🔥Системы эвакуационного (аварийного) освещения должны быть дополнительно оборудованы автономными источниками питания
====================================================================================================================

В процессе проектирования жилого дома возник следующий спорный вопрос - инспектор требует, опираясь на основные понятия статьи 2, пункт 2, абз.1 Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ  о необходимости оборудования всех светильников аварийного освещения автономным источником электропитания, а именно: аварийное освещение - освещение на путях эвакуации, имеющее электропитание от автономных источников, функционирующих при пожаре, аварии и других чрезвычайных ситуациях, включаемое автоматически при срабатывании соответствующей сигнализации или вручную, если сигнализации нет или она не сработала.Мое мнение, что в соответствии с СП 6.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Электроборудование. Требование пожарной безопасности"  светильники аварийного освещения, установленные на путях эвакуации необходимо запитывать по I категории надежности электроснабжения от панели противопожарных устройств (ППУ) огнестойкими кабелями по ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" , при этом кабельная линия должна сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Время сохранения работоспособности кабельной линии в условии пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316-2009 "Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания" . При выполнении вышеперечисленных условий, за исключением светильников аварийного освещения, относящихся к электроприемникам особой группы первой категории, установка дополнительного источника автономного питания не обязательна.Прошу прокомментировать данное требования ФЗ-384  и способ решения данного противоречия.

В настоящий момент при проектировании зданий, сооружений, инженерных систем, систем противопожарной защиты применяются:- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  (ред. от 03.07.2016);- нормативные документы, включенные в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" , утвержденный Приказом Росстандарта от 16.04.2014 N 474  (ред. от 25.02.2016);- нормативные документы, включенные в Перечень национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и осуществления оценки соответствия , утвержденный распоряжением Правительства РФ от 10 марта 2009 г. N 304-р  (в ред. от 11.06.2015);- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"  (ред. от 02.07.2013);- нормативные документы, включенные в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" , утвержденный Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521  (ред. от 07.12.2016).В настоящий момент к нормативным документам по пожарной безопасности относятся:- СП 6.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности" ;- ГОСТ 31565-2012 "Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" ;- ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 "Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения" ;ГОСТ Р 12.1.019-2009 "Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты" .К нормативным документам обязательного применения в области безопасности зданий и сооружений в настоящий момент относится:- СП 52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95" , а именно разделы 1  (пункты 1.1 , 1.2 ), 4-6 , 7  (пункты 7.1-7.35 , 7.37 , 7.38 , 7.40 , 7.45-7.86 , 7.101-7.122 ), приложение К .В настоящий момент п.1 ч.2 ст.2 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ  установлено общее понятие "Аварийное освещение" - освещение на путях эвакуации, имеющее электропитание от АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ, функционирующих при пожаре, аварии и других чрезвычайных ситуациях, включаемое автоматически при срабатывании соответствующей сигнализации или вручную, если сигнализации нет или она не сработала.К автономным источникам электропитания относятся источники электропитания не связанные со стационарной сетью электроснабжения, а именно аккумуляторные батареи, автономные электрогенераторы (п.4.1.7 ГОСТ Р 12.1.019-2009 "Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты" ).В соответствии с п.7.104 СП 52.13330.2011  аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное.ЭВАКУАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ подразделяется на: освещение путей эвакуации, эвакуационное освещение зон повышенной опасности и эвакуационное освещение больших площадей (антипаническое освещение).* Эвакуационное освещение (аварийное освещение на путях эвакуации, эвакуационное (аварийное) освещение) относится к системам противопожарной защиты (ч.2 ст.82 , п.4 ч.1 ст.84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ , п.4.8 СП 6.13130.2013 ).* В Федеральном законе от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ , СП 52.13330.2011  и СП 6.13130.2013  эвакуационное освещение имеет различные названия, а именно "Эвакуационное освещение", "Аварийное освещение на путях эвакуации" и "Эвакуационное (аварийное) освещение".Далее по тексту ответа будет использоваться термин "Эвакуационное (аварийное) освещение".Порядок обеспечения электропитания систем противопожарной защиты, в том числе систем эвакуационного (аварийного) освещения установлен Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ  и СП 6.13130.2013 .Федеральные законы РФ обладают высшей юридической силой перед нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными документами обязательного применения в области безопасности зданий (сооружений) и нормативными документами по пожарной безопасности.Соответственно, СП 52.13330.2011  и СП 6.13130.2013  не могут применяться в части снижающей требования, установленные Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ .Соответственно, исходя из анализа п.1 ч.2 ст.2 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ  и п.4.1 СП 6.13130.2013 , возможно, сделать вывод о том, что системы эвакуационного (аварийного) освещения, в том числе светильники аварийного освещения на путях эвакуации в зданиях I и II категории надежности электроснабжения должны обеспечиваться электропитанием от двух независимых взаимно резервирующих источников питания в соответствии с требования п.4.3 СП 6.13130.2013  и ДОПОЛНИТЕЛЬНО должны быть оборудованы автономными источниками питания (к примеру, аккумуляторами).Автономный аварийный светильник: светильник постоянного или непостоянного действия, в котором все элементы, такие как аккумуляторы, лампа, блок управления, устройства, сигнализации и контроля, если они имеются, размещены в светильнике или рядом с ним (в пределах длины кабеля 1 м) (п.22.3.8 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 ).В соответствии с п.22.6.8 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012  автономные светильники должны иметь аккумуляторы, удовлетворяющие требованиям приложения А и рассчитанные не менее чем на 4 года нормальной работы. Эти аккумуляторы должны использоваться преимущественно в аварийном режиме или для вспомогательного светильника.В соответствии с ч.9 ст.82 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ  светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону.