абсолютно все электроприборы в доме.

| потребитель | мощность, вт | потребитель | мощность, вт |
| --- | --- | --- | --- |
| бытовые электроприборы | электроинструмент |
| фен | 450-2000 | дрель | 400-800 |
| утюг | 500-2000 | перфоратор | 600-1400 |
| электроплита | 1100-6000 | электроточило | 300-1100 |
| тостер | 600-1500 | дисковая пила | 750-1600 |
| кофеварка | 800-1500 | электрорубанок | 400-1000 |
| обогреватель | 1000-2400 | электролобзик | 250-700 |
| гриль | 1200-2000 | шлифовальная машина | 650-2200 |
| пылесос | 400-2000 | электроприборы |
| радио | 50-250 | компрессор | 750-2800 |
| телевизор | 100-600 | водяной насос | 500-1600 |
| холодильник | 150-600 | циркулярная пила | 1800-2100 |
| духовка | 1000-3600 | кондиционер | 1000-3000 |
| свч-печь | 900-2000 | электромоторы | 550-3000 |
| компьютер | 400-750 | вентиляторы | 750-1700 |
| электрочайник | 1000-2000 | насос высокого давления | 2000-2900 |
| электролампы | 20-250 | сварочный агрегат | 1500-5000 |
| бойлер | 1200-2000 | газонокосилка | 750-2500 |



как подобрать стабилизатор по пиковым значениям минимального и максимального напряжения, которое возможно в сети потребителя?

 

для правильного подбора стабилизатора необходимо знать пиковые значения минимального и максимального напряжения, которое возможно в сети потребителя и сравнить их с диапазонами стабилизации и диапазонами работы стабилизатора.

если пиковые значение напряжения в сети потребителя будут выходить за диапазон работы стабилизатора, то изделие будет уходить в защиту и отключать нагрузку до момента восстановления рабочего напряжения.

например, если напряжение в сети часто в диапазоне от 120 до 140в, то правильным решением будет установка стабилизатора с расширенным диапазоном работы – ампер-р (расширенный), который гарантированно выдаст 220 ± 3,5% на выходе, а не ампер-т (точный), который выдаст 220 ± 2,7%, но при напряжении в сети от 145в и выше.



как подобрать стабилизатор по типу нагрузки (однофазной и трехфазной)?

 

для правильного подбора стабилизатора необходимо знать, какой тип нагрузки будет использоваться и какой используется силовой ввод – однофазный или трехфазный. если среди нагрузки потребителя нет чисто трехфазной нагрузки, то даже при трехфазном вводе достаточно установить 3 однофазных стабилизатора вместо одного трехфазного.

также следует иметь в виду, что 3-хфазные стабилизаторы элекс предназначены для стабилизации фазного напряжения (220в), а не линейного (380в) и углы между фазами данные стабилизаторы не выравнивают.



какая точность стабилизации у стабилизаторов элекс?

 

точность стабилизации у стабилизаторов элекс находится в диапазоне от 1% до 7,5% в заявленном диапазоне стабилизации.

| наименование | точность стабилизации | диапазон стабилизации в рамках заявленной точности стабилизации | пороги отключения |
| --- | --- | --- | --- |
| гибрид 7 ступеней (10-16а) | 7,5% (220 ± 16 в) | 145-275 в | 130-295 в |
| гибрид 7 ступеней (25-80а) | 7,5% (220 ± 16 в) | 135-275 в | 120-295 в |
| гибрид 9 ступеней (10-16а) | 7,5% (220 ± 16 в) | 145-300 в | 130-310 в |
| гибрид 9 ступеней (25-80а) | 7,5% (220 ± 16 в) | 135-315 в | 110-325 в |
| ампер стандартный 9 ступеней | 4,5% (220 ± 9 в) | 160-260 в | 135-285 в |
| ампер стандартный 12 ступеней | 3,5% (220 ± 7 в) | 145-275 в | 100-295 в |
| ампер-р расширенный 16 ступеней | 3,5% (220 ± 7 в) | 120-275 в | 90-295 в |
| ампер-т точный 16 ступеней | 2,7% (220 ± 6 в) | 145-275 в | 100-295 в |
| герц-дуо 16 ступеней | 2,3% (220 ± 5 в) | 150-260 в | 100-280 в |
| герц однофазный 16 ступеней | 2,3% (220 ± 5 в) | 150-260 в | 100-280 в |
| герц однофазный 36 ступеней | 1-1,5% (220 ± 2 в) | 150-260 в | 100-280 в |
| герц трехфазный 16 ступеней | 2,3% (220 ± 5 в) | 150-260 в | 100-280 в |
| герц трехфазный 36 ступеней | 1% (220 ± 2 в) | 150-260 в | 100-280 в |
| герц-про трехфазный 16 ступеней | 2,3% (220 ± 5 в) | 150-260 в | 100-280 в |
| герц-про трехфазный 36 ступеней | 1% (220 ± 2 в) | 150-260 в | 100-280 в |



что такое гибрид, его преимущества? какая скорость реакции?

