{"natural_text": "ข้อบัญญัติงดการบริหารส่วนตำบลกะรุ่ป\nเรื่อง การติดตั้งบ่อักไข่มันบำบัดน้ำเสียในอาคาร\nพ.ศ. ๒๕๖๗\n\nโดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติงดการบริหารส่วนตำบลกระรุ่ป ว่าด้วยการติดตั้งบ่อักไข่มัน\nบำบัดน้ำเสียในอาคาร ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกระรุ่ป\n\nอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล\nพ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕\nและที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลกระรุ่ป โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระรุ่\nบีและ

{"natural_text": "\"แหล่งระบายน้ำ\" หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง\nแม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะอื่น แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทาง\nเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้\n\n\"น้ำเสีย\" หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมวลสารที่ปะปน หรือ\nปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น\n\n\"เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี .หรือผู้ที่นายก\nองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี มอบหมาย\n\n\"พนักงานเจ้าหน้าที่\" หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานองค์การ\nบริหารส่วนตำบลอื่น ๆ ที่เจ้าพนักงานท้องถ

ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็น โดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่ภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชนบท

ข้อ ๑๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระรุธิรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

อับดุลเลาะ การี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระรุธ

{"natural_text": "ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันท้ายข้อบัญญัติงค์การบริหารส่วนตำบลกะรูป\nเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร\n\nพ.ศ. ๒๕๖๗\n\n## บ่อดักไขมันสามารถสร้างได้หลายแบบ เช่น\n๑. บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบซี่เมนต์\n๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่\n๓. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป\n\nการติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานชักลาง และสภาพของพื้นที่จะทำการก่อสร้าง\n\n### วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน\n๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซี่เมนต์ โดยมีขั้นตอนดังนี้\n๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการ

{"natural_text": "ยาแนวรอบต่อตามรูปแบบโดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ ๑ : ๑ พร้อมทั้งทำการเจาะท่อระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด\n\n๑.๒.๕ การต่อรับน้ำเข้าและนำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจากการจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ ที่มีไขมันเกาะตะิด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบและความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่าโดยให้ต่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งน้ำสาธาร

{"natural_text": "รายละเอียดประโยชน์และคุณสมบัติของบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย\n\nบ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้ง และช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว โดยตัวแบ่งได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกันในส่วนที่ ๑ โดยต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน เพื่อให้สามารถเก็บซากเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นจะทำให้มีน้ำเสียใช้น้ำอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถนำไปทิ้งได้ ส่วนนี้ถูกออกแบบเอาไขมันออกก็จะเหลือออกทางช่องระบายน้ำต่อไป\n\nรูปแบบบ่อดักไขมัน มี ๒ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสม ดังนี้\n\n๑. บ่อดักไขมันแบบ

# บ่อตักไขมันแบบใช้วงขอบซีเมนต์

## สำหรับบ้านพักอาศัยและสถานประกอบการขนาดเล็ก

### ผ่าเปิดดูแลส่วนเรียบร้อยของท่อความสะอาดได้สะดวก

![Image Description](image)

### น้ำเสียจากครัว

| Column 1 | Column 2 |
| --- | --- |
| Data 1 | Data 2 |

### สามทางฟีรีช

- **0.10**
- **0.10**
- **0.25**
- **0.20**
- **0.08 - 1.00**

### บ่อดักไขมันแบบใช่วงขอบซีเมนต์ (สำหรับที่พักอาศัย)

#### บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่สำหรับอาคารขนาดใหญ่

![Image Description](image)

### ความยาว

- **T**

### ความกว้าง

- **T**

{"natural_text": "# ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th rowspan=\"2\">จำนวนคน</th>\n<th rowspan=\"2\">ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลูกบาศก์เมตร)</th>\n<th colspan=\"2\">ขนาดบ่อ</th>\n<th rowspan=\"2\">(บ่อ)</th>\n</tr>\n<tr>\n<th>เส้นผ่าศูนย์กลาง</th>\n<th>ความลึกน้ำ (เมตร)</th>\n</tr>\n</thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>๕</td>\n<td>๐.๑๗</td>\n<td>๐.๘</td>\n<td>๐.๔๐</td>\n<td>๑</td>\n</tr>\n<tr>\n<td>๕ - ๑๐</td>\n<td>๐.๓๔</td>\n<td>๐.๘</td>\n<td>๐.๗๐</td>\n<td>๑</td>\n</tr><tr><td>๑๐ - ๑๕</td>\n<td>๐.๕๑</td>\