Для улучшения циркуляции в системе отопления с газовым котлом Rinnai я установил дополнительный насос. Котел стал часто «капризничать» в режиме отопления. Надеюсь, это не из-за насоса?

 

Похоже, что именно неправильная схема гидравлики послужила причиной неполадок. Если дополнительный насос циркуляции введен в систему без установки гидрострелки – обязательно будет его влияние на насос в составе агрегата. Из практики знаем, что невозможно подобрать такой же точно насос по сопротивлению и по частоте вращения. В результате несовпадения характеристик один из них сгорает, и чаще всего это «родной» насос в котле. Для [коррекции системы отопления](/montaj_kotelnogo_oborudovaniya/) необходим выезд специалиста на место и монтаж гидроразделителя либо просто демонтаж дополнительного насоса.