{"natural_text": "ข้อบัญญัติงดการบริหารส่วนตำบลโนนหนามแห่ง\nเรื่อง การติดตั้งปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร\nพ.ศ. ๒๕๖๖\n\nโดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติงดการบริหารส่วนตำบลโนนหนามแห่ง ว่าด้วยการติดตั้ง\nปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร\n\nอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน\nตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔\nแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบล\nโนนหนามแห่ง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแห่งและนายอำเภอ\nเมืองอำนาจเจริญ จึงตราข้อบัญญัตินี้ไว้ ดังต่อไปนี้\n\nข้อ ๑ ข้อบัญญัตนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติงดการบริหารส่วนตำบลโนนหนามแห่ง เรื่อง\nการติดตั้งปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖”\n\nข้อ ๒ ข้อบัญญัตนี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแห่งแล้วเจ็ดวัน เป็นต้นไป\nประกาศไว้ โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นใดในส่วนที่ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตนี้\nซึ่งชัดหรือแย

{"natural_text": "\"เจ้าพนักงานท้องถิ่น\" หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแห่ง\n\"พนักงานเจ้าหน้าที่\" หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแห่ง\nและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแห่ง ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงาน\nสาธารณสุข\n\nข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อารยที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ\nและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการทำฉัน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น\n\nข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน\nที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด\n\nให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับ\nอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้อยอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ใน\nวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน\n\nข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อพักดัก\nไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาระดับดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติอยู่เสมอ\n\nข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้
ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่งรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มี
อำนาจออกประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เทียม สุพรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง

{"natural_text": "# การกำหนดมาตรฐานปริมาณความจุของบ่อดักไขมัน\n## ท้ายข้อบัญญัติงดการบริหารส่วนตำบลในนามแห่ง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>ลำดับที่</th>\n<th>ขนาดพื้นที่และประเภทอาคาร (ตารางเมตร)</th>\n<th>ความจุไม่น้อยกว่า (ลิตร)</th>\n<th>ปริมาณไม่น้อย กว่า (ลูกบาศก์เมตร)</th>\n</tr>\n</thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td rowspan=\"6\">๑.</td>\n<td>อาคารอยู่อาศัย</td>\n<td></td>\n<td></td>\n</tr>\n<tr>\n<td>(๑) พื้นที่อาคารไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร</td>\n<td>๕๐</td>\n<td>๐.๐๕</td>\n</tr>\n<tr>\n<td>(๒) พื้นที่อาคารตั้งแต่ ๕๑ - ๑๐๐ ตารางเมตร</td>\n<td>๑๐๐</td>\n<td>๐.๑๐</td>\n</tr><tr>\n<td>(๓) พื้นที่อาคารตั้งแต่ ๑๐๑ - ๒۰۰ ตารางเมตร</td>\n<td>๒๕๐</td>\n<td>0.25</td>\n</tr><tr><td>(٤) พื้นที่อาคารตั้งแต่ 201 - 500 ตารางเมตร</td>\n<td>500</td>\n<td>0.50</td>\n</tr><tr><td>(5) พื้นที่อาคารตั้งแต่ 501 - ๑,๐,๐ ตาราง เมตร (6) พื้นที่อาคารตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตร ขึ