{"natural_text": "ข้อบัญญัติงค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย\nเรื่อง การติดตั้งปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร\nพ.ศ. ๒๕๖๖\n\nโดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติงค์การบริหารส่วนตำบลวังโพธิ์ ว่าด้วยการติดตั้งปอดักไขมัน\nบำบัดน้ำเสียในอาคาร\n\nอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล\nพ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕\nและที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร\nส่วนตำบลหนองค่ายและนายอำเภอประทยา จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้\n\nข้อ ๑ ข้อบัญญัตนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติงค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย เรื่อง การติดตั้ง\nปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖”\n\nข้อ ๒ ข้อบัญญัตนี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย ตั้งแต่วันถัดจากวัน\nประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป\n\nข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฏ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั

{"natural_text": "ติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับ อาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่\nระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตาม\nข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน\n\nข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดัก\nไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ\n\nข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท\n\nข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติ\nตามข้อบัญญัตินี้\n\nข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ตามความจำเป็น\nโดยพิจารณาถึงสภาพ สภาพภูมิอากาศใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนเขา\nพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชนบท\n\nข้อ ๑๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่ายรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มี\nอำนาจออกประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อ

{"natural_text": "ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักท้ายข้อบัญญัติงค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย\nเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร\n\nพ.ศ. ๒๕๖๖\n\nบ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น\n๑. บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบซีเมนต์\n๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่\n\nการติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานชัก ล้าง และ สภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง\n\nวิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน\n๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้\n๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง\n๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์\n๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด\n๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø 9 มิลลิเมตร\n๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)\n(๑) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 0.80 เมตร สูง 0.30 - 0.40 เมตร\n(๒) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 1.00 เมตร สูง 0.35 - 0.40

{"natural_text": "ทรายที่กันวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันการรั่วซึม จากนั้นเอาวงของซีเมนต์วางช้อนทับตามจำนวน ที่ได้กำหนดไว้แล้วยาแนวรอบด้วยรูปร่าง โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อระบายน้ำตามรูปร่าง กลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อน้ำเข้าและนำออกจากการขุดดักไขมันให้ทำการต่อรับท่อนำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ ที่มีไขมันเกิดโดยใช้ท่อ PVC ขนาด ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปร่าง หรือความเหมาะสมแต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนนำทิ้งให้ออกมาส่วนล่างทำจาก PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด (ตามรูปร่าง) หรือใหญ่กว่า โดยให้ทำการต่อรับน้ำที่ออกจากรอบดักไขมันไปลงแหล่งน้ำสาธารณะ หรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่ให้น้ำปากท่อที่ออกจะมีเสียหายในทางใดๆ การขุดดักไขมันได้\n\n## การต่อรับน้ำเข้าและนำออกจากการขุดดักไขมัน\n\n### ๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง\n\n- **ปูนซีเมนต์พอร์ตลาย**\n- **ทร้ายหยาบ**\n- **เหล็กเส้นกลม RB** ขนาด ๐.๙ มิลลิเมตร\n- **PVC** ชั้น ๘

{"natural_text": "ทั้งที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือร่างน้ำ ดู คลอง ตามพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่ให้ ปากท่อที่\nออกมาจมอยู่ในน้ำเพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งที่ออกมากจากบ่อดักไขมันได้ดี รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย\nบ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้ง และช่วยดักเศษอาหารด้วย ในตัว โดยตัวบ่อแบ่ง\nได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ในส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมา\nได้ เพื่อให้ซากเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ง่ายน่าจะไหลผ่านตะแกรง ลอดแผ่นก้นเข้าส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำ\nหน้าที่ดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันและน้ำมันที่ปะปน อยู่ในน้ำลอยขึ้นมานบนผิวน้ำซึ่งเมื่อ\nสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมัน ออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำ\nต่อไป รูปแบบบ่อดักไขมัน มี ๒ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้\n\n๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมกับบ้านเรือนทั่วไปและสถาน\nประกอบการ