КАК и что надо для настройки ТРВ ?через какой промежуток времени необходимо проводить сервис ТРВ в сплит системах?
 
 

 

Терморегулирующий вентиль (ТРВ) после установки его в линию, как правило, не требуюет сервисного обслуживания . Регулировка ТРВ, производится на рабочей холодильной машине, опираясь на показания манометра линии низкого давления. По окончанию регулировки ТРВ необходимо затянуть сальник регулировочного штока, а затем защитный колпачок, также играющий роль заглушки сальникового узла.