เล่ม 000 ตอนพิเศษ 000 ง รากกิจจานุเบกษา 00 มีนาคม 0000
ข้อบัญญัติของคณะกรรมการบริหารส่วนตำบลลดตะขบ
เรื่อง การติดตั้งบังคับใช้บังคับด้้นสิ่งในอาคาร
พ.ศ. 0000
โดยที่เป็นการสมรรถรากข้อบัญญัติของคณะกรรมการบริหารส่วนตำบลลดตะขบ ว่าการติดตั้งบังคับใช้บังคับด้้นสิ่งในอาคาร
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 00 (อ) และมาตรา 00 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 0000 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประการบมาตรา 00 มาตรา 00 (ถ) และมาตรา 00 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 0000 และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์กรบริหารส่วนตำบลลดตะขบ ได้ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลลดตะขบและนายอำเภอ ตระพานที่ จึงตรัสรับบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 0 ข้อบัญญัติที่นี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติของคณะกรรมการบริหารส่วนตำบลลดตะขบ เรื่อง การติดตั้งบังคับใช้บังคับด้้นสิ่งในอาคาร พ.ศ. 0000 ”
ข้อ 0 ข้อบัญญัติที่นี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบลลดตะขบ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 0 ในข้อบัญญัติ
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้าง อย่างอื่นซึ่งมีคุณลักษณะเป้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้
“บังคับใช้บังคับ” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจากพักบ้านมีและไม่มีออกกากับที่ซึ่งผ่านการใช้แล้ว
“การระบาย” หมายความว่า การผู้นั้น กำรปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ
“แหล่งระบาย” หมายความว่า ทางหรือที่ระบายน้ำ ล้างกระถาง ล้าง คุ้ม คุ้ม แม่น้ำ ทะเลขและแหล่งน้ำสาธารณูปการ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเข้าถึงต้องหรือสามารถถ่ายเทน้ำได้
“เจ้าหน้าทั้งที่” หมายความว่า นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลลดตะขบ
“ร่างการส่วนทั้งที่” หมายความว่า องค์กรบริหารส่วนตำบลลดตะขบ
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลลดตะขบและพนักงานส่วนตำบลสิ่งที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าหน้าทั้งที่
ข้อ 0 ข้อบัญญัติที่นี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำที่ส่งหรือไหลไปสู่แหล่งระบาย และยังไม่มีกฎหมายใดก้าหน้าตามตรรกะเกี่ยวกับการก้าจัดน้ำมีและไม่มีสิ่งที่รับอาคารประถมทั้น



ช้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบอติกไช้้มัติมช้อ ช้อบยูมูติองค์การบริหารส่วนต้าบลดตระขบ เรื่อง การติดตั้งบอติกไช้้มบ้าบัต้น้้าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

บอติกไช้้มสามารถกล้ส์ร้างได้หลายแบบ เช่น

๑. บอติกไช้้มแบบใช้ช่วงของของชีมต์

๒. บอติกไช้้มแบบสร้างในที่

การติดตั้งชิ้นอยู่กับความเหมาะสม โต๊ดคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ล้านซึ่งล้าง และสภาพของพื้นที่จะทำการก่อสร้าง

วิธีการกล้ส์ร้างบอติกไช้้ม

๑. บอติกไช้้มแบบบวงของชีมต์ โต๊ดมีขึ้นตอนการสร้างดังนี้

๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายลส์เอียด

๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø ๘ ซม.

๑.๑.๔ วงของชีมต์สีเริ่มรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยที่ไป)

- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. ซึ่ง ๐.๓๐-๐.๕๐ ม.

- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ ม. ซึ่ง ๐.๓๕-๐.๕๐ ม.

- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. ซึ่ง ๐.๕๐-๐.๕๕ ม.

๑.๑.๕ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด Ø๗๕ มม. หรือตัวมูรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าที่น้ำอ้อกับขนาด ๐๐๐๐ มม. หรือตัวมูรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗-๒๕๑๒)

๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

๑.๒.๑ บุคคลที่ลงไป โต๊ดยูร์ดับที่นั้นที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาที่น้ำเข้าบอติกไช้้ม (ตามรูปแบบ) โต๊ดยูร์ทุลที่มีสิ้นส่วนศูนย์กลางของทุลที่อยู่กับข้างของชีมต์สีเริ่มรูป ประมาณ ๕๐ ซม. โต๊ดรอบที่ร้องพอลส์มูร์ เมื่อบุคคลได้รับตัวแล้วให้ดูว่าดินที่กันทุลมีความแม่นน์พอที่จะรับน้ำหนักบอติกได้หรือไม่

เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) กรณีที่มีความแข็งแรงและแม่นน้ำที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันทุลบอติกด้าน ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

(๒) กรณีที่มีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเส้นที่ไม่มีขนาด ๐๕-๘ นิ้ว ยาว ๑.๐๐ - ๑.๐๐ ม. แล้วใส่ทรายรองที่นั้น ความหนา ๑๐ ซม. ให้เส้นที่มีพื้นทรายรองที่นั้น ซึ่งมีความประมาณ ๒-๓ ซม.