{"natural_text": "ข้อบัญญัติงดการบริหารส่วนตำบลกอโต๊ะรัง\nเรื่อง การติดตั้งปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร\nพ.ศ. ๒๕๖๕\n\nโดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติงดการบริหารส่วนตำบลกอโต๊ะรัง ว่าด้วยการการติดตั้ง\nปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร\n\nอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล\nพ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕)\nพ.ศ. ๒

{"natural_text": "\"พนักงานเจ้าหน้าที่\" หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอื่น ๆ ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง\n\nข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อารยธรรมที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น\n\nข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งปอดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด\n\nให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารท

ข้อ ๑๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกอตอดีรักษาระรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
มาฆะ มาโช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกอตอดีรักษาระ

{"natural_text": "ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อ ๑๑ ข้อบัญญัติงดการบริหารส่วนตำบลอโต๊ะเรือ\n\nเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร\n\nพ.ศ. ๒๕๖๕\n\nบ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น\n\n๑. บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบซีเมนต์\n\n๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่\n\nการติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานชักลาง และสภาพของพื้นที่จะทำการก่อสร้าง\n\nวิธีการก่อสร

{"natural_text": "๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ มิลลิเมตร เป็นตะแกรงวงกลม\nระยะห่าง ๖๐ X ๒๐ เซนติเมตร (ตามรูปแบบ)\n\n๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ หนา ๑๐ เซนติเมตร โดยให้เนื้อคอนกรีตกัน\nหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงของชีเมนต์ หากเป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบชีเมนต์ธรรมดา\nเมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทราทยี่กันขอบวงชีเมนต์เพื่อป้องกันการรั่วซึม จากนั้

{"natural_text": "๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๙ มิลลิเมตร ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อตักไขมัน (ตามรูปแบบ)\n\n๒.๒.๓ เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุมหัวเสาเข็ม พื้นชิ้นประมาณ ๒ – ๓ เซนติเมตร\n\n๒.๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ายันแบบให้แน่นหนาป้องกันการไม่ให้มือแบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการ

{"natural_text": "๒. ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าบ่อดักไขมัน\n\n๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่งคราวหรือถาวร\n\n๔. ต้องหมั่นโดยเศษขยะที่ตกกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกเสมอ\n\n๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่น ๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบน้ำซักผ้า น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน\n\n๖. ต้องหมั่นตักน้ำไขมันออกจากบ่อตักไขมัน อย่างน้อยทุกสัปดาห์ น้ำไขมันที่ตักได้ให้ใส่ภาชนะปิด มิดชิดและรวมไปก

{"natural_text": "# ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th rowspan=\"2\">จำนวนคน</th>\n<th rowspan=\"2\">ปริมาณน้ำที่ต้องการ (ลูกบาศก์เมตร)</th>\n<th colspan=\"2\">ขนาดบ่อ</th>\n<th rowspan=\"2\">จำนวนบ่อ (บ่อ)</th>\n</tr>\n<tr>\n<th>เส้นผ่าศูนย์กลาง</th>\n<th>ความลึกน้ำ (เมตร)</th>\n</tr>\n</thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>๕</td>\n<td>๐.๑๗</td>\n<td>๐.๘๐</td>\n<td>๐.๔๐</td>\n<td>๑</td>\n</tr>\n<tr>\n<td>๕ - ๑๐</td>\n<td>๐.

{"natural_text": "# ขนาดมาตรฐานบ่อถักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับอาศัยขนาดใหญ่\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th rowspan=\"2\">ขนาดพื้นที่ ตารางเมตร</th>\n<th rowspan=\"2\">ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลูกบาศก์เมตร)</th>\n<th colspan=\"2\">ขนาดบ่อ</th>\n<th rowspan=\"2\">ความยาว</th>\n</tr>\n<tr>\n<th>เส้นผ่าศูนย์กลาง</th>\n<th>ความลึกน้ำ</th>\n</tr>\n</thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>๑๐</td>\n<td>๐.๑๙</td>\n<td>๐.๔๐</td>\n<td>๐.๕๐</td>\n<td>๑.๐๐</td>\n</tr>\n<tr>\n<td>๑๐ - ๒