После установки мощного газового котла Buderus старый дымоход диаметром 150 мм, видимо, придется менять на диаметр 180 мм. Что можете посоветовать по этому вопросу?

 

Правильное решение будет принято после визита на объект специалиста по [устройству дымоходов](/montaj_dymohodov/). Атмосферный дымоход диаметром 150 мм можно, как вариант, оставить, но это повлияет на КПД котла и качество сгорания газа в худшую сторону. Такой дымоход будет сильно нагреваться и передавать тепло через стену, что приведет к порче отделки в этом месте дома и разрушению кирпича снаружи. Автоматика Buderus позволяет работать и с малым дымоходом, но лучше его заменить на тот диаметр, который требуется по паспорту котла.