Электропроводка в бревенчатом доме

Уважаемый Nikandobvan, вы заблуждаетесь!

ПУЭ не нормирует толщину стенок труб, и даже не требует чтобы они были стальными. В ПУЭ (изд. 7, гл. 2.1, табл. 2.1.3. "Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности" для прокладки, прокладываемой по основаниям и конструкциям из сгораемых материалов") указано что трубы должны быть "из несгораемых материалов".
Все, более ничего.

Более подробно этот вопрос рассмотрен в "Своде правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" (постановление Госстроя РФ от 26 ноября 2003 г. №94", гл. 14 4. "Устройство внутренних электрических сетей"

Там имеется таблица 14.1 "Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность" Из таблицы мы видим, что при использовании медных проводников сечением до 2,5 кв. мм толщина стенки трубы не нормируется. Вообще.

Так же должен отметить, что в ПУЭ (изд. 7, гл. 2.1, табл. 2.1.2. "Выбор видов электропроводок, способов прокладки и проводов и кабелей") указано что " 2. Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках".

Но поскольку помещение ТС явно не подходит ни под одно, ни под другое, ни под третье - данное требование к нему неприменимо.