22. какое качество используемой воды в системе охлаждения компрессорных установок устанавливается в документации организаций-изготовителей?

 

содержание растительных примесей и механических примесей - не более 25 мг/л; временная жесткость - не более 5 мг-экв/л; постоянная жесткость - не более 15 мг-экв/л.