AGRIS - 

Data provenance by Country

2016

Kirsanov, V.V. | Ignatkin, I.Yu., Russian State Agrarian Univ., Moscow

An automated microclimate system of a pigsty has been designed to recover exhaust air heat. The system has been tested in the feeding compartment at one of commercial pig units in the Tambov region in 2012-2015. The effective functioning the system using minimal energy consumption is achieved by using the developed controlling algorithm and heat recovery system of extract air. It is stated, that using the system allows reducing 2 times the specified heat rate of heating equipment and the annual intake of heat energy by 80%. The recovery system provides standard concentration of carbon dioxide (0.18 percent) even while using the heat generator of open combustion, providing the emission of carbon dioxide and water vapor from heat-radiating equipment. It is experimentally stated, that automated system keeps set-up parameters evenly along the whole floor space both in summer and in winter. In winter temperature field fluctuated within 0.6 deg. C for the room sized 90x24 m, and relative humidity varied within 5 %. The system allows using recuperators for cooling fresh air by 7.4 deg.C (between 26.6 and 19.2 deg C) in summer, and also reducing the number of supply air systems by exhaust duct reversing and using a recuperator for ambient air completely. | Разработана автоматизированная система микроклимата свинарника с утилизацией теплоты вытяжного воздуха. Система испытана в секции откорма на одном из свиноводческих комплексов в Тамбовской области в 2012–2015 гг. Эффективное функционирование системы при минимальных затратах энергии достигается благодаря применению разработанного алгоритма управления и системы рекуперации теплоты вытяжного воздуха. Установлено, что применение системы позволяет добиться снижения установленной тепловой мощности отопительного оборудования в 2 раза и сокращения годового потребления тепловой энергии на 80%. Система утилизации, обеспечивая эмиссию углекислого газа и водяных паров от теплогенерирующего оборудования, обеспечивает нормативную концентрацию углекислого газа (0,18%) даже при использовании теплогенераторов открытого горения. Экспериментально установлено, что автоматизированная система поддерживает заданные параметры микроклимата равномерно по всей площади помещения как в летний, так и в зимний период. Так, в зимний период для помещения размером 90 х 24 м температурное поле колебалось в пределах 0,6 град. С, а относительная влажность изменялась на 5%. Система позволяет в летний период использовать рекуператоры для охлаждения приточного воздуха на 7,4 град. С (с 26,6 до 19,2 град. С), а также сократить количество приточных систем за счет реверсирования вытяжного канала и использования рекуператора полностью на приток наружного воздуха.

Show more [+]

Less [-]

Central Scientific Agricultural Library - Russian Federation