Газовый котел Thermona перестал работать на отопление, хотя горячую воду подает. Никакой ошибки не показывает. Что могло выйти из строя?

 

При отказе одного из контуров первая причина – это заклинивание 3-позиционного смесителя. Потом следует убедиться, что расходомер «видит» циркуляцию теплоносителя в системе отопления. Также необходимо проверить, не забит ли фильтр-грязевик. Если никаких механических препятствий циркуляции нет, то лучше вызвать специалиста по [ремонту газовых котлов](/remont_gazovih_kotlov/), который продиагностирует оборудование и укажет на поломку. Диагностика с выездом до 20 км от МКАД стоит 5,5 тыс. рублей, включая исправление мелких неполадок без замены деталей.