 

гибрид – электронный ступенчатый стабилизатор напряжения, в основу которого заложен принцип симисторно-релейной (гибридной) коммутации отводов автотрансформатора.

![что такое стабилизаторы гибрид](https://stabstore.com.ua/image/catalog/img/stabilizatory-napryazheniya-gibrid-chto-takoye.jpg)что такое стабилизаторы гибридосновные преимущества гибридной технологии:

* непрерывная подача электроэнергии в нагрузку. в обычных релейных стабилизаторах на время коммутации контакты реле разорваны и электроэнергия не подается;
* защита всех контактов электромагнитных реле электронными ключами (симисторами) на момент коммутации не допускает повреждений контактов, вызванных протеканием электрического тока в процессе коммутации;
* работа электронных ключей (симисторов) в кратковременном режиме только на время процесса переключения для стабилизации, что исключает их перегрев и потребность в большом и массивном радиаторе;
* использование достаточно малогабаритных и малопотребляющих реле, так как реле не переключаются под током и не требуют массивных контактов и мощной электромеханической системы;
* большая долговечность системы, ограниченная механическим ресурсом коммутационных реле, который значительно превышает ресурс количества коммутаций под током.

скорость реакции (измерение напряжения, принятие решения) на изменение параметров входного напряжения у стабилизаторов серии гибрид - 100 мс. в течении этого времени стабилизатор находится на предыдущей ступени стабилизации и напряжение на выходе стабилизатора соответствует гост 13109-97. непосредственное переключение контактов симисторно-релейной системы происходит за один период.



какой принцип действия заложен в стабилизаторы и какая скорость реакции у элекс ампер, элекс герц-дуо, элекс герц?

 

элексампер, элексгерц, элексгерц-дуо – электронный ступенчатый стабилизатор напряжения, в основу которого заложен принцип симисторной (тиристорной) коммутации отводов автотрансформатора.

в стабилизаторах от 10 до 40а в качестве силового ключа применяется симистор, а от 50 до 125а – тиристор.

скорость реакции (измерение напряжения, принятие решения) на изменение параметров входного напряжения у стабилизаторов элексампер, элексгерц-дуо и элексгерц - 20 мс.

![стабилизаторы напряжения элекс ампер, элекс герц, элекс герц-дуо](https://stabstore.com.ua/image/catalog/img/stabilizatory-napryazheniya-amper-gerc-printsyp-raboty.jpg)стабилизаторы напряжения элекс ампер, элекс герц, элекс герц-дуо

какой подобрать стабилизатор для сетей с критически низким/высоким напряжением?

 

для сетей с низким напряжением (ниже 140в) рекомендуется установка стабилизаторов с расширенным нижним порогом стабилизации:

* стабилизатор элекс ампер-р на 16 ступеней (расширенный), диапазон стабилизации 120-275в
* стабилизатор элексгибрид на 9 ступеней, диапазон стабилизации 135-315в.

для сетей с высоким напряжением (выше 280в) рекомендуется установка стабилизаторов с расширенным верхним порогом стабилизации:

* стабилизатор элексгибрид на 9 ступеней, диапазон стабилизации 135-315в


выполняет ли стабилизатор функцию реле напряжения?

 

стабилизаторы напряжения тм «элекс engineering» выполняют функцию реле напряжения, т.е. при входном напряжении ниже определенного порога (100-135в, в зависимости от исполнения) или выше (280-325в, в зависимости от исполнения) аппарат отключает всю нагрузку. после возвращения напряжения в диапазон стабилизации аппарат автоматически подключает нагрузку.

при включенном режиме электронного байпаса стабилизатор отключает нагрузку при напряжении в сети ниже 120в и выше 265в.



можно ли использовать стабилизатор вместе с внешним реле напряжения?

 

реле напряжения не рекомендуется использовать совместно со стабилизаторами напряжения элекс. и реле, и стабилизатор напряжения имеют одинаковую скорость реакции и срабатывания. задача реле – отследить опасное низкое или высокое напряжение и обесточить нагрузку. задача стабилизатора – привести низкое или высокое напряжение на входе к эталонному значению 220в на выходе. и то и другое изделие одновременно видит скачок или просадку напряжения и одновременно принимает решение – реле отключить, а стабилизатор – стабилизировать.

