О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Сахалинской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 24 ноября 2021 года

Поручение, данное 24 ноября 2021 года начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров Максимом Травниковым Губернатору Сахалинской области по обращению Степановой Любови Владимировны из города Невельска Невельского городского округа Сахалинской области, предусматривало принятие мер по завершению реконструкции и вводу в эксплуатацию водозабора в селе Горнозаводске Невельского городского округа.

В связи с завершением реконструкции водозабора в селе Горнозаводске Невельского городского округа поручение было снято с контроля. Принятие мер по проверке системы водозабора осуществляется в рабочем порядке.

Заместитель председателя Правительства Сахалинской области Сергей Олонцев доложил о том, что 31 марта 2023 года в связи с обильным таянием снеговых масс и, как следствие, значительным подъемом воды в реке Лопатинка с.Горнозаводска мутность воды в реке повысилась до 300 мг/л по Формазину. Также с учетом возрастания интенсивности потока воды дренажные фильтры, установленные в реке, забились илом, в связи с чем возникла необходимость приостановки водоснабжения населению и перехода на посеансовую подачу воды. Данная проблема была решена путем установки воздушного компрессора, который продувает дренажные фильтры. С целью выявления недостатков в работе водозабора, а также с целью повышения эффективности его работы было проведено комиссионное обследование качества выполненных проектных и строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция водозабора в с. Горнозаводск» (далее — Объект). В ходе обследования выявлена неудовлетворительная работа горизонтальных отстойников в части образования и выпадения осадка. Подрядной организации дано поручение осуществить отладку работы оборудования на Объекте в срок до 1 июня 2023 года. Также в ходе проверки установлено, что эксплуатирующая организация оказалась не готова к прохождению паводкового периода. Администрацией муниципального образования «Невельский городской округ» совместно с министерством жилищно-коммунального хозяйства разрабатывается комплекс мероприятий по недопущению аналогичной ситуации. После проведения запланированных мероприятий по повышению эффективности работы планируется достижение стабильного водоснабжения населения питьевой водой надлежащего качества.