Как правильно измерить проем, и какие размеры ворот указать при заказе?

 

Перед обмером проема обязательно следует определить уровень чистого пола (нулевая отметка). Наилучшей является ситуация, когда ворота устанавливаются в проем с уже готовым полом. Все размеры проема определяются от нулевой отметки.

Измерять проем нужно изнутри помещения, потому как ворота монтируются на его внутреннюю поверхность:

1. Проем измеряется в 3 местах по высоте (в крайней левой, крайней правой и центральной точках) и по ширине (в крайней верхней, крайней нижней и центральной точках). При заказе ворот следует указать наибольшие из размеров проема по ширине и высоте, эти расстояния и будут заказными размерами ваших будущих ворот.  

Сначала следует указывать ширину, затем высоту проема в миллиметрах. Например, если проем имеет ширину 3000 мм и высоту 2000 мм, заказными размерами ворот будут 3000×2000 мм.
2. Также следует провести измерение перемычки (в крайней левой, крайней правой и центральной точках) и боковых пристенков (в крайней верхней, крайней нижней и центральной точках). Однако в этом случае при заказе ворот следует указывать наименьшее значение каждого параметра.  

Обратите внимание, что для установки ворот требуется минимум 100 мм в зоне перемычки и 125 мм в зоне боковых пристенков. Желательно, чтобы перемычка составляла не менее 210 мм, что позволит смонтировать секционные ворота оптимальным образом без дополнительных наценок, автоматизировать их как на стадии монтажа, так и впоследствии. Зоны перемычки и боковых пристенков должны быть свободны от коммуникаций (систем вентиляции, водоснабжения и отопления). Если в вашем проеме не соблюдены данные требования, сообщите об этом представителям компании, в которой планируете заказывать ворота. Это позволит своевременно подобрать оптимальную конструкцию для вашего гаража.
3. Проверьте вертикальность стен проема при помощи строительных уровней. В случаях отклонения данных поверхностей помещения от горизонтальной или вертикальной плоскости на 1,5 мм/м и более 5 мм в целом следует выполнить доработку проема.

Данные рекомендации являются базовыми. Для учета индивидуальных особенностей проема и подбора оптимального изделия для гаража рекомендуем обратиться к официальным представителям «АЛЮТЕХ».



Как подготовить проем для установки секционных ворот?

 

Для установки секционных ворот необходимо:

1. Обеспечить прямоугольную форму проема. Проверка правильности формы проема выполняется путем замера его диагоналей. Прямоугольный проем имеет диагонали равной длины, допустимая разность — не более 5 мм.
2. Проем следует выполнить из сплошных материалов — бетон, естественный камень, цельный кирпич.  

Если используются пустотелые материалы, то проем следует дополнительно оформить конструкцией из металлического профиля. Сечение профиля: 100 мм; толщина: 4-5 мм. Либо на этапе монтажа использовать специальный крепеж. К пустотелым материалам относятся: пустотный или силикатный кирпич, керамические или щелевые камни, газо- или пенобетон, газо- или пеносиликат.
3. Предусмотреть перемычку (притолоку) и боковые пристенки.  

Перемычка — расстояние от верха проема до потолка. Рекомендуется сделать перемычку не менее 210 мм, что позволит подобрать оптимальный способ монтажа без доплат и автоматизировать ворота как на стадии установки, так и впоследствии.  

Боковые пристенки — расстояния от границ проема до боковых стен помещения. Пристенки должны быть не менее 125 мм.  

На поверхности перемычки и боковых пристенков не должно быть трубопроводов отопления и вентиляции, строительных конструкций, поскольку эти расстояния необходимы для крепления ворот к проему.
4. Обеспечить расположение перемычки и боковых поверхностей проема в одной плоскости. Отклонения этих поверхностей по вертикали и горизонтали не должны превышать 1,5 мм на каждый метр и быть не более 5 мм в целом.
5. Сделать поверхность обрамления проема ровной и гладкой, без трещин и наплывов штукатурного раствора.
6. Обеспечить готовность пола в помещении. Как минимум — определить нулевую отметку пола, если его чистовая заливка планируется после монтажа секционных ворот.

Отметим, что это базовые требования. На каждом объекте могут быть свои особенности. Поэтому для качественной подготовки проема рекомендуем обратиться к официальным представителям «АЛЮТЕХ» в вашем регионе. Профессиональные сотрудники смогут учесть все нюансы, правильно снять размеры, оперативно и качественно смонтировать ворота, обеспечив им длительную и безопасную эксплуатацию.



Как оценить качество монтажа?

 

1. **Визуальная оценка:** на воротном полотне и деталях не должно быть царапин, вмятин или других повреждений.
2. **Оценка работоспособности:** 5 раз поднимите и опустите воротное полотно, его движение должно быть тихим и плавным.   

Поднимите ворота примерно на половину высоты и отпустите, полотно должно остаться в том же положении. Перед проверкой модели с электроприводом необходимо перевести ворота в ручной режим управления.
3. **Оценка конструкции:** слегка надавите на верхнюю, а после – на нижнюю панель с наружной стороны ворот. Это не должно привести к появлению зазоров между полотном и проемом.
4. **Оценка упаковки:** защитную пленку необходимо удалить в течение 7 дней после монтажа ворот, иначе снять ее без повреждений покрытия будет невозможно.
5. **Оценка подлинности:** после монтажа вам выдадут руководство по эксплуатации и паспорт изделия с датой установки и печатью организации-установщика. Обязательно сверьте номер в паспорте с номером на табличке изделия (найти ее можно с внутренней стороны ворот на 2-й или 3-й панели снизу).