1. Как крепится лестница резервуара?

 

  

 Лестница изготовлена из алюминия и крепится к резервуару на кронштейны, прикрепленные на болтовые соединения стыков листов резервуара.



2. Как крепится крыша сборного резервуара FLAMAX?

 

  

 Крыша крепится на S-образные горячекатаные профили, которые закреплены на стенках резервуара с помощью консолей.  

Существует 2 типа крыши: 

1. До диаметра 9,28 это прямая плоская крыша из сэндвич панелей;  

2. Свыше диаметра 9,28 применяется конусная крыша с углом наклона 4 градуса.



3. Каким образом производится дезинфекция резервуаров для питьевой воды?

 

  

 Компания FLAMAX проводит все необходимые мероприятия для питьевых резервуаров согласно нормам СанЭпидемСтанции. После монтажа резервуар внутри обрабатывается гипохлорит натрия по ГОСТ 11086-76. После заполнения резервуара производится забор воды для анализа СанЭпидемСтанции.



4. Занимается ли компания FLAMAX установкой резервуаров в удаленных регионах Российской Федерации? Например таких как Сахалин, Камчатка, Иркутск.

 

  

 Каждый запрос рассматривается индивидуально. Возможность установки резервуаров в удаленных районах РФ зависит от доступности объекта строительства и объема резервуаров.



5. Предоставляет ли компания FLAMAX установку шкафа управления?

 

  

 Компания FLAMAX предлагает комплексное решение по резервуарам и шкафам управления. Оно включает в себя проектирование алгоритма работы шкафа, с учетом требуемых сигналов, и непосредственно его монтаж на объекте. При комплексном подходе сопряжение резервуаров и шкафа автоматики происходит наиболее правильно, чем в случае когда это делает сторонняя организация.



6. Может ли заказчик осуществить монтаж резервуара используя собственные ресурсы с привлечением специалиста компании FLAMAX для "шеф" монтажа?

 

  

 На данный момент компания FLAMAX не предоставляет «шеф» монтаж. Мы производим все работы под ключ для сохранения гарантийных обязательств для заказчика.



7. Какие датчики используются в резервуарах FLAMAX?

 

  

 Для контроля уровня воды используются кондуктометрические датчики. Для контроля температуры воды используются термопреобразователи (датчики температуры) - предназначены для непрерывного измерения температуры различных рабочих сред. Контроль температуры воды осуществляется в нижней и верхней зоне резервуара.



8. Можно ли использовать резервуары FLAMAX для хранения горячей воды?

 

  

 В резервуаре с ПВХ-мембраной допускается хранение воды до +70С. В отдельных случаях температура воды может достигать +90С.



9. Возможно ли решение без ПВХ мембраны?

 

  

 Резервуары FLAMAX могут быть как с ПВХ-мембраной, так и без неё. Резервуары с мембраной применяются для хранения воды объемом до 5000 кубических метров в одной емкости. Свыше 5000 м3 применяются емкости без ПВХ-мембраны. Швы между листами такой емкости герметизируются специальным мастиковым составом. Нижний край резервуара помещается в подготовленный паз и заливается раствором бетона.



10. Какие вещества и продукты, кроме воды, можно хранить в резервуарах FLAMAX?

 

  

 Резервуары FLAMAX предназначены для хранения воды противопожарного и питьевого запаса. Также возможно хранение других не агрессивных жидкостей - в таких случаях техническое решение подбирается строго индивидуально и зависит химического состава хранимой жидкости.



11. Резервуары какого объема реализует компания FLAMAX?

 

  

 Компания FLAMAX предоставляет услуги по проектированию, производству, поставке и монтажу резервуаров для воды противопожарного и питьевого запаса - объемом от 100 до 50 000 кубических метров.  

В коридоре объемов от 300 до 3000 кубических метров резервуары FLAMAX наиболее оптимальны по стоимости и срокам в сравнении с бетонными, сварными или пластиковыми емкостями.



12. Требования к фундаменту и его типы?

 

  

 Компания FLAMAX на эатпе проектирования резервуара предоставляет техническое задание с указанием размеров требуемой фундаментной плиты и максимальной нагрузки, которую она должна выдержать. Состав раствора, высота и армирование рассчитывает подрядчик выполняющий строительство данной плиты.



13. Из какой марки стали изготавливаются листы резервуаров FLAMAX?

 

  

 При производстве резервуаров используется прокатный листовой металл аналог Российской стали Ст4пс с защитным покрытием горячего оцинкования класса 350(г/м2). Согласно ГОСТ Р 52246-2016. 



14. Каким образом решается проблема попадания в резервуар осадков через зазор между крышей и стенками емкости?

 

  

 Попадание осадков между стенками резервуара и крышей исключено, так как края крыши свисают над стенками и имеют защитный нащельник. В резервуарах для питьевой воды все швы между крышей и стенками герметизируются.



15. Предоставляет ли компания FLAMAX комплексное решение резервуары и насосную станцию?

 

  

 Базовое решение, которое предлагает компания FLAMAX - это проектирование, поставка и монтаж резервуаров. Граница ответственности в данном варианте - фланцевое соединение каждого узла. Такое решение для заказчика наиболее оптимально по цене и срокам. В редких случаях компания FLAMAX может предоставить услуги по проектированию и монтажу насосной станции. Условия работы в данном случае обсуждаются индивидуально для каждого заказчика.



16. Как осуществляется замена мембраны?

 

  

 Для замены мембраны требуется опорожнить резервуар, открутить и вынести все фланцы из резервуара, частично разобрать крышу 1/3. После срезается старая мембрана у места крепления болтами для удобства откручивания болтовых соединений. Откручиваются болтовые соединения держащие мембрану через люверсы. В резервуаре разворачивается новая мембрана и прикручивается на болтовые соединения через люверсы. После прикручиваются все узлы с уплотнительными прокладками и собирается крыша. Наполнение резервуара.



17. Какова толщина стенок резервуара FLAMAX?

 

  

 Толщина металлических листов, из которых состоят стенки резервуара FLAMAX, зависит от габаритов емкости и объема хранимой воды. Толщина листов находится в диапазоне от 2 до 8 мм. В нижней части конструкции устанавливаются более толстые листы, в верхней - более тонкие.



18. Входит ли молниеотвод в комплектацию резервуара?

 

  

 В стандартном решении молниеотвод не предусмотрен, но по желанию заказчика возможна его установка.



19. Почему отсутствуют перила на крыше резервуара?

 

  

 Крыша резервуаров FLAMAX не требует обслуживания по очистке от снега, так как при проектировании запас прочности на снеговые нагрузки в регионе установки емкости увеличивается на коэффициент 1.4.



20. Отличие решения по стандарту FM Global от обычного?

 

  

 FM Global – международная страховая и инжиниринговая компания, специализирующаяся на услугах по предотвращению и снижению имущественных рисков для юридических лиц, владельцев коммерческой и производственной недвижимости. Резервуары по стандартам FM Global изначально проектируются с повышенным запасом прочности. Различается толщина стенок, состав сплава металлических листов. Все резервуары проектируются на ветровую нагрузку не менее 43м/с. Строгие правила к фундаментной плите.