Банк документов /

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

Показать предыдущую страницу документа

<div><p>опускается в случае, если:</p><p>1) используется дорогостоящее оборудование или оборудование, не имеющее широкого распространения или требующее регулярного квалифицированного обслуживания;</p><p>2) оборудование испытательной лабораторией используется нерегулярно. Объем работ, выполняемых с помощью такого оборудования, не должен превышать 10 процентов от общего числа работ, проведенных за год;</p><p>3) собственное оборудование испытательной лаборатории в период проведения испытаний временно неисправно или находится в стадии прохождения им аттестации или проверки.</p><p>2. Оборудование должно быть учтено в соответствующих документах лаборатории в соответствии с требованиями правил аккредитации, и лаборатория должна иметь письменное согласие владельца оборудования (договор аренды, соглашение о сотрудничестве и другие документы) на предоставление его для проведения испытаний в необходимое время, а также на обеспечение его пригодности для этих целей и возможность контроля его состояния.</p><p>3. Оборудование и средства измерения, не принадлежащие испытательной лаборатории, могут использоваться только при условии, что такое оборудование аттестовано и средства измерений проверены в установленном порядке.</p><p>4. (Часть утратила силу - Федеральный закон от 14.07.2022 № 276-ФЗ)</p><p> </p><p>Статья 149. Особенности подтверждения соответствия веществ и материалов требованиям пожарной безопасности</p><p> </p><p>Подтверждение соответствия веществ и материалов требованиям настоящего Федерального закона проводится путем декларирования их соответствия или обязательной сертификации с обязательным приложением протокола испытаний с указанием значений показателей, установленных настоящим Федеральным законом, к документам, подтверждающим соответствие веществ и материалов.</p><p> </p><p>Статья 150. Особенности подтверждения соответствия средств огнезащиты</p><p> </p><p>1. Подтверждение соответствия средств огнезащиты осуществляется в форме сертификации.</p><p>2. Для проведения сертификации заявитель представляет в аккредитованный орган по сертификации сопроводительные документы, в которых должны быть указаны основные показатели, область и способы применения средств огнезащиты.</p><p>3. Протоколы испытаний испытательных лабораторий должны содержать значения показателей характеризующих огнезащитную эффективность средств огнезащиты, в том числе различные варианты их применения, описанные в сопроводительных документах.</p><p>4. В сертификате должны быть отражены следующие специальные характеристики средств огнезащиты: (В редакции Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ)</p><p>1) наименования средств огнезащиты;</p><p>2) значение огнезащитной эффективности, установленное при испытаниях;</p><p>3) виды, марки, толщина слоев грунтовых, декоративных или атмосфероустойчивых покрытий, используемых в комбинации с данными средствами огнезащиты при сертификационных испытаниях;</p><p>4) толщина огнезащитного покрытия средств огнезащиты для установленной огнезащитной эффективности.</p><p>5. Маркировка средств огнезащиты, наносимая производителями на продукцию, может содержать только сведения, подтвержденные при сертификации.</p><p> </p><h4>РАЗДЕЛ VIIIЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</h4><p> </p><p>Глава 34. Заключительные положения</p><p> </p><p>Статья 151. Заключительные положения</p><p> </p><p>1. (Часть утратила силу - Федеральный закон от 29.07.2017 № 244-ФЗ)</p><p>2. До дня вступления в силу соответствующих технических регламентов схема декларирования соответствия продукции требованиям пожарной безопасности на основе собственных доказательств применяется для продукции общего назначения только изготовителями или юридическими лицами, выполняющими функции иностранного изготовителя.</p><p>3. Документы об аккредитации, выданные в установленном порядке органам, осуществляющим сертификацию, испытательным лабораториям (центрам) до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, а также документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям пожарной безопасности, принятые до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, считаются действительными до окончания установленного в них срока.