🔥 Эвакуационные выходы из помещений зданий дошкольных образовательных организаций
=================================================================================

Допустима ли эвакуация из групповой расположенной на 2-ом этаже детского сада через соседнюю групповую имеющую непосредственный выход на лестницу 3-го типа? Основной эвакуационный выход из обеих групповых на внутреннюю лестничную клетку имеется.

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 июля 2020 года № 1190 утвержден перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В данный перечень включен СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы». Таким образом, СП 1.13130.2020 устанавливает требования к эвакуационным путям и выходам из зданий и сооружений.В соответствии с пунктом 5.2.3 СП 1.13130.2020, не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения зданий дошкольных образовательных организаций (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1), предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек.В свою очередь, согласно части 3 статьи 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123-ФЗ), к эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут:1) из помещений первого этажа наружу:а) непосредственно;б) через коридор;в) через вестибюль (фойе);г) через лестничную клетку;д) через коридор и вестибюль (фойе);е) через коридор, рекреационную площадку и лестничную клетку;2) из помещений любого этажа, кроме первого:а) непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;в) в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;г) на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа;3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное на том же этаже и обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части. Выход из технических помещений без постоянных рабочих мест в помещения категорий А и Б считается эвакуационным, если в технических помещениях размещается оборудование по обслуживанию этих пожароопасных помещений.Таким образом, допускается предусматривать эвакуационный выход в соседнее помещение (групповую), которое будет обеспеченно выходам, указанными в пункте 2 части 3 статьи 89 ФЗ № 123-ФЗ.  
![]()