🔥Какие требования предъявляются к огнетушителям и их обслуживанию
=================================================================

 

|  | С 1 января 2021 г. вступает в силу Положение о порядке лицензирования деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. См. Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128. Соответствующие изменения будут отражены в материале при его актуализации. |

|  | С 1 января 2021 г. утрачивает силу Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390. См. Постановление Правительства РФ от 11.07.2020 N 1034. Соответствующие изменения будут отражены в материале при его актуализации. |

| Здания, сооружения, помещения должны быть обеспечены огнетушителями в необходимом количестве. Нормы оснащения зависят от разных обстоятельств (например, от категории здания, возможной категории пожара).К эксплуатации и обслуживанию огнетушителей предъявляются жесткие требования. Каждый огнетушитель должен регулярно проходить проверки. Кроме того, периодически требуется проводить перезарядку огнетушителей.На каждый огнетушитель должен быть заведен эксплуатационный паспорт. Кроме того, необходимо вести журнал учета огнетушителей.Огнетушители, которые не соответствуют нормативным требованиям, использовать нельзя. Огнетушащие вещества из огнетушителей необходимо своевременно утилизировать. |

Оглавление:  
1. Какие виды огнетушителей бывают  
2. Какие установлены нормы оснащения огнетушителями территории предприятия (здания, сооружения, помещения)  
3. Какие установлены требования к эксплуатации огнетушителей  
4. Как осуществляется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей  
5. Как оформить эксплуатационный паспорт на огнетушитель  
6. Как утилизировать (списать) огнетушитель  
1. Какие виды огнетушителей бывают  
В зависимости от огнетушащего вещества (ОТВ), которым наполняют огнетушители, они бывают (разд. 3 СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации, утвержденный Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 179, далее - Свод правил по огнетушителям):  
* воздушно-пенные;
* воздушно-эмульсионные;
* углекислотные;
* водные;
* порошковые;
* хладоновые;
* комбинированные.

Для того чтобы выбрать подходящий вам огнетушитель, учитывайте физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, то есть того, что находится в помещении или из чего изготовлены материалы, оборудование, находящиеся в помещении (легковоспламеняющиеся материалы, жидкости, газы и др.). Также учитывайте отношение горючих веществ к огнетушащим веществам, площадь производственных помещений, открытых площадок и установок (п. 463 Правил противопожарного режима, Руководство (утв. МЧС России 30.03.2020 N 2-4-71-6)).  
Конкретные рекомендации по выбору огнетушителей приведены в разд. 4.1 Свода правил по огнетушителям, рекомендуем вам с ними ознакомиться.  
Углекислотный огнетушитель - закачной огнетушитель высокого давления с зарядом жидкой двуокиси углерода, находящийся под давлением ее насыщенных паров. Такими огнетушителями рекомендуют оборудовать помещения с вычислительной техникой, телефонных станций, музеев, архивов и т.д. (п. 3.40 Свода правил по огнетушителям, п. 472 Правил противопожарного режима, Руководство (утв. МЧС России 30.03.2020 N 2-4-71-6)).  
Есть также ограничения по использованию такого типа огнетушителей. Например, их запрещается применять для тушения (п. п. 4.1.9 - 4.1.11 Свода правил по огнетушителям):  
* пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением выше 10 кВ;
* электрооборудования, находящегося под напряжением выше 1 000 В (если в огнетушителе содержание паров воды в диоксиде углерода более 0,006% масс. и длина струи ОТВ менее 3 м);
* пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением (если огнетушитель оснащен раструбом из металла).

2. Какие установлены нормы оснащения огнетушителями территории предприятия (здания, сооружения, помещения)  
Нормы оснащения предприятий (помещений, зданий, сооружений) огнетушителями зависят от разных обстоятельств (например, от категории здания, наличия автоматических стационарных установок пожаротушения, возможной категории пожара).  
Основные правила определения необходимого количества огнетушителей заключаются в следующем:  
1. в общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее двух огнетушителей (п. 468 Правил противопожарного режима, Руководство (утв. МЧС России 30.03.2020 N 2-4-71-6));
2. расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать (п. 474 Правил противопожарного режима, Руководство (утв. МЧС России 30.03.2020 N 2-4-71-6)):

- 20 м - для помещений административного и общественного назначения;  
- 30 м - для помещений категорий А, Б и В1 - В4 по пожарной и взрывопожарной опасности;  
- 40 м - для помещений категории Г;  
- 70 м - для помещений категории Д;  
1. помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50% от их расчетного количества (п. 473 Правил противопожарного режима, Руководство (утв. МЧС России 30.03.2020 N 2-4-71-6));
2. при наличии нескольких рядом расположенных помещений одного функционального назначения количество огнетушителей рассчитывается по суммарной площади этих помещений (п. 470 Правил противопожарного режима, Руководство (утв. МЧС России 30.03.2020 N 2-4-71-6));
3. помещения категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не оснащаются огнетушителями, если площадь этого помещения не превышает 100 кв. м (п. 469 Правил противопожарного режима);
4. необходимо учитывать установленные нормативы, приведенные в Приложении 1 к Правилам противопожарного режима, а по передвижным огнетушителям - в Приложении 2.

