🔥Требуется ли нанесение огнезащитного состава на несущие металлоконструкции под токопроводами, проходящими вблизи маслонаполненных трансформаторов?
===================================================================================================================================================

Требуется ли нанесение огнезащитного состава на несущие металлоконструкции под токопроводами, проходящими вблизи маслонаполненных трансформаторов?

В соответствии с п.2.2.20 "Правила устройства электроустановок  (ПУЭ ). Шестое издание" (утв. Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.79) (ред. от 20.06.2003) конструкции (поддерживающие и опорные), на которые устанавливают токопроводы, должны быть выполнены из несгораемых материалов и иметь предел огнестойкости не менее 0,25 ч (R 15).В соответствии с п.5.4.2 СП 2.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"  в случаях когда минимальный требуемый предел огнестойкости конструкции (за исключением конструкций в составе противопожарных преград) указан R 15 (RE 15, REI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев когда предел огнестойкости несущих элементов по результатам испытаний составляет менее R 8.В соответствии с таблицей N 23 приложения  к Федеральному закону N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  конструкции (поддерживающие и опорные), на которые устанавливают токопроводы, не относятся к противопожарным преградам. Соответственно, п.5.4.2 СП 2.13130.2009  распространяется на конструкции (поддерживающие и опорные), на которые устанавливают токопроводы.В случае если в технической документации на стальные конструкции (поддерживающие и опорные), на которые устанавливают токопроводы, отсутствует информация о фактическом пределе огнестойкости, то для определения фактического предела огнестойкости стальных конструкций (поддерживающих и опорных), на которые устанавливают токопроводы, необходимо провести стандартные испытания по методикам, установленным нормативными документами по пожарной безопасности (п.9 ст.87 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ).Вывод:Если фактический предел огнестойкости стальных конструкций (поддерживающих и опорных), на которые устанавливают токопроводы, согласно технической документации или по результатам испытаний составляет менее R 8, то в этом случае необходимо применение огнезащиты для обеспечения фактического предела огнестойкости не менее R 15.Если фактический предел огнестойкости стальных конструкций (поддерживающих и опорных), на которые устанавливают токопроводы, согласно технической документации или по результатам испытаний составляет более R 8, то допускается не подвергать огнезащите стальные конструкции (поддерживающие и опорные), на которые устанавливают токопроводы.Документы:- Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ;- Правила устройства электроустановок  (ПУЭ ). Шестое издание (утв. Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.79) (ред. от 20.06.2003);- СП 2.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты".