{"natural_text": "# ข้อบัญญัติต้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่\n\n## เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร\n\n### พ.ศ. ๒๕๖๖\n\nโดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร\n\nอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่และนายอำเภอเกาะลันตา จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้\n\n**ข้อ 1** ข้อบัญญัตนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ เรื่อง การติดตั้งบ่

{"natural_text": "\"พนักงานเจ้าหน้าที่\" หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ และ พนักงานส่วนตำบลอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง\n\nข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไขมันสำหรับอาคารประชุมห้อง และยังไม่มีกฎหมายกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการทำลายฉลามและไกมันตามมาตรฐาน\n\nข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด\n\nให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน สำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ ในวันที่ข้อบัญญัตนี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตนี้จนถึงแก

{"natural_text": "ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร\nท้ายข้อบัญญัติต้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่\nเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร\n\nพ.ศ. ๒๕๖๖\n\nองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ จึงได้กำหนดมาตรฐาน แบบบ่อดักไขมันวิธีการก่อสร้าง\nบ่อดักไขมัน และ รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารในเขต\nองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ใช้ในการดำเนินการก่อสร้างและติดตั้ง ดังนี้\n\n๑.รูปแบบบ่อดักไขมัน\n\nบ่อดักไขมันมี ๓ รูปแบบตามความเหมาะสม ดังนี้\n\n๑.๑ บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูป การติดตั้งสำหรับใช้ในครัวเรือนที่พักอาศัยทั่วไป\nโดยเลือกขนาดปริมาตรตามจำนวนสมาชิกในครัวเรือน\n\n

{"natural_text": "(๔) ต่อท่อ พี.วี.ซี. จากอ่างล้างจานเข้าบ่อตักไขมันด้วย ช่องอ\nพี.วี.ซี จากนั้นต่อท่อน้ำทิ้งบ่อดักไขมันด้วยข้อต่อตรง พี.วี.ซี. ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ คู คลองธรรมชาติ\nอาจหาด้วยน้ำยาประสานห่อ และยึดท่อด้วยสายรัดกับพื้นหรือผนัง\n\n## ๒.๒ บ่อดักไขมันแบบติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์ สำหรับบ้านพักอาศัยและสถานประกอบการ เหล็ก\n\n### ๒.๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง\n(๑) ปูนซีเมนต์ พอร์ทแลนด์\n(๒) ทรายหยาบและทรายละเอียด\n(๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø ๙ มิลลิเมตร\n(๔) วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง\n    - ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.

{"natural_text": "ทิ้งไว้ท่อพี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ หรือใหญ่กว่า โดยให้ท่อรับน้ำที่ออกจากการบ่อดักไขมันไม่ปลอดเหล่งน้ำสารธารณะหรือรางน้ำ\nคู คลอง ตามพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจนลอยในน้ำเพื่อให้น้ำมีการระบายน้ำออกจากตัวบ่อดักไขมันได้ดี\n\n๒.๓ บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่\n\n๒.๓.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง\n(๑) ปูนซีเมนต์ ปอร์ทแลนด์\n(๒) ทรายหยาบ\n(๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ๐ ๙ มิลลิเมตร\n(๔) ท่อ พี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ ท่อนำเข้าขนาด ๐ ๗๕ มิลลิเมตร หรือใหญ่\nกว่าท่อน้ำออกขนาด ๐ ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า\n\n๒.๓

{"natural_text": "น้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยชื้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถนำไปทิ้งได้ ส่วนน้ำ\nที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกไป\n# ๔. การใช้งานและการดูแลรักษา\n\n๔.๑ ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน\n\n๔.๒ ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน\n\n๔.๓ ต้องไม่นำตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วราวหรือถาวร\n\n๔.๔ ต้องหมั่นโยยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกเสมอ\n\n๔.๕ ห้ามน้ำจากส่วนอื่น ๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบน้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาใน\nบ่อดักไขมัน\n\n๔.๖ ต้องหมั่นตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ตัก