Исходные данные (документы) предоставляемые Заказчиком для разработки проектной документации системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:

 

1. Задание на проектирование (Компания «Омикрон» окажет необходимую помощь Заказчику в составлении Задания на проектирование)
2. Характеристика объекта защиты:

функциональное назначение здания (помещений)
этажность здания, наличие подвала, цокольного этажа, чердака
из каких материалов выполнены стены, перегородки, перекрытия, кровля здания, наличие подвесных потолков
наличие на объекте систем противопожарной защиты (пожарная сигнализация, система оповещения, система автоматического пожаротушения, внутренний противопожарный водопровод, система дымоудаления и противодымная вентиляция, противопожарные занавесы и завесы)
наличие на объекте пассажирских лифтов и инженерного оборудования (вентиляция, кондиционирование и др.)
сведения о допустимом уровне звука постоянного шума в защищаемых помещениях
экспликация помещений здания, с указанием их площади, а также категории по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зон (для производственных и складских помещений)
сведения о наличии помещений с одновременным пребыванием 50 и более человек
3.Поэтажные планы здания и др. архитектурно-строительные чертежи с геометрическими размерами помещений
4.Место размещения на объекте пожарного поста (помещение с круглосуточным дежурством персонала)
5.Иные документы и сведения, позволяющие выполнить проектирование в соответствии с требованиями действующих нормативных документов

Типовой состав проектной документации системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

 

Обложка
Титульный лист
Пояснительная записка:

Титульный лист поянительной записки
Краткая характеристика объекта защиты
Обоснование применения систем противопожарной защиты
Основные проектные решения
Принцип работы систем противопожарной защиты
Монтаж оборудования и электропроводок
Электропитание систем противопожарной защиты
Требования к защитному заземлению, занулению
Основные положения по эксплуатации установки
Мероприятия по охране труда и технике безопасности
Экология
Основной комплект рабочих чертежей:

Титульный лист
Общие данные
Структурная схема
Схема подключения
Поэтажные планы размещения оборудования
Кабельный журнал
Спецификация оборудования и материалов
Расчеты:

Расчет количества звуковых (речевых)
Расчет количества пожарных оповещателей, подключаемых к выходам приборов управления
Расчет токопотребления
Проектная документация предоставляется Заказчику в бумажном (два сброшюрованных экземпляра) и электронном виде (формат PDF), чертежи выполняются в цвете.

Звуковые пожарные оповещатели

 

Звуковые пожарные оповещатели применяются в СОУЭ 1 и 2 типов. В основном звуковые пожарные извещатели устанавливаются на стенах и конструкциях в вертикальной плоскости. Примеры моделей звуковых пожарных оповещателей: Иволга (ПКИ-1), Свирель, Свирель-2 исп.01, AL-S58.


Речевые пожарные оповещатели

 

Речевые пожарные оповещатели применяются в СОУЭ 3, 4 и 5 типов. Речевые оповещатели могут устанавливаться как на стенах и конструкциях в вертикальной плоскости, так и под потолком в горизонтальной плоскости (например в подвесном потолке). Примеры моделей речевых пожарных оповещателей: Соната-М, SWS-03A, CS-03A, HS-40RT.


Световые пожарные оповещатели

 

Световые пожарные оповещатели применятся в СОУЭ 2, 3, 4 и 5 типов. Виды световых пожарных оповещателей:
Световые оповещатели «ВЫХОД» применятся в СОУЭ 2, 3, 4 и 5 типов. Устанавливаются в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами; над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону; в других местах, по усмотрению проектной организации, если в здании требуется установка световых оповещателей «ВЫХОД». Примеры моделей световых оповещателей «Выход»: Блик С-12, ЛЮКС-12 МС, Молния-12 ЛАЙТ.

Световые оповещатели, указывающие направление движения, применятся в СОУЭ 4 и 5 типов. Устанавливаются в коридорах длиной более 50 м, а также в коридорах общежитий вместимостью более 50 человек на этаже; в незадымляемых лестничных клетках; в других местах, по усмотрению проектной организации, если в здании требуется установка эвакуационных знаков пожарной безопасности. Примеры моделей световых оповещателей, указывающих направление движения: КРИСТАЛЛ-12 Д "СТРЕЛКА", КРИСТАЛЛ-12-ДИН2.


Комбинированные пожарные оповещатели

 

Комбинированные пожарные оповещатели. В данных оповещателях звуковое оповещение комбинируется со световым оповещением. Комбинированные пожарные оповещатели применяются в защищаемых помещениях, где люди находятся в шумозащитном снаряжении, а также в защищаемых помещениях с уровнем звука шума более 95 дБА. Допускается использование световых мигающих оповещателей. Примеры моделей комбинированных пожарных оповещателей: Феникс-С(ПКИ-СП-12); Маяк-12-КП.