</p><p> </p><p>Статья 152. Вступление в силу настоящего Федерального закона</p><p> </p><p>Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяти месяцев со дня его официального опубликования.</p><p> </p><p> </p><p>Президент Российской Федерации                               Д.Медведев</p><p> </p><p>Москва, Кремль</p><p>22 июля 2008 года</p><p>№ 123-ФЗ</p><p> </p><p> </p><p>Приложениек Федеральному закону "Техническийрегламент о требованиях пожарнойбезопасности"</p><p> </p><p> </p><h4>Таблица 1Перечень показателей для оценки пожарной опасности веществ и материалов в зависимости от их агрегатного состояния</h4><p>(Наименование в редакции Федерального закона от 14.07.2022 № 276-ФЗ)</p><p> </p><table><tr><td><h4>Показатель пожарной опасности</h4></td><td>Вещества и материалы в различном агрегатном состоянии</td><td><h4>Пыли</h4></td></tr><tr><td><h4>газообразные</h4></td><td><h4>жидкие</h4></td><td><h4>твердые</h4></td></tr><tr><td><p>Безопасный экспериментальный максимальный зазор, миллиметр</p></td><td>+</td><td>+</td><td>-</td><td><h4>+</h4></td></tr><tr><td><p>Выделение токсичных продуктов горения с единицы массы горючего, килограмм на килограмм</p></td><td>-</td><td>+</td><td>+</td><td><h4>-</h4></td></tr><tr><td><p>Группа воспламеняемости</p></td><td>-</td><td>-</td><td>+</td><td><h4>-</h4></td></tr><tr><td><p>Группа горючести</p></td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td><h4>+</h4></td></tr><tr><td><p>Группа распространения пламени</p></td><td>-</td><td>-</td><td>+</td><td><h4>-</h4></td></tr><tr><td><p>Коэффициент дымообразования, квадратный метр на килограмм</p></td><td>-</td><td>+</td><td>+</td><td><h4>-</h4></td></tr><tr><td><p>Излучающая способность пламени</p></td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td><h4>+</h4></td></tr><tr><td><p>Индекс пожаровзрывоопасности, паскаль на метр в секунду</p></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td><h4>+</h4></td></tr><tr><td><p>Индекс распространения пламени</p></td><td>-</td><td>-</td><td>+</td><td><h4>-</h4></td></tr><tr><td><p>Кислородный индекс, объемные проценты</p></td><td>-</td><td>-</td><td>+</td><td><h4>-</h4></td></tr><tr><td><p>Концентрационные пределы распространения пламени (воспламенения) в газах и парах, объемные проценты, пылях, килограмм на кубический метр</p></td><td>+</td><td>+</td><td>-</td><td><h4>+</h4></td></tr><tr><td><p>Концентрационный предел диффузионного горения газовых смесей в воздухе, объемные проценты</p></td><td>+</td><td>+</td><td>-</td><td><h4>-</h4></td></tr><tr><td><p>Критическая поверхностная плотность теплового потока, ватт на квадратный метр</p></td><td>-</td><td>+</td><td>+</td><td><h4>-</h4></td></tr><tr><td><p>Линейная скорость распространения пламени, метр в секунду</p></td><td>-</td><td>-</td><td>+</td><td><h4>-</h4></td></tr><tr><td><p>Максимальная скорость распространения пламени вдоль поверхности горючей жидкости, метр в секунду</p></td><td>-</td><td>+</td><td>-</td><td><h4>-</h4></td></tr><tr><td><p>Максимальное давление взрыва, паскаль</p></td><td>+</td><td>+</td><td>-</td><td><h4>+</h4></td></tr><tr><td><p>Минимальная флегматизирующая концентрация газообразного флегматизатора, объемные проценты</p></td><td>+</td><td>+</td><td>-</td><td><h4>+</h4></td></tr><tr><td><p>Минимальная энергия зажигания, джоуль</p></td><td>+</td><td>+</td><td>-</td><td><h4>+</h4></td></tr><tr><td><p>Минимальное взрывоопасное содержание кислорода, объемные проценты</p></td><td>+</td><td>+</td><td>-</td><td><h4>+</h4></td></tr><tr><td><p>Низшая рабочая теплота сгорания, килоджоуль на килограмм</p></td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td><h4>-</h4></td></tr><tr><td><p>Нормальная скорость распространения пламени, метр в секунду</p></td><td>+</td><td>+</td><td>-</td><td><h4>-</h4></td></tr><tr><td><p>Показатель токсичности продуктов горения, грамм на кубический