Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479

>

а)  применение специальных сценических эффектов при нахождении в опасном радиусе людей;

б)  применение специальных сценических эффектов и (или) пиротехнических изделий в зданиях и сооружениях IV, V степени огнестойкости;

в)  применение неисправного и поврежденного оборудования для создания специальных сценических эффектов;

г)  складирование и хранение пиротехнических изделий, а также баллонов с горючими газами на объекте и на прилегающей к объекту территории (за исключением процедуры подготовки и применения на мероприятии) .

456. При подготовке и монтаже специальных сценических эффектов с использованием горючих газов, а также не ранее чем за 2 часа до начала их применения осуществляется проверка исправности и герметичности оборудования посредством анализа проб воздушной среды.

457. Временные сценические конструкции (помосты, подиумы и др.) должны быть изготовлены из негорючих материалов или материалов, обработанных огнезащитными составами, с подтверждением качества такой обработки.

Не допускается использование декораций, выполненных из горючих материалов, без огнезащитной обработки.

Закрытые пространства под сценическими конструкциями (помосты, подиумы и др.) должны быть защищены автоматической пожарной сигнализацией с обеспечением информационной совместимости с общей системой автоматической противопожарной защиты объекта.

458. Автоматические системы и установки противопожарной защиты на период проведения мероприятий с применением специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов, а также регламентных работ по монтажу (демонтажу) соответствующего оборудования и изделий могут быть переведены с автоматического пуска на ручной. При этом технический персонал приказом руководителя объекта переводится в усиленный режим работы. Кроме того, должен быть реализован комплекс дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации

НОРМЫ обеспечения переносными огнетушителями объектов защиты в зависимости от их категорий по пожарной и взрывопожарной опасности и класса пожара

| | | |
| --- | --- | --- |
| Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности | Класс пожара | Огнетушителис рангом тушения модельного очага |
| А, Б, В1 - В4 | А | 3А |
|   | В | 70В |
| | С | 3А, 70В, С или 70В, С |
| | D | D |
| | Е | 55В, С, Е или 2А, 55В, С, Е |
| Г, Д | А | 2А |
| | В | 55В |
| | С | 2А, 55В, С или 55В, С |
| | D | D |
| | Е | 55В, С, Е или 2А, 55В, С, Е |
| Общественные здания | А | 2А |
| | В | 55В |
| | С | 2А, 55В, С или 55В, С |
| | Е | 55В, С, Е или 2А, 55В, С, Е |

Примечания: 1. В помещениях, в которых находятся разные виды горючего материала и возможно возникновение различных классов пожара, используются универсальные по области применения огнетушители.

2. Допускается использовать иные первичные средства пожаротушения, обеспечивающие тушение соответствующего класса пожара и ранг тушения модельного очага пожара, в том числе генераторы огнетушащего аэрозоля переносные.

3. Выбор типа огнетушителя должен быть определен с учетом обеспечения безопасности его применения для людей и имущества.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации

НОРМЫ оснащения помещений передвижными огнетушителями

####

Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности
Предельная защищаемая площадь

(кв. метров)

Класс пожара
Количество огнетушителей с рангом тушения модельного очага(не менее штук)

А, Б, В1 - В4

500
А

2 - 6A или 1 - 10A

 

В

2 - 144B или 1 - 233B

 

С

2 - (6А, 144В, С) или 1 - (10А, 233В, С)

 

D

1 - D

 

Е

2 - (6А, 144В, С, Е) или 1 - (10А, 233В, С, Е)

Г

800
А

2 - 6A или 1 - 10A

 

В

2 - 144B или 1 - 233B

 

С

2 - (6А, 144В, С) или 1 - (10А, 233В, С) или 2 - (144В, С) или 1 - (233В, С)

 

D

1 - D

 

 
Е

2 - (6A, 144В, С, Е) или 1 - (10А, 233В, С, Е) или 2 - (144В, С, Е)

или 1 - (233B, C, E)

(Позиция в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.10.2022 № 1885)

Примечания: 1. В помещениях, в которых находятся разные виды горючего материала и возможно возникновение различных классов пожара, используются универсальные по области применения огнетушители.

2. Допускается использовать иные первичные средства пожаротушения, обеспечивающие тушение соответствующего класса пожара и ранг тушения модельного очага пожара.

3. Выбор типа огнетушителя должен быть определен с учетом обеспечения безопасности его применения для людей и имущества.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации

НОРМЫ обеспечения огнетушителями железнодорожного подвижного состава

####

Наименование объекта защиты

Измеритель

Класс пожара

Количество огнетушителей с рангом тушения модельного очага (не менее штук)

Электровозы

секция
A, E
2 - (2A, 55B, C, E)

или 2- (2A, 55B, E)

Тепловозы

секция
A, B, E
2 - (2A, 55B, C, E)

или 2- (2A, 55B, E)

Газотурбовозы

секция
A, B, C, E
2 - (2A, 55B, C, E)

Электропоезда, дизель-поезда, дизель-электропоезда

9 - 12-вагонные

поезд
A, B, E
6 - (2A, 55B, C, E)

или 6 - (2A, 55B, E)

4 - 8-вагонные

поезд
A, B, E
4 - (2A, 55B, C, E)

или 4 - (2A, 55B, E)

Рельсовые автобусы, автомотрисы

1 - 2-вагонные

поезд
A, B, E
2 - (2A, 55B, C, E)

или 2 - (2A, 55B, E)

2 - 4-вагонные

поезд
A, B, E
4 - (2A, 55B, C, E)

или 4 - (2A, 55B, E)

Рефрижераторные секции

секция
A, B, E
2 - (2A, 55B, C, E)

или 2 - (2A, 55B, E)

Вагоны, предназначенные для перевозки пассажиров:

