Документ /

Губернатор Архангельской области Илья Михальчук доложил о ходе исполнения пунктов 3, 4 и 5 перечня поручений, данных по итогам работы в Архангельской области 18 октября 2011 года мобильной приёмной Президента под руководством помощника полномочного представителя Президента в Северо-Западном федеральном округе Татьяны Николаевой.

Текст документа:

В целях обеспечения мероприятий по контролю за рассмотрением обращений граждан, поступивших в ходе работы мобильной приёмной Президента Российской Федерации в Архангельской области 18 октября 2011 года, рассмотрены жалобы, поступившие в адрес Президента Российской Федерации Д.А. Медведева и его приёмную в Северо-Западном федеральном округе от жителей Архангельской области.

1. По обращению Зеновского В.В. и Казанцевой Н.М., проживающих в доме, который является памятником истории и культуры регионального значения и находится в аварийном состоянии, сообщаем следующее.

По данной проблеме проведено рабочее совещание у заместителя губернатора Архангельской области по инфраструктурному развитию с представителями мэрии города Архангельска, инспекции по надзору за сохранностью памятников истории и культуры Архангельской области, органов исполнительной власти Архангельской области. Для проработки вопроса мэрией города Архангельска заключён муниципальный контракт на проведение обследования несущих и ограждающих конструкций жилых домов и выдачу экспертного заключения об их техническом состоянии и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации здания, ремонту или сносу. По результатам данного обследования будут приниматься дальнейшие решения.

2. По обращению Шилко В.А. сообщаем, что результаты текущего ремонта кровли дома 112 по улице Воскресенская города Архангельска неоднократно проверялись сотрудниками мэрии города Архангельска с выходом на место, в том числе последний раз – лично директором департамента городского хозяйства Плюсниным В.Н. При проверке протечек кровли не обнаружено.

Эксплуатация лифта в подъезде №12 данного дома приостановлена в июне 2011 года по требованию Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Архангельской области на основании акта, полученного по результатам периодического технического освидетельствования лифта, проведённого специализированной организацией ООО «ИЦ Лифтэксперт», в связи с износом лебёдки.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации ремонт общедомового имущества в многоквартирном доме, к которому в том числе относятся и лифты, проводится по решению общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

3. По обращению Гужвенко И.В., проживающей в городе Архангельске, проведена проверка предоставления коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению жильцам вышеуказанного дома.

В ходе проверки, проведённой государственной жилищной инспекцией Архангельской области по поручению министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области 25.11.2011 года, нарушений нормативов обеспечения граждан коммунальными услугами по отоплению и горячему водоснабжению не установлено. Температура горячей воды в точках разбора при выборочной проверке квартир №2,3,5,7 составила от +50°С до +52°С, при нормативе от +51°С до +75°С, при допустимом отклонении температуры горячей воды в точках разбора в дневное время с 6.00 до 23.00 не более чем на 3°С, давление горячей воды в точках разбора в вышеуказанных квартирах составило от 1,5 кгс/см. кв. при нормативе от 0,3 до 4,5 кгс/см. кв., температура воздуха в жилых помещениях квартиры №7 составила +23°С при нормативе +20°С, что соответствует п. п.5,7,15 Приложения №1 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённых постановлением Правительства РФ от 23.05.2006г. №307.