метр</p></td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td><h4>+</h4></td></tr><tr><td><p>Потребление кислорода на единицу массы горючего, килограмм на килограмм</p></td><td>-</td><td>+</td><td>+</td><td><h4>-</h4></td></tr><tr><td><p>Предельная скорость срыва диффузионного факела, метр в секунду</p></td><td>+</td><td>+</td><td>-</td><td><h4>-</h4></td></tr><tr><td><p>Скорость нарастания давления взрыва, мегапаскаль в секунду</p></td><td>+</td><td>+</td><td>-</td><td><h4>+</h4></td></tr><tr><td><p>Способность гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и другими веществами</p></td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td><h4>+</h4></td></tr><tr><td><p>Способность к воспламенению при адиабатическом сжатии</p></td><td>+</td><td>+</td><td>-</td><td><h4>-</h4></td></tr><tr><td><p>Способность к самовозгоранию</p></td><td>-</td><td>-</td><td>+</td><td><h4>+</h4></td></tr><tr><td><p>Способность к экзотермическому разложению</p></td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td><h4>+</h4></td></tr><tr><td><p>Температура воспламенения, градус Цельсия</p></td><td>-</td><td>+</td><td>+</td><td><h4>+</h4></td></tr><tr><td><p>Температура вспышки, градус Цельсия</p></td><td>-</td><td>+</td><td>-</td><td><h4>-</h4></td></tr><tr><td><p>Температура самовоспламенения, градус Цельсия</p></td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td><h4>+</h4></td></tr><tr><td><p>Температура тления, градус Цельсия</p></td><td>-</td><td>-</td><td>+</td><td><h4>+</h4></td></tr><tr><td><p>Температурные пределы распространения пламени (воспламенения), градус Цельсия</p></td><td>-</td><td>+</td><td>-</td><td><h4>-</h4></td></tr><tr><td><p>Удельная массовая скорость выгорания, килограмм в секунду на квадратный метр</p></td><td>-</td><td>+</td><td>+</td><td><h4>-</h4></td></tr><tr><td><p>Удельная теплота сгорания, джоуль на килограмм</p></td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td><h4>+</h4></td></tr></table><p> </p><table><tr><td><p>Примечания:</p></td><td><p>1. Знак "+" обозначает, что показатель необходимо применять.</p><p>2. Знак "-" обозначает, что показатель не применяется.</p></td></tr></table><p> </p><h4>Таблица 2</h4><p>(Таблица утратила силу - Федеральный закон от 14.07.2022 № 276-ФЗ)</p><p>
</p><p> </p><h4>Таблица 3</h4><p>(Таблица утратила силу - Федеральный закон от 14.07.2022 № 276-ФЗ)</p><p> </p><h4>Таблица 4Степень защиты пожарозащищенного электрооборудования от внешних твердых предметов</h4><p> </p><table><tr><td>Первая цифра</td><td>Краткое описание степени защиты</td></tr><tr><td>0</td><td><p>нет защиты</p></td></tr><tr><td>1</td><td><p>защищено от внешних твердых предметов диаметром 50 и более миллиметров</p></td></tr><tr><td>2</td><td><p>защищено от внешних твердых предметов диаметром 12,5 и более миллиметра</p></td></tr><tr><td>3</td><td><p>защищено от внешних твердых предметов диаметром 2,5 и более миллиметра</p></td></tr><tr><td>4</td><td><p>защищено от внешних твердых предметов диаметром 1 и более миллиметра</p></td></tr><tr><td>5</td><td><p>пылезащищено; защищено от проникновения пыли в количестве, нарушающем нормальную работу оборудования или снижающем его безопасность</p></td></tr><tr><td>6</td><td><p>пыленепроницаемо; защищено от проникновения пыли</p></td></tr></table><p> </p><h4>Таблица 5Степень защиты пожарозащищенного электрооборудования от проникновения воды</h4><p> </p><table><tr><td>Вторая цифра</td><td>Краткое описание степени защиты</td></tr><tr><td>0</td><td><p>нет защиты</p></td></tr><tr><td>1</td><td><p>защищено от вертикально падающих капель воды</p></td></tr><tr><td>2</td><td><p>защищено от вертикально падающих капель воды, когда оболочка отклонена на угол не более 15 градусов</p></td></tr><tr><td>3</td><td><p>защищено от воды, падающей в виде дождя под углом не более 60 градусов</p></td></tr><tr><td>4</td><td><p>защищено от сплошного обрызгивания любого направления</p></td></tr><tr><td>5</td><td><p>защищено от водяных струй из сопла с внутренним диаметром 6,3 миллиметра</p></td></tr><tr><td>6</td><td><p>защищено от водяных струй из сопла с внутренним диаметром 12,5 миллиметра</p></td></tr><tr><td>7</td><td><p>защищено от воздействия при погружении в воду не более чем на 30 минут</p></td></tr><tr><td>8</td><td><p>защищено от воздействия при погружении в воду более чем на 30 минут</p></td></tr></table><p>
