нструмент

Заголовок

Если в лаборатории работают с патогенами, требующими мер биобезопасности уровня 3, заведите в лаборатории систему отрицательного давления воздуха

Почему

Чрезвычайно важно не допустить распространения патогенов, для которых требуется уровень биобезопасности 3 (УББ3). Если в комнате лаборатории УББ3 произошло разлитие или авария, отрицательное давление воздуха в данной комнате предотвратит распространение патогенов за ее пределы.

Что

Система отрицательного давления – это система вытяжной вентиляции в рабочих комнатах лаборатории (воздух заменяется минимум 6 раз в час). Отработанный воздух проходит через HEPA-фильтр, который препятствует распространению микроорганизмов за пределы лаборатории.
Помимо этой системы, рядом с каждой дверью в комнату УББ3 должны быть установлены датчики, показывающие разность давления воздуха в этой комнате и за ее пределами. Разница в давлении воздуха у каждой входной двери в комнату УББ3 должна равняться -12,5 Па или -0,05 дюймов водного столба.
Третьим элементом биобезопасности, который следует завести в лаборатории, является вестибюль или воздушный шлюз перед входной дверью в комнату УББ3. В вестибюле сотрудники надевают и снимают специальные лабораторные халаты УББ3 и моют руки.
Доступ в комнату лаборатории УББ3 должен быть ограничен, так чтобы войти могли только уполномоченные лица. Методы, как это сделать, рассматриваются в мероприятии по предотвращению несанкционированного доступа этапа 2.

Как и кто

Руководитель/менеджер лаборатории:

Найдите средства для финансирования системы отрицательного давления воздуха и требующейся реконструкции лабораторных помещений.
Подготовьте план вестибюля (воздушного шлюза) и постройте его.
Закупите и установите систему отрицательного давления воздуха, в том числе датчики давления, установленные у входа в комнату УББ3.
Добавьте систему отрицательного давления воздуха в программу профилактического обслуживания оборудования, подготовленную на этапе 2.

Сотрудник, ответственный за биобезопасность:

Напишите СОП для работы в рабочей комнате лаборатории УББ3. Сделайте это в соответствии с протоколом написания процедурной СОП, приведенным в «Образце СОП», и используйте шаблон для процедурной СОП (приложение к «Образцу СОП»).
Проверьте и утвердите данную СОП в соответствии с СОП «Контроль документов».
Включите новую СОП в список «Прочитано и понято» и отметьте, кто из сотрудников должен ознакомиться с этой СОП.
На еженедельном рабочем совещании представьте сотрудникам данную СОП и укажите, кто должен ее прочитать. Объясните, что после прочтения СОП они должны поставить свою подпись в список «Прочитано и понято».

Обратите ВНИМАНИЕ на то, что система отрицательного давления должна быть подключена к резервному источнику электроэнергии, чтобы обеспечить ее работу и во время перебоев с электроснабжением.