[Если я в своей квартире подключу в соответствии с пунктом ПУЭ 1.7.83. все защитные проводники, включая идущие от контактов розеток, между собой и металлическими деталями строительных конструкций дома шлейфом, то можно ли считать, что это будет ДСУП?](#v1)

 

Защитные нулевые проводники подключаются совместно с проводниками уравнивания системы ДСУП к РЕ-шинке квартирного щитка. Она уже связана с ГЗШ. Таким образом следует выполнять безопасное соединение.



[Могу ли я, минуя шину заземления в щитке, напрямую одножильным проводом 10 мм2 и полосой 20х4 мм соединить на линию заземления бытовую технику и ванну?](#v2)

 

Так поступать нельзя. В случае отсутствия на вводе основной системы уравнивания потенциалов подключать ванну к заземлению очень опасно.



[Где применяется система дополнительной СУП кроме ванной комнаты? Является ли кабельный провод РЕ занулением? Как подключать воздуховоды системы вентиляции и кондиционирования, которые расходятся по всему зданию? Для них использовать медный провод 6 квадрат, а все что внутри помещений – 2,5? Заземление корпусов электродвигателей относится к системе ДСУП?](#v3)

 

Основная система уравнивания потенциалов соединяет все, что перечислено в пункте ПУЭ 1.7.82. Сюда и входят воздуховоды. Они соединяются к ГЗШ. Система ДСУП является локальной сетью. Она используется там, где существует возможность одновременного прикосновения человека к стационарной части электрооборудования со сторонней токопроводящей частью. Например, электродвигатель, расположенный около трубы, необходимо соединять проводниками ДСУП. ДСУП включает в себя защитные нулевые проводники системы TN и заземляющие защитные проводники систем ТТ и IT (TN-C-S, TN-S), включая РЕ-проводники розеток. Сечение проводников ДСУП зависит от сечения защитных проводников. Пункты 1.7.138. и 1.7.126 ПУЭ.



[Если необходимо соединить две сторонних проводящих части участка электрооборудования (обеспечить связь стыков лотков присоединения), то это тоже относится к системе дополнительной СУП? Как в таком случае определить сечение провода и подсоединить их?](#v4)

 

Кабельные лотки являются частью электроустановки и не являются сторонней проводящей частью. Сечение соединительного провода оговаривает пункт 1.7.126. Стыки между лотками по п. 1.7.138. соединяются проводником с сечением, соответствующим меньшему из защитных, подключенных к этим частям.



[Подскажите номера пунктов ПУЭ, где запрещается монтаж системы дополнительной СУП при электроснабжении дома по схеме TN-C.](#v5)

 

Такая информация нам не ведома. Однако пунктом 7.1.88. указывается, что в зданиях с системой TN-C, где не предусмотрена ОСУП, выполнение систем местного уравнивания потенциалов запрещено.



[Новостройка. В ванной вода горячей и холодной магистралей поступает по трубам водоснабжения из сшитого полиэтилена, канализация пластиковая, вентиляция технического короба выполнена из пеноблоков. РЕ проводники всех штепсельных розеток заземлены в щитке. Смущает устройство стояка: наличие металлических труб отопления на кухне и в комнатах, которые проходят вертикально по всем квартирам. Как может пострадать сосед сверху и мой друг снизу.](#v6)

 

Во всех новых домах выполняется система уравнивания потенциалов ОСУП и ДСУП. Под них разработаны документы, создан специальный проект. По их функционированию нужно обращаться к специалистам эксплуатирующей организации. В многоквартирных домах не следует самостоятельно, без согласования с ними, устанавливать местные системы уравнивания потенциалов. Это может больше навредить, чем принести пользы.



[Сауна и парилка – электрическая печь каменка от сети 380 вольт, 15 кВт. Плюс освещение. Вода заносится руками, без труб.](#v7)

 

Если в сауне отсутствует возможность одновременного прикосновения к проводящим частям и каменке, то там просто нечего уравнивать.



[Как подключается молниеотвод молниезащиты к контуру заземления здания.](#v8)

 

Заземляющее устройство молниезащиты второй и третьей категории относятся к ОСУП, подключаются к ГЗШ. Пункт 1.7.82. ПУЭ.



[Дом брежневка. Перед ремонтом в ванной комнате ножка ванны была приварена старым прутком к какой-то арматуре. Проходила замена плитки. Мастер облицовочник спилил ее. Нужна консультация.](#v9)

 

Уточните у специалистов ЖКХ по какому проекту построено ваше здание. В случае с ОСУП разорванное соединение в ванной необходимо восстановить.



[Частный дом, планирую установить бойлер нагрева воды. Как производится выбор заземления? Что рекомендуется сделать.](#v10)

 

Необходимы более детальные сведения, тип системы электроснабжения. Вам лучше обратиться в местную проектную организацию.