</p><p> </p><h4>Таблица 6</h4><p>(Таблица утратила силу - Федеральный закон от 29.07.2017 № 244-ФЗ)</p><p> </p><h4>Таблица 7</h4><p>(Таблица утратила силу - Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ)</p><p> </p><h4>Таблица 8</h4><p>(Таблица утратила силу - Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ)</p><p> </p><h4>Таблица 9</h4><p>(Таблица утратила силу - Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ)</p><p> </p><h4>Таблица 10</h4><p>(Таблица утратила силу - Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ)</p><p> </p><h4>Таблица 11</h4><p>(Таблица утратила силу - Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ)</p><p> </p><h4>Таблица 12Противопожарные расстояния от зданий и сооружений на территориях складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты</h4><p>(Наименование в редакции Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ)</p><p> </p><table><tr><td>Наименование объектов, граничащих со зданиями и с сооружениями складов нефти и нефтепродуктов</td><td>Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов при категории склада, метры </td></tr><tr><td>I</td><td>II</td><td>IIIа</td><td>IIIб</td><td>IIIв</td></tr><tr><td><p>(В редакции Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ)</p></td></tr><tr><td><p>Здания и сооружения граничащих с ними производственных объектов</p></td><td>100</td><td>40(100)</td><td>40</td><td>40</td><td>30</td></tr><tr><td><p>(В редакции Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ)</p></td></tr><tr><td><p>Лесничества с лесными насаждениями:</p></td><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>(В редакции федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ; от 27.12.2018 № 538-ФЗ)</p></td></tr><tr><td><p>хвойных и смешанных пород</p></td><td>100</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td><p>лиственных пород</p></td><td>100</td><td>100</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td><p>Склады лесных материалов, торфа, волокнистых горючих веществ, сена, соломы, а также участки открытого залегания торфа</p></td><td>100</td><td>100</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td><p>Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки):</p></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>на станциях</p></td><td>150</td><td>100</td><td>80</td><td>60</td><td>50</td></tr><tr><td><p>на разъездах и платформах</p></td><td>80</td><td>70</td><td>60</td><td>50</td><td>40</td></tr><tr><td><p>на перегонах</p></td><td>60</td><td>50</td><td>40</td><td>40</td><td>30</td></tr><tr><td><p>Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части):</p></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>I, II и III категорий</p></td><td>75</td><td>50</td><td>45</td><td>45</td><td>45</td></tr><tr><td><p>IV и V категорий</p></td><td>40</td><td>30</td><td>20</td><td>20</td><td>15</td></tr><tr><td><p>Жилые и общественные здания</p></td><td>200</td><td>100(200)</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td><p>Раздаточные колонки автозаправочных станций общего пользования</p></td><td>50</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td></tr><tr><td><p>Индивидуальные гаражи и открытые стоянки для автомобилей</p></td><td>100</td><td>40(100)</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td></tr><tr><td><p>Очистные канализационные сооружения и насосные станции, не относящиеся к складу</p></td><td>100</td><td>100</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td></tr><tr><td><p>Водозаправочные сооружения, не относящиеся к складу</p></td><td>200</td><td>150</td><td>100</td><td>75</td><td>75</td></tr><tr><td><p>Аварийная емкость (аварийные емкости) для резервуарного парка</p></td><td>60</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td></tr><tr><td><p>Технологические установки категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности и факельные установки для сжигания газа</p></td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr></table><p>
</p><table><tr><td><p>Примечание:</p></td><td><p>В скобках указаны значения для складов II категории общей вместимостью более 50 000 кубических метров.</p></td></tr></table><p> </p><h4>Таблица 13Противопожарные расстояния от зданий и сооружений до складов горючих жидкостей</h4><p>(Наименование в редакции Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ)</p><p> </p><table><tr><td>Вместимость склада, кубические метры</td><td>Противопожарные расстояния при степени огнестойкости зданий и сооружений, метры</td></tr><tr><td>I, II</td><td>III</td><td>IV, V</td></tr><tr><td><p>(В редакции Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ)</p></td></tr><tr><td><p>Не более 100</p></td><td>20</td><td>25</td><td>30</td></tr><tr><td><p>Более 100, но не более 800</p></td><td>30</td><td>35</td><td>40</td></tr><tr><td><p>Более 800, но не более 2000</p></td><td>40</td><td>45</td><td>50</td></tr></table><p> </p><h4>Таблица 14Категории складов для хранения нефти и нефтепродуктов</h4><p> </p><table><tr><td>Категория склада </td><td>Максимальный объем одного резервуара, кубические метры </td><td>Общая вместимость склада, кубические метры </td></tr><tr><td>I </td><td>-</td><td>более 100 000 </td></tr><tr><td>II </td><td>-</td><td>более 20 000, но не более 100 000 </td></tr><tr><td>IIIа </td><td>не более 5000 </td><td>более 10 000, но не более 20 000 </td></tr><tr><td>IIIб </td><td>не более 2000 </td><td>более 2000, но не более 10 000 </td></tr><tr><td>IIIв </td><td>не более 700 </td><td>не более 2000 </td></tr></table><p> </p><h4>Таблица 15Противопожарные расстояния от автозаправочных станций бензина и дизельного топлива до граничащих с ними объектов</h4><p> </p><table><tr><td>Наименования объектов, до которых определяются противопожарные расстояния</td><td>Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами, метры</td><td>Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с надземными резервуарами, метры</td></tr><tr><td>общей вместимостью более 20 кубических метров</td><td>общей вместимостью не более 20 кубических метров</td></tr><tr><td><p>Производственные, складские и административно-бытовые здания и сооружения промышленных организаций</p></td><td>15</td><td>25</td><td>25</td></tr><tr><td><p>(В редакции Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ)</p></td></tr><tr><td><p>Лесничества с лесными насаждениями:</p></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>(В редакции федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ; от 27.12.2018 № 538-ФЗ)</p></td></tr><tr><td><p>хвойных и смешанных пород</p></td><td>25</td><td>40</td><td>30</td></tr><tr><td><p>лиственных пород</p></td><td>10</td><td>15</td><td>12</td></tr><tr><td><p>Жилые и общественные здания</p></td><td>25</td><td>50</td><td>40</td></tr><tr><td><p>Места массового пребывания людей</p></td><td>25</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td><p>Индивидуальные гаражи и открытые стоянки для автомобилей</p></td><td>18</td><td>30</td><td>20</td></tr><tr><td><p>Торговые киоски</p></td><td>20</td><td>25</td><td>25</td></tr><tr><td><p>Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части):</p></td><td></td><td> </td><td></td></tr><tr><td><p>I, II и III категорий</p></td><td>12</td><td>20</td><td>15</td></tr><tr><td><p>IV и V категорий</p></td><td>9</td><td>12</td><td>9</td></tr><tr><td><p>Маршруты электрифицированного городского транспорта (до контактной сети)</p></td><td>15</td><td>20</td><td>20</td></tr><tr><td><p>Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки)</p></td><td>25</td><td>30</td><td>30</td></tr><tr><td><p>Очистные канализационные сооружения и насосные станции, не относящиеся к автозаправочным станциям</p></td><td>15</td><td>30</td><td>25</td></tr><tr><td><p>Технологические установки категорий АН, БН, ГН, здания и сооружения с наличием радиоактивных и вредных веществ I и II классов опасности</p></td><td>-</td><td>100</td><td>-</td></tr><tr><td><p>Склады лесных материалов, торфа, волокнистых </p></td></tr></table></div>

Показать следующую страницу документа