🔥Классификация взрывоопасных зон установлена Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности
========================================================================================================

На данный момент мы определяем классификацию взрывоопасных зон по ПУЭ 6 изд. гл.7.3 , на сколько я понимаю, что после выпуска нового N 123-ФЗ "ТР О требованиях пожарной безопасности"  необходимо классификацию взрывоопасных зон выполнять по ст.19  данного закона. Права ли я?

В настоящий момент классификация взрывоопасных зон установлена ст.19 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  (ред. от 03.07.2016), Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" .В соответствии с п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации  (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" ) (ред. от 21.03.2017) должно обеспечиваться наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5 , 7  и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" .В настоящий момент установлены следующие классы взрывоопасных зон: 0-й класс, 1-й класс, 2-й класс, 20-й класс, 21-й класс, 22-й класс. Методы классификации взрывоопасных зон и определения размеров взрывоопасных зон, классификация взрывозащищенного электрооборудования и уровни взрывозащиты взрывозащищенного электрооборудования, выбор и установка взрывозащищенного электрооборудования осуществляются на основании нормативных документов по пожарной безопасности и стандартов, включенных в перечни, утвержденные ТР ТС 012/2011 .К примеру:- ГОСТ 30852.9-2002 "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон" ;- ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 "Межгосударственный стандарт. Взрывоопасные среды. Часть 10-1. Классификация зон. Взрывоопасные газовые среды" ;- ГОСТ IEC 61241-10-2011 "Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 10. Классификация зон, где присутствует или может присутствовать горючая пыль" ;- ГОСТ IEC 60079-10-2-2011 "Взрывоопасные среды. Часть 10-2. Классификация зон. Взрывоопасные пылевые среды" .К примеру, выбор и установка взрывозащищенного электрооборудования осуществляются на основании:- ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996) "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)". В соответствии с ч.1 ст.82 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ  электроустановки зданий и сооружений должны соответствовать классу пожаровзрывоопасной зоны, в которой они установлены.В соответствии с ч.12 ст.82 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ  взрывозащищенное электрооборудование допускается использовать во взрывоопасных помещениях при условии соответствия категории и группы взрывоопасной смеси в помещении виду взрывозащиты электрооборудования.В настоящий момент Правила устройства электроустановок  (ПУЭ ) применяются, но только в части, не противоречащей требованиям, установленным нормативными правовыми актами и нормативными документам (основание: ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 01.07.2017) "О техническом регулировании" ; ч.1 ст.151 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ ).То есть, в настоящий момент ПУЭ  не применяется при классификации взрывоопасных зон, определении размеров взрывоопасных зон, классификации взрывозащищенного электрооборудования, выборе и установке взрывозащищенного электрооборудования, так как в данной части противоречит требованиям, установленными Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ , ТР ТС 012/2011, нормативными документами по пожарной безопасности и стандартами, включенным в перечни, утвержденные ТР ТС 012/2011.