чем отличается "ноль" и "земля" в электротехнике ?

и почему нельзя использовать "ноль" в качестве "земли" ?

земля - это точка, подключённая к настоящей земле, то есть весь потенциал этой точки стекает в землю. это экранирование, защита от статики, защита людей от поражения током. ноль - это условная точка. обычно подключена к среднему выводу трансформатора питания. нулём она называется потому, что все измеряемые напряжения измеряются относительно этой точки. но её потенциал относительно земли может отличаться от 0, например, когда "0" - это минус источника питания. в этом случае его нельзя использовать в качестве земли. 

скажите пожалуйста в магазине подключены холодильники с глухозаземлённой нейтралью продавцы говорят что их постоянно щиплет и требуют чтобы сделали заземление подскажите как сделать спасибо

1.7.3. электрической сетью с эффективно заземленной нейтралью называется трехфазная электрическая сеть выше 1кв, в которой коэффициент замыкания на землю не превышает 1,4.
коэффициентом замыкания на землю в трехфазной электрической сети называется отношение разности потенциалов между неповрежденной фазой и землей в точке замыкания на землю другой или двух других фаз к разности потенциалов между фазой и землей в этой точке до замыкания.
1.7.4. глухозаземленной нейтралью называется нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление (например, через трансформаторы тока) .
1.7.5. изолированной нейтралью называется нейтраль трансформатора или генератора, не присоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через приборы сигнализации, измерения, защиты, заземляющие дугогасящие реакторы и подобные им устройства, имеющие большое сопротивление.
1.7.6. заземлением какой-либо части электроустановки или другой установки называется преднамеренное электрическое соединение этой части с заземляющим устройством.
1.7.7. защитным заземлением называется заземление частей электроустановки с целью обеспечения электробезопасности.
1.7.8. рабочим заземлением называется заземление какой-либо точки токоведущих частей электроустановки, необходимое для обеспечения работы электроустановки.
1.7.9. занулением в электроустановках напряжением до 1кв называется преднамеренное соединение частей электроустановки, нормально не находящихся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока.
1.7.10. замыканием на землю называется случайное соединение находящихся под напряжением частей электроустановки с конструктивными частями, не изолированными от земли, или непосредственно с землей.
замыканием на корпус называется случайное соединение находящихся под напряжением частей электроустановки с их конструктивными частями, нормально не находящимися под напряжением.
1.7.11. заземляющим устройством называется совокупность заземлителя и заземляющих проводников.
1.7.12. заземлителем называется проводник (электрод) или совокупность металлически соединенных между собой проводников (электродов) , находящихся в соприкосновении с землей.
1.7.13. искусственным заземлителем называется заземлитель, специально выполняемый для целей заземления.
1.7.14. естественным заземлителем называются находящиеся в соприкосновении с землей электропроводящие части коммуникаций, зданий и сооружений производственного или иного назначения, используемые для целей заземления.
1.7.15. магистралью заземления или зануления называется соответственно заземляющий или нулевой защитный проводник с двумя или более ответвлениями.
1.7.16. заземляющим проводником называется проводник, соединяющий заземляемые части с заземлителем.
1.7.17. защитным проводником (ре) в электроустановках напряжением до 1кв называется проводник, соединяющий зануляемые части с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока.
1.7.18. нулевым рабочим проводником (n) в электроустановках до 1кв называется проводник, используемый для питания электроприемников, соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника в трехпроводных сетях постоянного тока.
совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим проводником (pen) в электроустановках до 1кв называется проводник, сочетающий функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников.
в электроустановках до 1кв с глухозаземленной нейтралью нулевой рабочий проводник может выполнять функции нулевого защитного проводника

назначением:
- нулевой рабочий проводник - для создания замкнутого контура источник - провода - нагрузка - источник.
также для построения систем защиты по токам в нулевом проводе.
- нулевой защитный проводник - для снижения, в случае пробоя на корпус, напряжения на нем до безопасного уровня. т. е. , чтобы при прикосновении через тело не шло более безопасного тока. 

поверь сам:
намочи руки, прикоснись к непокрашенной части системника и так же батареи отпления
это ты заземлил питание системника, получил землю. .
вот рисунок:
![](//content.foto.my.mail.ru/mail/prizracnii_voin/_answers/i-3674.jpg)

это 3-х фазная система дома с заземленным нулем (так строятся системы всех жилых домов) ![](//otvet.imgsmail.ru/download/bbc9ae7d3b1eac00899dd60b8aa0934b_i-71.jpg)
иногда используется система с многократно заземленным нулем (турбонуль) такой ноль можно и нужно использовать как заземление такая система используется на заводах где преимущественно 3-х фазная нагрузка 
![](//otvet.imgsmail.ru/download/bbc9ae7d3b1eac00899dd60b8aa0934b_i-72.jpg)
есть системы с изолированным нулем такие системы позволяют создать безопасность для людей те чтоб ударило током нужно коснутся сразу до двух проводов но такие системы несут в себе скрытую опасность такую как на одну часть нетоковедущих частей попадет соединение с одним проводом а на другую другой провод, при прикосновении к обоим частям одновременно человек получает электрический удар. и проверить сложно потому что фазовый индикатор не работает а удар всегда получается сильный 
![](//otvet.imgsmail.ru/download/bbc9ae7d3b1eac00899dd60b8aa0934b_i-73.jpg)
ну и причина по которой нуль не желательно использовать как заземление:
пока все исправно 0 это хорошее заземление, но если при плохом обслуживании 0 отгорает и 3-х фазная система не симметрична (сопротивления в фазах разные) начинается дрейф нуля те напряжение на нулевом проводе меняется от 0 в до 220 в относительно земли, а напряжение в розетке от 0 в до 380 в
![](//otvet.imgsmail.ru/download/bbc9ae7d3b1eac00899dd60b8aa0934b_i-74.jpg)

зануление - это рабочий ноль в трех или одно фазной сети. проводник рабочего ноля соединен с корпусом электропитающей установки (шкафа) . по рабочему нолю в трехфазной сети протекает ток равный сумме токов в трех фазах.
напряжение между фазами - 380в, между фазой и рабочим нулем - 220в.
а заземление - это отдельный провод, соединенный с контуром заземления, который по современным требованиям необходимо ставить возле любого здания.
рабочий ноль может быть изолированным (не соединен с заземлением) и не изолированным, когда на электрощитке или в распределительном шкафу шины ноля и земли соединяются. 

ноль- нулевая точка трёхфазной сети, начало координат, от которого откладываются вектора фаз, физически- точка соединения концов фазных обмоток трансформатора. земля- шина заземления. в четырёхпроводной сети ноль глухо соединён с землёй, в пятипроводной сети, а сейчас для бытовых потребителей строят именно такие сети, ноль и земля независимы и идут отдельными проводами. низковольтная обмотка трансформатора в этом случае заземляется через пробивной предохранитель. так что иногда можно использовать ноль вместо земли, если сеть четырёхпроводная.. 

ноль - провод, идущий к источнику питания. в нормальных режимах ток по нему нулевой.
земля - провод соединён с землёй (заземление) .
ноль иногда соединяют с землёй - "схема с заземлённой нейтралью".

слава... электродиикам!!!! 

"ноль" -это противоположность "фазы",а "земля"-это отдельный предохранительный контур, соеденённый с заземлением

по моему одно и тоже) 

потому-что вилку в розетку вставляют и так и эдак