Появилась течь из-под напольного газового котла Beretta на 30 кВт. При этом слышен то шум воздуха в трубах, то будто вода попадает на раскаленную поверхность. Можно ли сейчас пользоваться котлом?

 

Характер шумов говорит о повреждении теплообменника, когда при его нагреве происходит испарение вытекающей воды. Ремонт чугунного теплообменника состоит в замене лопнувшей секции, но эти меры не рассчитаны на длительный период эксплуатации котла, особенно если микротрещины распространятся по соседним секциям. Работа по замене секции стоит порядка 25 тыс. рублей, не считая цены запчасти. Поэтому выгоднее бывает заменить котел. Демонтаж старого и установка нового котла занимает по времени один день. Пользоваться котлом пока можно, но надо следить за постоянной подпиткой системы.