таким образом реле мешает работе стабилизатора и одновременно их использовать не рекомендуется в виду возможного возникновения конфликта между устройствами и, как следствие, частого прерывания энергоснабжения бытовой техники.



как подобрать стабилизатор, если есть нагрузка с высокими пусковыми токами?

 

для правильного подбора стабилизатора также нужно учитывать наличие у потребителя нестандартной нагрузки с высокими пусковыми токами (насосы, минимойки, мощный электроинструмент, пилорамы, дробилки и подобное электрооборудование). при запуске данное оборудование создает на линии кратковременную просадку напряжения и если это напряжение ниже диапазона работы стабилизатора, то соответственно стабилизатор уйдет в защиту и отключится.

для таких случаев нужно рекомендовать стабилизаторы с ручной подстройкой нижнего порога отключения 60-135в:

* элексампер на 12 ступеней (стандартный)
* элексампер-р на 16 ступеней (расширенный)
* элексампер-т на 16 ступеней (точный)
* элексгерц-дуо на 16 ступеней
* элекс герц на 16 или 36 ступеней.

при ручной подстройке стабилизатор даст возможность запуститься нагрузке (насосам, электродвигателям) даже при просадке напряжения на линии вплоть до 60в. при напряжении в сети от 60 до 100в стабилизатор будет функционировать в течении 1 минуты (этого достаточно для запуска большинства мощной нагрузки), после чего уйдет в защиту и отключится.



какой стабилизатор поддерживает функцию регулировки напряжения на выходе 200-230в?

 

функцию регулировки напряжения на выходе в диапазоне 200-230в поддерживают стабилизаторы серии элексгерц-дуо v3.0 и элексгерц v3.0.

данная функция необходима для оборудования с требованиями по питанию отличными от 220в.



какой выбрать стабилизатор из серии ампер? какая разница между ними?

 

серия стабилизаторов ампер отличается по количеству ступеней стабилизации, точности, диапазону работы и стабилизации:

| параметр | ампер 9 | ампер 12 | ампер-т | ампер-р |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| количество ступеней стабилизации | 9 | 12 | 16 | 16 |
| точность стабилизации | 4,5% | 3,5% | 2,7% | 3,5% |
| диапазон стабилизации | 160-260в | 145-275в | 145-275в | 120-275в |
| диапазон работы | 135-285в | 100-295в | 100-295в | 90-295в |
| регулировка нижнего порога отключения | нет | 60-135в | 60-135в | 60-135в |

во всех перечисленных моделях реализована функция реле напряжения. т.е. при выходе напряжения из заданных рабочих пределов стабилизатор уйдет в защиту и отключит нагрузку. при возвращении входного напряжения в рабочий диапазон - стабилизатор автоматически подключит нагрузку.

во всех моделях стабилизаторов элекс ампер есть встроенный режим электронного байпаса (транзит), вч-фильтры на входе и варисторы для защиты от импульсных помех.



какой выбрать стабилизатор герц-дуо или герц? какая разница между ними?

 

среди моделей элекс самыми точными и многофункциональными являются стабилизаторы герц-дуо на 16 ступеней и герц на 16 и 36 ступеней стабилизации.

основные отличия между ними следующие:

| параметр | герц-дуо | герц |
| --- | --- | --- |
| количество ступеней стабилизации | 16 | 36 | 16 |
| точность стабилизации | 2,3% | 1-1,5% | 2,3% |
| диапазон стабилизации | 150-260 в |
| диапазон работы | 100-280 в |
| доступная мощность | 5-18 квт | 5-27,5 квт |
| регулировка нижнего порога отключения | 60-135 в |
| регулировка напряжения на выходе | 200-230 в |
| тип индикатора | двойной led | многострочный lcd |
| дополнительные функции | led-полоса загрузки стабилизатора | память событий (14 дней), функция построения суточных графиков напряжения и нагрузки, расширенная статистика, сигнализация перегрузки, выбор языка меню (укр/рус/англ), отключение подсветки индикатора, звуковая сигнализация перегрузки |
| защита от вч-помех | вч-фильтры на входе и выходе |



какой выбрать самый недорогой стабилизатор? в чем разница?

 

среди моделей элекс самыми недорогими являются гибрид на 7 ступеней и ампер на 9 ступеней стабилизации. основные отличия между ними следующие:  

| параметр | ампер | гібрид |
| --- | --- | --- |
| количество ступеней стабилизации | 9 | 7 |
| точность стабилизации | 4,5% | 7,5% |
| диапазон стабилизации | 160-260 в | 135-275 в |
| диапазон работы | 135-285 в | 120-295 в |
| тип ключа | симистор или тиристор | симистор дублированный реле |
| наличие байпаса | да | нет |
| индикация текущего значения входного тока | да | нет |
| индикация текущего значения полной мощности | да | нет |
| защита от вч-помех | вч-фильтры на входе | нет |



можно ли установить вместо одного трехфазного три однофазных стабилизатора? в чем отличие?

