как я могу регулировать скорость вращения ес вентилятора ?

 

ec двигатель (двигатель с электронной коммутацией) можно рассматривать как двигатель переменного тока со встроенным регулятором скорости вращения вентилятора. это означает, что ес-двигатель требует указания желаемой скорости вращения вентилятора или заданного значения скорости вращения вентилятора. наиболее распространенные способы передачи этой информации на двигатель ес: - потенциометр, который посылает сигнал 0-10 vdc (аналоговый) на двигатель ес (*) - датчик овик, который посылает сигнал 0-10 vdc (аналоговый) на ec-мотор (*) - датчик овик, который передает желаемую скорость вентилятора через modbus rtu на ec-мотор (**) - овик-контроллер, который передает желаемую скорость вентилятора через modbus rtu в ec-мотор (**) (*) устройства sentera также могут генерировать сигнал 0-20 ма или шим. (**) в этом случае требуется двигатель ec с коммуникацией modbus rtu. тип двигателя должен соответствовать устройствам sentera pom.

в чем состоит разница между 3-проводной и 4-проводной связью?

 

sentera -f датчик характеризируется питанием 24 vdc. для этого типа датчиков нужна 4-проводная связь. они должны быть подключены к 4-проводному электрическому кабелю: 2 провода для входящего питания и 2 провода для исходящего сигнала. заземление входящего питания и аналогового выхода гальванически поделены в датчиках типа -f. вот почему им нужна 4-проводная связь.четырехпроводной кабель уменьшает риск помех в электрическом питании и выходящий сигнал находится вполне отдельно. sentera -g датчик характеризируется питанием 24 vac или 24 vdc. для датчиков этого типа нужна 3-проводная связь. они должны быть подключены к 3-проводному электрическому кабелю. заземление входящего питания (v-) постоянно подключено к заземлению аналогового выхода (gnd). это называеться общее заземление/общая масса. это означает, что трехпроводная связь нужна для подключения как входящего питания, так и аналогового выхода. из-за этого общего заземления/общей массы, датчики типов -g и -f не могут быть использованы вместе в одной и той же сети. никогда не подключайте общее заземление/общую массу датчиков типа -g к другим устройствам с питанием dc. такие действия могут привести к трайному повреждению подключенных устройств.

как работает датчик co2 ndir?

 

ndir - это промышленный термин, обозначающий «недисперсный инфракрасный», и это наиболее распространенный тип датчика, который используется для измерения углекислого газа или co2 в системах овик. недисперсный инфракрасный датчик (ndir) имеет детектор, который измеряет, сколько инфракрасного света определенной длины волны поглощается окружающим воздухом. затем это измерение используется для расчета концентрации co2. основными преимуществами датчиков ndir являются низкая стоимость жизненного цикл, долговременная стабильность и точность. в датчиках co2 sentera используется алгоритм самокалибровки abc logic. благодаря этому алгоритму дрейф в датчиках ndir автоматически корректируется в обычных помещениях. это избавляет от необходимости ручной калибровки. то есть, ndir - датчик, не требует обслуживания и является долговременным в использовании. - датчик со2 sentera

как откалибровать датчик co2?

 

датчики sentera co2 не требуют ручной калибровки. после установки используется интеллектуальный алгоритм для автоматической калибровки устройства. эта функция устраняет беспокойство потребителей по выявлению co2: отклонение в измерении датчика повторная калибровка. практически все датчики, включая датчики co2, имеют отклонения измерений. степень отклонения частично зависит от использования качественных компонентов и хорошей конструкции. но даже при использовании хороших компонентов и дизайне, все равно можно наблюдать незначительное отклонение в измерении датчика co2. в конце концов это может привести к необходимости повторной калибровки датчика. процесс ручной калибровки простой, но трудоемкий и может быть значительно дорогим, если проводить часто. благодаря интеллектуальному алгоритму перекалибровки, срок службы датчика продолжается, и можно достичь значительной экономии средств (обслуживания). как работает алгоритм автоматической повторной калибровки? микропроцессор датчика может хранить даже самые низкие значения концентрации co2 за последние 24 часа. предполагается, что эта низкая точка находится за пределами диапазона co2. датчик достаточно умен, чтобы уменьшить периодически повышенный уровень концентрации, который может возникнуть, если комната используется постоянно. после того, как датчик собрал минимальные уровни концентрации co2, он готов к статистическому самоанализу. если анализ показывает, что измерения датчика имеют отклонения, для компенсации отклонения проводится небольшая коррекция измеряемого коэффициента. важно отметить, что датчики co2 sentera разработаны для применения, где помещения периодически остаются свободными в течение 4 часов в день или больше, для того чтобы концентрация co2 снижалась до стандартных уровней. если датчик sentera со2 используется для наружного применения, когда концентрация со2 выявляется реже, тогда алгоритм самокалибровки датчика должен быть деактивирован. это можно сделать с помощью реестра holding modbus 40. по умолчанию алгоритм самокалибровки включен.

как восстановить заводские настройки устройства sentera?

 

настройка продуктов sentera можно изменить с помощью параметров в реестрах modbus holding. различают два типа параметров: коммуникационные (передают информацию) и рабочие. сброс коммуникационных параметров сохраняется в аппаратном обеспечении устройства. эта опция нужна, когда нет связи с программным обеспечением устройства. поместите перемычку на выводы 1 и 2 минимум на 5 секунд, чтобы сбросить параметры связи к заводским настройкам. рабочие параметры можно сбросить с помощью программного обеспечения для конфигурации 3smodbus или через конфигурационное устройство modbus sensistant, просто активируя регистр хранения 10. таким образом возвращаются к заводским настройка всех рабочих параметров. также можно вручную восстановить заводские настройки некоторых параметров с помощью программного обеспечения.

что такое регламент экодизайна ес 2019/1781?

 

директива европейского союза (ес) по экодизайну направлена на обеспечение максимально возможной производительности от любой потребляемой энергии. директива устанавливает единые общеевропейские правила улучшения экологических характеристик продукции, от бытовой техники до инженерной продукции. ес поставил цели по энергоэффективности и выбросам co2, чтобы ограничить повышение средней глобальной температуры до 1,5 ° c. для достижения этой цели в октябре 2019 года вступил в силу последний регламент экодизайна eu2019 / 1781, который теперь включает частотно-регулируемые приводы (vfd), а также более широкий спектр двигателей. вторая фаза, которая расширяет сферу регулирования и повышает требования к двигателям, начнется 1 июля 2023 года. последняя директива по экодизайну вводит международные классы эффективности (ie) для частотно-регулируемых приводов. с 1 июля 2021 года указанные частотно-регулируемые приводы должны соответствовать спецификации ie2. наши трехфазные преобразователи частоты отвечают этим требованиям. однофазные преобразователи частоты, электронные регуляторы скорости вращения вентиляторов и регуляторы скорости вращения трансформаторных вентиляторов не включены в этот регламент.

что означает ie2 для vfd?

 

регламент экодизайна eu 2019/1781 распространяется на 3-фазные стандартные приводы с диодным выпрямителем в диапазоне 0,12 квт ≤ pn <1000 квт. после 1 июля 2021 года потери мощности этих приводов не должны превышать максимальные потери мощности, соответствующие уровню эффективности ie2. международный уровень эффективности (ie) указан в номинальном значении. после 1 июля 2021 года приводы, подпадающие под действие этого правила, должны быть как минимум совместимы с ie2, чтобы иметь маркировку ce. однофазные приводы и регуляторы скорости вращения вентиляторов исключены из этого правила.