🔥
=

По заданию на проектирование необходимо запроектировать 2-этажное здание с расположением в нем мойки автомобилей и кафе. В кафе предполагается самостоятельное приготовление пищи. На первом этаже здания предполагается размещение обеденного зала, кухонного производства, помещений автомойки на 2 поста, на втором - административные (офисные) помещения кафе и автомойки (см. схему во вложении).Можно ли присвоить один класс функциональной пожарной опасности для помещений кафе на первом и втором этаже, а так же для помещений мойки автомобилей на первом и втором этаже?Можно ли в качестве наружных ограждающих конструкций использовать сэндвич-панели?Максимальное количество человек, одновременно пребывающих на втором этаже, - 14. Для сообщения между первым и вторым этажом принята лестница типа Л1, ограждающие конструкции лестницы - кирпичные стены толщиной 380 мм. Здание каркасное, каркас металлический.

В соответствии с п.5.1.2, п.5.1.5, п.5.5.2 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (ред. от 18.07.2013) в общественных зданиях, в том числе в зданиях общественного питания (Ф3.2) возможно размещение (встраивание и пристраивание) помещений производственного, складского и технического назначения (кухни, пекарни, доготовочные, разделочные, кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке и т.п., мастерские, лаборатории, кладовые и технические помещения, автостоянки, котельные, и т.п.).В общественных зданиях, в том числе в зданиях общественного питания (Ф3.2), не допускается размещение помещений для сервисного обслуживания автомобилей (мойки).Соответственно данному зданию не представляется возможным присвоить класс функциональной опасности Ф3.2.В соответствии с п.6.1.42 СП 4.13130.2013 административные и бытовые помещения могут размещаться во вставках и встройках производственных зданий категорий В, Г и Д:- I, II, и III степеней огнестойкости класса пожарной опасности С0;- IV степени огнестойкости всех классов пожарной опасности.В соответствии с п.6.1.43 СП 4.13130.2013 вставки отделяются от производственных помещений противопожарными стенами 1-го типа.Вставки от производственных помещений категорий В1-В4, Г и Д допускается отделять:- в зданиях I, II степеней огнестойкости классов С0 и С1, III степени огнестойкости класса С0 противопожарными перегородками 1-го типа;- в зданиях III степени огнестойкости класса С1 и IV степени огнестойкости классов С0 и С1 - противопожарными стенами 2-го типа.Встройки надлежит принимать с числом этажей не более двух и отделять от производственных помещений противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа.Встройки от производственных помещений категорий В1-В4, Г и Д допускается отделять:- в зданиях I, II степеней огнестойкости классов С0 и С1, III степени огнестойкости класса С0 противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 2-го типа;- в зданиях III степени огнестойкости класса С1 и IV степени огнестойкости классов С0 и С1 - противопожарными стенами 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа.Суммарная площадь вставок, выделяемых противопожарными перегородками 1-го и противопожарными стенами 2-го типов, а также встроек и производственных помещений, не должна превышать площади пожарного отсека, установленной в СП 2.13130.Соответственно, данные общественные (Ф3.2) и административные (Ф4.3) помещения возможно считать на основании п.3.12 СП 4.13130.2013 вставкой, встройкой в производственное здание (Ф5.1).Соответственно, данному зданию, возможно, присвоить класс функциональной опасности Ф5.1.Данное производственное здание должно быть I или II или III степеней огнестойкости, класса пожарной опасности С0 или IV степени огнестойкости с любым классом пожарной опасности.При этом минимально требуемая степень огнестойкости здания и класс конструктивной пожарной опасности здания определяется на основании требований СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (ред. от 23.10.2013).Возможность применения в качестве наружных ограждающих строительных конструкций (ненесущих стен) сэндвич-панелей зависит от фактического предела огнестойкости и класса пожарной опасности, данных сэндвич-панелей (данные сведения указываются в актах огневых испытаний) и минимально требуемого предела огнестойкости и класса пожарной опасности строительных конструкций (ненесущих стен) в соответствии с требованиями таблиц N 21 и N 22 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ред. от 02.07.2013).Минимально требуемый предел огнестойкости и класс пожарной опасности строительных конструкций (ненесущих стен) определяется исходя из минимально требуемой степени огнестойкости здания и требуемого класса конструктивной пожарной опасности здания на основании требований СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты".