Откуда в штепсельной розетке на зажиме для защитного проводника появляется потенциал 100-150 В?

 

Здравствуйте! Хочу задать вам вопрос – относительно чего вы измеряете разность потенциалов? Если вы меряете клемму (зажим) относительно нейтральном проводника, то наличие тех же 100 – 150 В это нормальная ситуация. Так как при включении в штепсельную розетку любого электрического прибора, в нейтральном проводнике будет протекать ток и возникнет определенный потенциал. Который и должен зафиксировать вольтметр относительно земли.  
  
Если же вы производите замер относительно любой точки заземленной конструкции, которая в нормальном режиме работы не является проводником электрического тока, то налицо повреждение изоляции какого-то электрооборудования, подключенного к электрическим цепям.  
  
В случае естественного старения или механического повреждения изоляционного покрытия или диэлектрического основания часть потенциала может перейти на корпус электрооборудования, несущие конструкции и т.д. При этом в защитном проводнике будет появляться определенный уровень напряжения, зависящий от проводимости диэлектрика в месте повреждения. Такая ситуация представляет реальную угрозу жизни и здоровью жильцов.  
  
Для устранения данной ситуации вам необходимо выявить дефектное электрооборудование. Удобнее ориентироваться по включенному в штепсельную розетку электрооборудованию, поэтому заметьте, что включено в штепсельную розетку или от клавишного выключателя в момент обнаружения потенциала на клемме (зажиме).  
  
Затем "прозвоните цепь" между выводами штепсельной розетки к защитной клемме в каждом из подключенных электроприборов. При дефекте изоляции мультиметр покажет "наличие цепи" между фазным и защитным проводником, либо между нейтральным и защитным.