{"natural_text": "ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู\n\nเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร\n\nพ.ศ. ๒๕๖๖\n\nอาชีพอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลบางหมู โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางหมูและนายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้\n\nข้อ ๑ ข้อบัญญัตนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางหมู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.

{"natural_text": "ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับ\nอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่\nข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน\n\nข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดัก\nไขมันไปกำจัดและช่วยแช่มบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ\n\nข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนบัญญัตินี้ ต้องระวังโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท\n\nข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติ\nตามข้อบัญญัตินี้\n\nข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัต

{"natural_text": "# ท้ายข้อบัญญัติงค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู\n\n## เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖\n\n| ขนาดพื้นที่และประเภทอาคาร (ตารางเมตร) | ความจุไม่น้อยกว่า (ลิตร) | ปริมาณไม่น้อยกว่า (ลูกบาศก์เมตร) |\n| --- | --- | --- |\n| ๑. อาคารอยู่อาศัย | | |\n| ๑.๑ พื้นที่อาคารไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร | ๕๐ | ๐.๐๕ |\n| ๑.๒ พื้นที่อาคารเกินกว่า ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร | ๕๐๐ | ๐.๑๐ |\n| ๑.๓ พื้นที่อาคารเกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒۰۰ บาทรังเมตร | ๒๕๐ | ๐.๒๕ |\n| ๑.๔ พื้นที่อาคารเกินกว่า 200 บาทรังเมตร และไม่เกิน 500 บาทรังเมตร | 500 | 0.50 |\n|

{"natural_text": "ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน\nตามข้อ 5 ข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลปางหมู\nเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566\n\n๑. บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น\n๑.๑ บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบชีเมนต์\n๑.๒ บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่\nการติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง และสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง\n\n๒. วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน\n๒.๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบชีเมนต์ มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้\n๒.๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง\n(๑) ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์\n(๒) ทรายหยาบและทรายละเอียด\n(๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง

{"natural_text": "(๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียวให้ทำการตอกเสาเข็มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ - ๕ นิ้ว ยาว ๓.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร\nให้เสาเข็มพ้นทรายรองพื้นชั้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร\n\n๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๙ มิลลิเมตร เป็นตะแกรงวงกลม\nระยะห่าง ๒.๐ x ๒.๐ เซนติเมตร (ตามรูปแบบ)\n\n๒.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ หนา ๑.๐ เซนติเมตร โดยให้เนื้อคอนกรีต\nหุ้มท่อหัวเสาเข็มประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร\n\n- **ข้อ**\n\n- **ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน

{"natural_text": "(๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่จะรับน้ำหนักได้ให้ทำการใส่ทรายหยาบ\nก้นหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร ได้เลย\n\n(๒) กรณีมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็ม\nให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นที่อัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร\nให้หัวเสาเข็มพ้นทรายรองพื้นชั้นมาประมาณ ๒ – ๓ เซนติเมตร ได้เลย\n\n๓.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๙ มิลลิเมตร ฐานและโครงสร้าง\nของตัวบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ)\n\n๓.๒.๓ เทคอนกรีตอัตรารส่วน ๑ : ๒ : ๔ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีต\nหุ้มหัวเสาเข็ม พื้นชั้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร\n\n๓.

{"natural_text": "๕.๒ บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงแรม และตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่ และสถานกักเก็บน้ำเสียอย่างน้อย ๖ เซนติเมตร\n\n## ๖. การใช้งานและการดูแลรักษา\n๖.๑ ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน\n๖.๒ ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน\n๖.๓ ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร\n๖.๔ ต้องหมั่นคอยขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงเสมอ\n๖.๕ ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่น ๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบน้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน\n๖.๖ ต้องหมั่นตักน้ำไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไข