как определить назначение проводов на потолке

 

из потолка может выходить от 2 до 4 проводов. до того как повесить люстру, необходимо понять, где заземляющий, а где – «ноль». остальные будут фазовыми.
проще всего найти провод заземления – по стандарту он всегда имеет желто-зеленый цвет. его надо подключить к проводам такой же окраски. если на светильнике он отсутствует, то провод с потолка следует изолировать.
цвет остальных проводов несущественен, и для поиска фазы и ноля надо выполнить прозвонку. клавиши выключателя и входной автомат должны быть переведены в положение «включено». применяется два инструмента – тестер с питанием от розетки или аккумулятора и индикаторная отвертка:
1. на тестере надо установить режим измерения в вольтах, после чего последовательно касаться щупами каждой пары проводов.
2. при попадании на две фазы на индикаторе не будет никаких изменений, а при выборе фазы и ноля можно увидеть значение 220 вольт. фазовые провода маркируются буквой l, а нулевой – буквой n.
3. на торце индикаторной отвертки имеется лампочка, которая светится в момент прикосновения к фазовому проводу.

как подключить провод заземления

 

если в домовой электропроводке и в люстре есть жилы желто-зеленого цвета, то это заземление. при установке прибора они должны присоединяться к одной клемме. перед подключением электропроводку надо обесточить на щитке и проверить безопасность с помощью индикатора фазы.
если заземляющий провод один (только в квартире или только в люстре), то он не подключается, а закрывается изолятором. как правило, заземление не предусматривалось в зданиях старого фонда и отсутствует в люстрах устаревшего образца или с пластмассовой арматурой. это не влияет на функциональность осветительного прибора.

как подключить люстру с 2 проводами и 2 проводами на потолке

 

самым простым является подключение однолампового светильника и одноклавишного выключателя. от потолка и прибора будет выходить одинаковая пара проводов – ноль и фаза, которые следует соединить в клеммной колодке. провод заземления люстры подключить напрямую к корпусу прибора.
аналогичная схема применяется, если выполняется подключение люстры с несколькими рожками и всего двумя выходными проводами. фаза и ноль общие для всех лампочек, поэтому они будут загораться и гаснуть одновременно.
несмотря на стандарты пуэ (правил устройства электроустановок), иногда при отсутствии клеммников допускается скрутка проводов. это достаточно безопасно из-за низкого напряжения, потребляемого люстрами, и часто практикуется при организации временного освещения комнаты. следует скручивать провода туго, а место соединения хорошо закрывать изолятором.
правила установки люстры с двумя выходами:
• фаза светильника должна присоединяться к фазному потолочному проводу, а ноль – к нулевому.
• подключая одноклавишный выключатель, надо обеспечить замыкание и размыкание фазового провода.
самостоятельный монтаж люстры часто выполняется с соединением проводов в произвольном порядке. поэтому при обслуживании светильника в целях безопасности следует обязательно обесточивать помещение.

как подключить люстру с 3 проводами и 2 проводами на потолке

 

если из светильника выходит больше трех проводов, то это говорит о доступности автономного включения каждой лампы. один из выходов будет нулевым, общим для всех лампочек, а остальные – фазными. для отдельной работы ламп все провода, направленные от патронов, надо подключить параллельно.
применяется два способа:
• подключение перемычки между первой и третьей клеммами из провода такого же сечения.
• переключение провода из первой клеммы (и от левого, и от правого патронов) в третью.
предварительно винты на клеммах ослабляются, а после завершения операции надежно фиксируются.

как подключить люстру с 2 проводами и 3 проводами на потолке

 

в такой ситуации сначала надо из трех проводов, идущих с потолка, выявить общий, то есть тот, который будет разъединять выключатель. это может быть как фазный проводник, так и нулевой. для поиска пользуются индикатором фазы, предварительно переведя обе кнопки выключателя в положение «включено». общим будет тот провод, чье поведение при индикации отличается от других.
индикация общего провода может происходить следующим образом:
• прикасаются щупом к проводам и отмечают тот единственный, на котором есть ток или его нет. именно этот провод является общим.
• если под рукой нет прибора для индикации фазы, то можно применить другой способ. нужно последовательно присоединять к выходам люстры любую пару проводов и включать две клавиши выключателя. как только лампочки зажгутся, можно считать, что найдено соединениеобщего провода с одним из проводов выключателя. для работы люстры этого достаточно. но можно аналогичным методом перебора найти и второй провод выключателя. признаком достижения результата будет отсутствие света при обеих включенных клавишах выключателя.
после выявления общего провода каким-либо предложенным способом можно выполнять собственно подключение потолочного светильника. для этого с одной стороны клеммной колодки зажимаются выходные провода люстры, а с противоположной присоединяются провода, направленные с потолка (общий и любой из оставшихся).
при желании можно организовать включение люстры каждой из двух клавиш выключателя следующим образом – добавить перемычку в выключателе или в клеммной колодке. второй вариант – закрепить эти же провода в одной клемме.

как подключить люстру с 3 и более проводами и 3 проводами на потолке

 

в жилых помещениях довольно часто применяется установка люстры с несколькими рожками, в которой лампочки планируется включать группами. для реализации этого варианта требуется установка двухклавишного выключателя:

• из трех потолочных выявляется общий провод. для этого применяется тестер или метод перебора
• к общему проводу через клеммную колодку подключаются провода от каждого патрона.
• остальные провода надо соединить попарно – один с потолка, а второй от патрона люстры.
данный вариант реализовать сложнее, поэтому рекомендуется предварительно изучить устройство осветительного прибора.

как подключить 2-3 люстры к одноклавишному выключателю

 

подобная схема подключения потолочных светильников редко используется в стандартных жилых домах и квартирах. гораздо чаще она нужна в помещениях, где устанавливается подвесной потолок со спотами или несколькими люстрами. обычно организуется их одновременное включение, для чего устанавливается одноклавишный выключатель.
как правило, применяется параллельное подключение люстр через несколько распределительных коробок. в зависимости от прокладки электрокабеля возможен и монтаж 2-3 приборов в одной распределительной коробке. такой же вид подключения применяется для люстр, установленных в разных помещениях, но управляемых одним выключателем.
если будет монтироваться многорожковая люстра, то все лампочки надо соединять параллельно, аналогично ситуации, когда к двум потолочным выходам подключается люстра с тремя и более проводами.

как подключить три люстры и трехклавишный выключатель

 

выключатели с тремя клавишами удобно использовать для автономного управления тремя светильниками. в нем предусмотрено четыре клеммы – три рядом и одна отдельно. подключение производится четырехжильным кабелем.
выполняются следующие действия:
• жилы маркируют и каждую заводят в свою клемму.
• в распределительной коробке нулевые и заземляющие провода от трех люстр собирают в группы.
• фазу от входного автомата соединяют с проводом, идущим на центральную клеммувыключателя.
• фазы люстр и фазы, идущие к клавишам, соединяют в клеммнике.

как соединять провода

 

при любых действиях с электричеством важно следовать правилам, так как от качества подключения проводов зависит безопасность проживающих в помещении людей.
существуют различные способы объединения проводов в группу – их соединяют пайкой, скруткой, сваркой или заправляют в защитный колпачок. что лучше использовать:
• скрутка – простой, но ненадежный способ. провода со временем окисляются и начинают греться. скрутка может использоваться только в качестве временного решения.
• пайка надежнее. обеспечивает нормальный контакт без риска окисления проводов.
• при соединении проводов рекомендуется применять клеммные колодки. они входят в комплектацию современных люстр, а также продаются отдельно. представляют собой пластиковый корпус с внутренней контактной пластиной и гнездами. при установке в гнездо провод надо оголить и зажать винтом.
при использовании клеммников можно столкнуться с ситуацией, когда скрутка из проводов не входит в гнездо клеммы. в этом случае используют дополнительный проводник из меди длиной около 10 см. он должен иметь сечение не меньше 0,5 мм2. один конец проводника припаивают к жгуту проводов, соединение хорошо изолируют, а второй – заправляют в гнездо клеммной колодки.
установку люстры проводят в следующем порядке:
• все провода от люстры заправляют в клеммную колодку, напрямую или через проводник, и надежно затягивают винты.
• прибор поднимают к потолку и закрепляют на небольшом расстоянии от поверхности, удобном для монтажа.
• нулевой провод, идущий с потолка, подключают в клемму так, чтобы он располагался напротив нулевого провода люстры.
• фазовые провода соединяют в произвольном положении.
• люстру окончательно закрепляют на нужном месте.

как подсоединить китайскую люстру

 

китайские производители наполнили рынок большим количеством недорогих люстр. качество их сборки редко бывает на высоте, поэтому в процессе эксплуатации могут возникать проблемы. целесообразно перед подключением люстры проверить электрические характеристики изделия и убедиться в работоспособности:
• целостность изоляции проверяется тестером. для этого надо все провода собрать вместе, скрутить в жгут, чтобы было удобно прикоснуться щупом тестера. второй щуп должен касаться корпуса. индикатор измерительного прибора должен показывать 0 или значение, близкое к нулю. другое число означает, что один из проводов имеет поврежденную изоляцию. его надо найти и заменить или же обменять люстру на другую.
• если люстра многорожковая, надо тестером проверить состояние каждого рожка. из рожков выходят по два провода, припаянных к контактам в патроне. при прозвоне каждого из них на тестере должно индицироваться состояние кз или знак бесконечности.

как подключить люстру с галогенными лампами и пультом

 

в галогенной люстре используются лампочки с напряжением 12 или 24 в, что ниже, чем в квартирной электропроводке. для подключения к стандартной электросети в 220 в в корпусе прибора устанавливаются трансформаторы, понижающие напряжение. устройство полностью собрано, для его работы следует только соединить два выходящих провода с проводами на потолке. делать это можно произвольным образом, не уточняя, где фазовый, а где нулевой.
если для включения/выключения люстры будет применяться пульт, в конструкцию должен входить блок ду с двумя обычными проводами и одним тонким. при монтаже люстры обычные провода соединяются с теми, что идут с потолка. тонкий проводник является антенной, которая управляет прибором. антенну подключать не надо, она аккуратно заправляется в корпус люстры.