{"natural_text": "# ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว\n\n## เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร\n- พ.ศ. ๒๕๖๖\n\nโดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร\n\nอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าลาดขาว โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าลาดขาวและนายอำเภอโชคชัย อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาการปกครองท้องถิ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์\n\nข้อ ๑ ข้อบัญญัตนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติงค์การบริหารส่วนตำบลอ่าลาดขาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบ

{"natural_text": "ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น\n\nข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด\n\nให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน\n\nข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่เมืองอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้\n\n(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก\n\n(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลง

{"natural_text": "ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖\n\nวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๕ กำหนดให้ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่ตามความในข้อ ๖ ของข้อบัญญัติตามกฎหมาย โดยกำหนดมาตรฐานการเกี่ยวกับการทำฉันนำและไขมันสำหรับอาคารประเภทนี้ ทำการติดตั้ง บ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตาแกะ จังหวัดกำหนดมาตรฐานแบบบ่อดักไขมัน วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมันและรายละเอียดบ่อดักไขมัน เพื่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาแกะ ใช้ในการดำเนินการก่อสร้างและติดตั้ง ดังนี้\n\n## รูปแบบบ่อดักไขมัน\n- บ่อดักไขมันมี ๓ รูปแบบตามความเหมาะสม ดังนี้\n\n### ๑.๑ บ่อดักไขมันแบบเสร็จรูป\n- การติดต

{"natural_text": "(๓) ตัดท่อ PVC ทั้งสองช่วงตามขนาดที่วัดในข้อ (๒) ด้วยคีมตัดท่อหรือ\nใบเลื่อยเหล็ก\n(๔) ต่อท่อ PVC จากอ่างล้างจานเข้าบ่อดักไขมันด้วยข้องอ\nPVC จากนั้นต่อท่อน้ำทิ้งบ่อดักไขมันด้วยข้อต่อตรง PVC ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ คู คลอง\nธรรมชาติอาจทาด้วยน้ำยาประสานท่อ และยึดท่อด้วยสายรัดกับพื้นหรือผนัง\n\n๒.๒ บ่อดักไขมันแบบติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์ สำหรับบ้านพักอาศัย สถานประกอบการ\n\n๒.๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง\n(๑) ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์\n(๒) ทรายหยาบและทร้ายละเอียด\n(๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ๐.๙ มิลลิเมตร\n(๔) วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง\n(๔.๑) ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๓๐ - ๐.๔๐ เมตร\n(๔.๒) ขนาด ๑.

{"natural_text": "ส่วนน้ำทิ้งใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ หรือใหญ่กว่า โดยให้ท่อรับน้ำที่ออกบ่อดักไขมันไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ ดู คลองตามพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจะมีอยู่ในน้ำเพื่อให้น้ำมีการระบายนอกจากตัวบ่อดักไขมันได้ดี\n\n๒.๓ บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่\n\n๒.๓.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง\n(๑) ปูนซีเมนต์ปร็ตแลนด์\n(๒) ทรายหยาบ\n(๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ๐.๙ มิลลิเมตร\n(๔) ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อนำเข้าขนาด ๐.๗๕ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า\n\nท่อน้ำออก ขนาด ๐.๑๐๐ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า\n\n๒.๓.๒ วิธีการก่อสร้าง\n(๑) พุดหลุมลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมันโดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ

{"natural_text": "บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้งและช่วยดักเศษอาหาร\nด้วยในตัว ตัวบ่อแบ่งได้ - ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษ\nอาหารตะแกรงนี้สามารถแยกออกมากได้เพื่อให้สามารถนำเศษอาหารออกไปทิ้งและความสะอาดได้\nส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงตลอดแผ่นก้นเข้าส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือจะชังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง\nเพื่อให้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถ\nตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป\n\n### การใช้งานและการดูแลรักษา\n- **๔.๓** ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน\n- **๔.๒** ต้องไม่ทะลวงหรือแทรกผลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน\n- **๔.๓** ต้องไม