🔥При проведении капитального ремонта необходимо применять новые требования пожарной безопасности в части, соответствующей объему выполняемых работ
==================================================================================================================================================

Год прохождения экспертизы проектной документации на нежилое здание - 2004.Здание высотное общественное, Разработаны специальные условия, отражающие специфику противопожарной защиты. Планировка при проектировании - коридорного типа.Хотим провести работы на этаже здания по объединению помещений для организации зального типа, при этом не будут затронуты несущие элементы здания.Также, присоединить к площади зальных помещений часть коридора.Соответственно будут проведены работы по замене электропроводки, внесению изменений в системы общеобменной вентиляции, спринклерного пожаротушения, противодымной вентиляции, системы внутреннего противопожарного водопровода.1. Как правильно называется проведение данного вида работ (реконструкция, перепланировка, кап. ремонт и т.п.)?2. Обязаны ли мы, при проведении работ, руководствоваться действующими нормативными документами по пожарной безопасности (в частности СП 7.13130 по устройству системы противодымной вентиляции в помещениях зального типа). или мы можем руководствоваться нормативными документами по пожарной безопасности, которые действовали на момент прохождения экспертизы проектной документации (где требуется для помещений только естественное освещение)?

Параметры и другие характеристики строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации здания или сооружения должны соответствовать требованиям проектной документации (основание: ч.5 ст.55.24 "Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ ; ч.2 ст.36 Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"  (ред. от 02.07.2013)).В соответствии с ч.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  (ред. от 29.07.2017) в случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64 , части 1 статьи 82 , части 7 статьи 83 , части 12 статьи 84 , частей 1\_1  и 1\_2 статьи 97 настоящего Федерального закона ) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования.При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.В соответствии с ч.3 ст.80 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  (ред. от 29.07.2017) при изменении функционального назначения зданий, сооружений или отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом применительно к новому назначению этих зданий, сооружений или помещений.В соответствии п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации  (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" ) (ред. от 30.12.2017)) при эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" .В соответствии с п.4.6 СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"  (ред. от 23.10.2013) в процессе эксплуатации следует:- обеспечить содержание здания и состояние строительных конструкций в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них;-не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке;- при проведении ремонтных работ не допускать применения конструкций и материалов, не отвечающих противопожарным требованиям.Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов (п.14.2 ст.1 "Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ ).Соответственно, при проведении капитального ремонта (замена строительных конструкций или элементов таких конструкций, замена систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения или их элементов) необходимо применять новые требования пожарной безопасности в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту.В настоящий момент при проведении капитального ремонта (именно в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту) должно быть обеспечено выполнение требований, установленных:- Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  (ред. от 29.07.2017);- нормативными документами, включенными в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" , утвержденный Приказом Росстандарта от 16.04.2014 N 474  (ред. от 25.02.2016);- Федеральным законом от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"  (ред. от 02.07.2013);- нормативными документами, включенными в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" , утвержденный Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521  (ред. от 07.12.2016).