 

с водяным или комбинированным отоплением

вагон
A, B, E
1 - (2A, 55B, C, E) ,

1-(34В, С, Е)

с электроотоплением

вагон
A, B, E
1-(2А, 55В, С, Е) ,

1-(34В, С, Е)

(Позиция в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.10.2022 № 1885)

Багажные, почтовые

вагон
A, B, E
2 - (2A, 55B, C, E) ,

1 - (34B, C, E)

или 2 - (2A, 55B, E) ,

1 - (34B, C, E)

Вагоны-рестораны

вагон
A, B, E
3 - (2A, 55B, C, E) ,
2 - (34B, C, E)

Двухэтажные вагоны, предназначенные для перевозки пассажиров

вагон
A, B, E
2 - (2A, 55B, C, E) ,
3 - (34B, C, E)

Двухэтажные вагоны-рестораны

вагон
A, B, E
3 - (2A, 55B, C, E) ,
3 - (34B, C, E)

Вагоны служебно-технические, служебные, испытательные и измерительные лаборатории

вагон
A, B, E
2 - (2A, 55B, C, E)

или 2 - (2A, 55B, E)

Специальный железнодорожный подвижной состав

вагон
A, B, E
2 - (2A, 55B, C, E)

или 2 - (2A, 55B, E)

Примечания: 1. В железнодорожном подвижном составе, в котором находятся разные виды горючего материала и возможно возникновение различных классов пожара, используются универсальные по области применения огнетушители.

2. Допускается использовать иные первичные средства пожаротушения, обеспечивающие тушение соответствующего класса пожара и ранг тушения модельного очага пожара.

3. Выбор типа огнетушителя должен быть определен с учетом обеспечения безопасности его применения для людей и имущества.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации

ПОРЯДОК использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов

####

1. Настоящий порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов (далее - порядок) устанавливает обязательные требования пожарной безопасности к использованию открытого огня и разведению костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов (далее - использование открытого огня) .

2. Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении следующих требований:

а)  место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0, 3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (например, бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра;

б)  место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта

в)  территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0, 4 метра;

г)  лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.

3. При использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности в металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение горючих материалов за пределы очага горения, минимально допустимые расстояния, предусмотренные подпунктами "б" и "в" пункта 2 порядка, могут быть уменьшены вдвое. При этом устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется.

4. В целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть указанную емкость сверху.

5. При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях

6. В случаях выполнения работ по уничтожению сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков и иных горючих отходов, организации массовых мероприятий с использованием открытого огня допускается увеличивать диаметр очага горения до 3 метров. При этом минимально допустимый радиус зоны очистки территории вокруг очага горения от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов в зависимости от высоты точки их размещения в месте использования открытого огня над уровнем земли следует определять согласно приложению.

7. При увеличении диаметра зоны очага горения должны быть выполнены требования пункта 2 порядка. При этом на каждый очаг использования открытого огня должно быть задействовано не менее 2 человек, обеспеченных первичными средствами пожаротушения и прошедших обучение мерам пожарной безопасности.

8. В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления должен осуществляться контроль за нераспространением горения (тления) за пределы очаговой зоны.

9. Использование открытого огня запрещается:

на торфяных почвах;

при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима;

при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра;

под кронами деревьев хвойных пород;

в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар, механические разрывы (повреждения) и иные отверстия, в том числе технологические, через которые возможно выпадение горючих материалов за пределы очага горения;

при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;

при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.

10. В процессе использования открытого огня запрещается:

осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, используемых для розжига) , взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные вещества;

оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тления) ;

располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы вблизи очага горения.

11. После использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения (тления) .

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ к порядку использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов

Минимально допустимый радиус зоны очистки территории вокруг очага горения от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов в зависимости от высоты точки их размещения в месте использования открытого огня над уровнем земли

| | |
| --- | --- |
| Высота точки размещения горючих материалов в месте использования открытого огня над уровнем земли | Минимальный допустимый радиус зоны очистки территории от места сжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов |
| 1 | 15 |
| 1, 5 | 20 |
| 2 | 25 |
| 2, 5 | 30 |
| 3 | 50 |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации

РАДИУС ОЧИСТКИ территории от горючих материалов, использование которых не предусмотрено технологией производства работ

| | |
| --- | --- |
| Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территорией | Минимальный радиус зоны очистки территории от горючих материалов |
| 0 | 5 |
| 2 | 8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 10 |
| 6 | 11 |
| 8 | 12 |
| 10 | 13 |
| свыше 10 | 14 |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации

НОРМЫ оснащения зданий, сооружений, строений и территорий пожарными щитами

Наименование функционального назначения помещений и категория помещений или наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности
Предельная защищаемая площадь одним пожарным щитом, кв. метров
Класс пожара
Тип щита*

А, Б и В

200
А

В

Е

ЩП-A

ЩП-B

ЩП-E

В

400
А

Е

ЩП-A

ЩП-E

Г и Д

1800
А

В

Е

ЩП-A

ЩП-B

ЩП-E

Помещения и открытые площадки предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур

1000
-

ЩП-СХ

Помещения различного назначения, в которых проводятся огневые работы

-
А

ЩПП

_____________________________

* Условные обозначения щитов:

ЩП-A - щит пожарный для очагов пожара класса A;

ЩП-B - щит пожарный для очагов пожара класса B;

ЩП-E - щит пожарный для очагов пожара класса E;

ЩП-СХ - щит пожарный для сельскохозяйственных предприятий (организаций) ;

ЩПП - щит пожарный передвижной.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к Правилам противопожарногорежима в Российской Федерации

НОРМЫ комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем

Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инст