Ночью отключился и больше не запускается газовый котел Ferroli, постоянно мигает ошибка А41. Не подскажете, что случилось с котлом?

 

Ошибки с литерой А означают блокировку работы котла по достаточно серьезной причине. В вашем случае это отсутствие сигнала на плату от термодатчика в одном из контуров об изменении температуры воды либо в ГВС, либо в системе отопления за определенный временной интервал. Произошло короткое замыкание или иное повреждение датчика, после чего он вышел из строя. Также возможно нарушение контакта между датчиком и разъемом платы управления. Следует поправить контакты и замерить сопротивление датчиков тестером. Номинальное сопротивление при 25° в помещении должно составить 10 кОм. По необходимости датчик заменяется.