 

трехфазный стабилизатор элекс по сути является тремя однофазными стабилизаторами в одном корпусе, поэтому вместо одного трехфазного можно установить три однофазных и это не будет ошибкой.

отличия использования трех однофазных от одного трехфазного:

* корпус трехфазного стабилизатора напольного исполнения, а однофазного – настенного
* силовые ключи у трехфазных стабилизаторов – тиристоры, а у однофазных могут быть и реле, и симисторы, и тиристоры, в зависимости от модели и мощности
* трехфазный стабилизатор герц имеет механический байпас (транзит), защиту от неполнофазного режима работы (режим синхронизации фаз), а однофазные таких функций не поддерживают
* вес одного трехфазного стабилизатора больше, чем 3-х однофазных из-за конструктивных особенностей
* максимальная мощность трехфазного стабилизатора герц составляет 106 квт, в то время как максимальная мощность трех однофазных стабилизаторов герц – 83 квт
* цена трехфазного стабилизатора в среднем на 12% выше трех однофазных стабилизаторов
* при коротком замыкании на одной из фаз трехфазный стабилизатор отключится полностью (выбьет автомат), а однофазный отключит только ту фазу, на которой произошла авария и оставшиеся продолжат работу. однако при неполадках на одной из фаз или выходе из строя одной из фаз на трехфазном стабилизаторе стабилизатор продолжит работу на двух оставшихся фазах. исключение – включенный режим синхронизации фаз на трехфазном стабилизаторе, при котором при отключении одной фаз автоматически выключаются остальные.

![подключение 3-х однофазных стабилизаторов к трехфазной сети](https://stabstore.com.ua/image/catalog/img/podklyucheniye-3-odnofaznykh-stabilizatorov-k-3faznoy-seti.jpg)подключение 3-х однофазных стабилизаторов к трехфазной сети

где устанавливать стабилизатор?

 

однофазные стабилизаторы напряжения элекс предназначены для настенной вертикальной установки, а трехфазные – для напольной установки внутри сухих и отапливаемых помещений с температурой окружающего воздуха от 0 до +35°с.

возможна установка стабилизатора в нишах или коммутационных шкафах (распределительных щитках), но при этом свободное расстояние от нижней и верхней части стабилизатора должно быть не менее 10-15 см для свободного доступа холодного воздуха.

для установки на улице стабилизатор должен быть смонтирован в специальном герметичном климатическом боксе. наиболее всего стабилизатор «боится» влажности – не более 80%. степень защиты корпуса (пыле- влагозащиты) – ip20.

запрещается установка стабилизаторов в помещении со взрывоопасной или химически активной средой, при повышенной запыленности, на стройплощадках или в ремонтируемых помещениях, в условиях воздействия капель или брызг на корпус стабилизатора.

![как правильно устанавливать стабилизатор напряжения (однофазный/трехфазный)](https://stabstore.com.ua/image/catalog/img/ustanovka-1faznogo-i-3faznogo-stabilizatora.png)как правильно устанавливать стабилизатор напряжения (однофазный/трехфазный)

как осуществляется подключение стабилизатора?

 

подключение однофазного стабилизатора осуществляется через клеммную колодку, которая находится внизу изделия под защитной крышкой

![подключение однофазного стабилизатора](https://stabstore.com.ua/image/catalog/img/podklyucheniye-odnofaznogo-stabilizatora.png)подключение однофазного стабилизатораподключение трехфазного стабилизатора герц осуществляется через клеммную колодку, которая находится вверху изделия под съемной верхней крышкой.

![подключение трехфазного стабилизатора герц](https://stabstore.com.ua/image/catalog/img/podklyucheniye-trekhfaznogo-stabilizatora-gerc.jpg)подключение трехфазного стабилизатора герцподключение трехфазного стабилизатора герц-про осуществляется через резьбовые соединения, которые находятся внизу изделия под съемной передней крышкой.

![](https://stabstore.com.ua/image/catalog/img/podklyucheniye-trekhfaznogo-stabilizatora-gerc-pro.png)подключение трехфазного стабилизатора герц-проаппарат подключается после электрического счетчика, вводного автоматического выключателя и узо. обязательно подключение к контуру заземления. для подключения используется схема «сквозной ноль».