3. Какие установлены требования к эксплуатации огнетушителей  
Эти требования зависят от разных факторов (например, от вида самого устройства, его наполнения, категории пожарной опасности объекта). Основной документ, который устанавливает такие требования, - Свод правил по огнетушителям.  
3.1. Срок службы огнетушителя  
Срок службы огнетушителя может зависеть от того, является ли он одноразовым или перезаряжаемым.  
Срок службы углекислотного огнетушителя (переносного, с полной массой не более 20 кг, предназначенного для тушения пожаров классов A, B, C, E) зависит, в частности, от того, является ли он перезаряжаемым. Так, срок службы перезаряжаемого огнетушителя с металлическим корпусом должен быть не менее 10 лет. Срок службы огнетушителя разового пользования определяется техническими документами на него (п. 5.53 ГОСТ Р 51057-2001 "Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний").  
Срок службы автомобильного огнетушителя (переносного, с полной массой не более 20 кг, предназначенного для тушения пожаров классов A, B, C, E) также определяется по правилам п. 5.53 ГОСТ Р 51057-2001.  
3.2. Какие установлены требования к размещению огнетушителей  
Основное, что надо учитывать при размещении огнетушителей (разд. 4.2 Свода правил по огнетушителям):  
* огнетушители должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т.д.);
* в производственных и складских помещениях, а также на территории защищаемых объектов должны оборудоваться пожарные щиты (пункты);
* огнетушители должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара;
* в помещениях, насыщенных производственным или другим оборудованием, заслоняющим огнетушители, должны быть установлены указатели их местоположения;
* огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола;
* пусковое (запорно-пусковое) устройство огнетушителей и дверцы шкафа (в случае их размещения в шкафу) должны быть опломбированы. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой. Опломбирование осуществляется заводом-изготовителем при его производстве или специализированными организациями при регламентном техническом обслуживании или перезарядке огнетушителя (п. п. 475, 476 Правил противопожарного режима, Руководство (утв. МЧС России 30.03.2020 N 2-4-71-6));
* предпочтительно размещать огнетушители вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также около выхода из помещения. При этом огнетушители не должны препятствовать полному открыванию дверей.

3.3. Какие требования установлены к техническому обслуживанию огнетушителей  
Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей. По сути, это система мероприятий, которые обеспечивают поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию (п. 4.3.1 Свода правил по огнетушителям, Руководство (утв. МЧС России 30.03.2020 N 2-4-71-6)).  
3.3.1. Как и с какой периодичностью должна проводиться проверка огнетушителей  
Проверки огнетушителей проводятся в соответствии с инструкцией по эксплуатации и с использованием необходимых инструментов и материалов. Приказом по организации необходимо назначить лицо, которое будет проводить такие проверки. Такой работник должен пройти проверку знаний нормативно-технических документов по устройству и эксплуатации огнетушителей и параметрам ОТВ, а также уметь самостоятельно обслуживать огнетушители (п. 4.3.3 Свода правил по огнетушителям).  
Виды проверок:  
1. Первоначальные. Их проводят до ввода огнетушителя в эксплуатацию. В ходе такой проверки осматривают внешний вид (в том числе осматривают состояние защитных и лакокрасочных покрытий, контролируют отсутствие вмятин, сколов и т.д.). Также проверяют читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем (п. 4.3.5 Свода правил по огнетушителям).
2. Ежеквартальные. Их проводят так же, как и первоначальную проверку, а кроме того, осматривают место установки огнетушителя и подходы к ним (п. 4.3.6 Свода правил по огнетушителям).
3. Ежегодные. В ходе такой проверки выполняют все мероприятия, что и при первоначальной и ежеквартальных, а также контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газовых огнетушителей, производят вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ (п. 4.3.7 Свода правил по огнетушителям).

