🔥Определение фактических пределов огнестойкости и классов пожарной опасности строительных конструкций
=====================================================================================================

В постановлении Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 , раздел 9, п.Г, отражено требование: описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций. В ФЗ-123 и соответствующих СП приведены только требования с ссылками на ГОСТЫ (например СП 2.13130.2012, п.5.2.2 . Класс пожарной опасности строительных конструкций определяют по ГОСТ 30403 ). Но в ГОСТ 30403.2012 описан только метод испытания строительных конструкций на пожарную опасность. Не у каждого проектировщика или инженера пожарной безопасности есть необходимое оборудование и возможность (если здание существующее) для проведения различных испытаний.Существует ли документ или база данных, в которой были бы определены на основе испытаний строительные конструкции, вещества, материалы и их:

В соответствии с ч.4 ст.35 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  (ред. от 23.06.2014) методы определения пределов огнестойкости строительных конструкций и признаков предельных состояний устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.В соответствии с ч.9 ст.87 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ  пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций должны определяться в условиях стандартных испытаний по методикам, установленным нормативными документами по пожарной безопасности.В настоящий момент к нормативным документам по пожарной безопасности относятся своды правил и национальные стандарты, включенные в:- Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" , утвержден приказом Росстандарта от 16.04.2014 N 474  (ред. приказ Росстандарта от 08.07.2014 N 1074 );- Перечень национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и осуществления оценки соответствия. Классификация веществ и материалов по пожарной опасности, за исключением строительных, текстильных и кожевенных материалов , утвержден распоряжением Правительства РФ от 10 марта 2009 года N 304-р  (в редакции от 20 января 2011 года).В настоящий момент при определении пределов огнестойкости конструкций используются:- ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" ;- ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции" .В настоящий момент при определении классов пожарной опасности строительных конструкций используется:- ГОСТ 30403-96 "Конструкции строительные. Метод определения пожарной опасности";- ГОСТ 31251-2008 "Конструкции строительные. Методы определения пожарной опасности. Стены наружные с внешней стороны" .По результатам проведения огневых испытаний составляются протоколы испытаний (п.12 ГОСТ 30247.0-94 , п.10 ГОСТ 30247.1-94 , п.11 ГОСТ 30403-96), в которых указываются соответствующие данные, в том числе фактические пределы огнестойкости строительных конструкций и фактические классы пожарной опасности строительных конструкций.Соответственно, для определения фактических пределов огнестойкости и классов пожарной опасности строительных конструкций необходимо проведение огневых испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории.В соответствии с ч.10 ст.87 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ  пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций, аналогичных по форме, материалам, конструктивному исполнению строительным конструкциям, прошедшим огневые испытания, могут определяться расчетно-аналитическим методом, установленным нормативными документами по пожарной безопасности.В настоящий момент сведения о фактических пределах огнестойкости и классах пожарной опасности различных строительных конструкций, ранее прошедших огневые испытания, приведены в Сборниках "Техническая информация (в помощь инспектору Государственной противопожарной службы)", ежегодно издающихся ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны" МЧС России.В соответствии с ч.6 ст.134 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ  область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28  и 29 приложения  к Федеральному закону N 123-ФЗ .После определения в соответствии с таблицами 28 , 29 приложения  к Федеральному закону от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ  допустимого класса пожарной опасности (КМ) применяемых декоративно-отделочных и облицовочных материалов, необходимо в соответствии с таблицей 3 приложения  к Федеральному закону от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ  определить допустимые показатели пожарной опасности (Г - горючесть, В - воспламеняемость, РП - распространение пламени, Д - дымообразующая способность, Т - токсичность), соответствующие допустимому классу пожарной опасности материала.Данные сведения (класса пожарной опасности (КМ) или показатели пожарной опасности (Г, В, РП, Д, Т)) необходимы для выбора применяемых декоративно-отделочных и облицовочных материалов на основе фактических сведений указанных в протоколе испытаний или в сертификате соответствия.В соответствии со ст.149 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ  подтверждение соответствия веществ и материалов требованиям настоящего Федерального закона проводится путем декларирования их соответствия или обязательной сертификации с обязательным приложением протокола испытаний с указанием значений показателей, установленных настоящим Федеральным законом, к документам, подтверждающим соответствие веществ и материалов.