В некоторых случаях проверки производятся чаще - не реже одного раза в полгода (например, при влажности воздуха более 90%) (п. 4.3.8 Свода правил по огнетушителям).  
Порошковые огнетушители в ходе таких проверок выборочно (не менее 3% от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.) разбирают и производят проверку основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (п. 4.3.14 Свода правил по огнетушителям).  
Переосвидетельствование огнетушителей проводится, в частности, в соответствии со Сводом правил по огнетушителям, ГОСТ Р 51057-2001, ГОСТ Р 51017-2009, Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением.  
Как минимум раз в пять лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должны быть разряжены, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков ОТВ, произведен внешний и внутренний осмотр, а также проведены испытания на прочность и герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства (п. 4.3.11 Свода правил по огнетушителям).  
Если обнаружены механические повреждения или следы коррозии, корпус и узлы огнетушителя должны быть испытаны на прочность досрочно (п. 4.3.12 Свода правил по огнетушителям).  
3.3.2. В какие сроки должна проводиться перезарядка огнетушителей  
Перезарядка огнетушителей должна проводиться не реже нормативных сроков или (п. п. 4.3.9, 4.3.10, 4.4.1 Свода правил по огнетушителям):  
* сразу после применения;
* если величина утечки газового ОТВ или вытесняющего газа за год превышает допустимое значение (ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017);
* если в ходе проверки обнаружено несоответствие какого-либо параметра огнетушителя требованиям действующих нормативных документов.

Обратите внимание, что огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации, должны быть заменены резервными огнетушителями с аналогичными параметрами (п. 4.3.4 Свода правил по огнетушителям, Руководство (утв. МЧС России 30.03.2020 N 2-4-71-6)).  
Производить перезарядку огнетушителей могут только организации, имеющие лицензию МЧС России на проведение работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (п. 9.1 НПБ 166-97, утвержденных Приказом ГУГПС МВД России от 31.12.1997 N 84, пп. 15 ч. 1 ст. 12 Закона о лицензировании, п. 11 Перечня работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 N 1225).  
4. Как осуществляется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей  
Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей осуществляется в специальном журнале (п. 478 Правил противопожарного режима, Руководство (утв. МЧС России 30.03.2020 N 2-4-71-6)).  
Журнал учета огнетушителей составляется в произвольной форме. В этом журнале отражается информация о проведенных проверках и мероприятиях по обслуживанию огнетушителей (перезарядка, замена ОТВ и др.). В Своде правил по огнетушителям указана информация, которая должна содержаться в журнале учета (п. 478 Правил противопожарного режима, Руководство (утв. МЧС России 30.03.2020 N 2-4-71-6), п. 4.5.4 Свода правил по огнетушителям):  
* марка огнетушителя, присвоенный ему номер, дата введения его в эксплуатацию, место его установки;
* параметры огнетушителя при первоначальном осмотре (масса, давление, марка заряженного ОТВ, заметки о техническом состоянии огнетушителя);
* дата проведения осмотра, замечания о состоянии огнетушителя;
* дата проведения технического обслуживания со вскрытием огнетушителя;
* дата проведения проверки или замены заряда ОТВ, марка заряженного ОТВ;
* наименование организации, проводившей перезарядку;
* дата поверки индикатора и регулятора давления, кем поверены;
* дата проведения испытания огнетушителя и его узлов на прочность, наименование организации, проводившей испытание; дата следующего планового испытания;
* состояние ходовой части передвижного огнетушителя, дата ее проверки, выявленные недостатки, намеченные мероприятия;
* должность, фамилия, имя, отчество и подпись ответственного лица.

|  | Образец заполнения журнала учета огнетушителей |

5. Как оформить эксплуатационный паспорт на огнетушитель  
Такой паспорт должен быть заведен на каждый огнетушитель. В него заносят результаты проверок огнетушителя (в том числе первоначальной), а также информацию о перезарядке и техобслуживании (п. п. 4.1.33, 4.3.5, 4.4.21, 4.5.1 Свода правил по огнетушителям).  
Утвержденной формы эксплуатационного паспорта нет. Однако Сводом правил по огнетушителям предусмотрена рекомендуемая форма.  
6. Как утилизировать (списать) огнетушитель  
Утилизации подлежат огнетушащие вещества, которыми заряжают огнетушители. Сделать это нужно, если истек гарантийный срок хранения огнетушащих веществ или если они не отвечают нормативным требованиям (п. 4.6.1 Свода правил по огнетушителям).  
Требования к утилизации огнетушащих веществ установлены в разд. 4.6 Свода правил по огнетушителям. Обратите внимание, что сбрасывать или сливать ОТВ без дополнительной обработки и загрязнять окружающую среду нельзя (п. 4.6.1 Свода правил по огнетушителям).