{"natural_text": "# ข้อบัญญัติต้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว\n\n## เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร\n\n### พ.ศ. ๒๕๖๖\n\nโดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร\n\nอาชีพอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวและนายอำเภอโกสุมพิสัย จึงตราข้อบัญญัตินี้ไว้\n\n**ข้อ ๑** ข้อบัญญัตนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การติดตั้งบ่อด

{"natural_text": "ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตาม ข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมัน\nไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ\n\nข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท\n\nข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้\n\nข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้\nตามความจำเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่ภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท\n\nข้อ ๑๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว รักษาการตามข้อ

{"natural_text": "# การกำหนดมาตรฐานปริมาณความชื้นของบ่อดักไขมัน\n\n## ขนาดพื้นที่และประเภทอาคาร (ตารางเมตร)\n| ความจุไม่น้อยกว่า (ลิตร) | ปริมาตรไม่น้อยกว่า (ลูกบาศก์เมตร) |\n| --- | --- |\n| 1) อาคารอยู่อาศัย | |\n| 1.1) พื้นที่อาคารไม่เกิน 50 ตารางเมตร | 50 | 0.05 |\n| 1.2) พื้นที่อาคารตั้งแต่ 51 - 100 ตารางเมตร | 100 | 0.10 |\n| 1.3) พื้นที่อาคารตั้งแต่ 101 - 200 ตารางเมตร | 250 | 0.25 |\n| 1.4) พื้นที่อาคารตั้งแต่ 201 - 500 ตารางเมตร | 500 | 0.50 |\n| 1.5) พื้นที่อาคารตั้งแต่ 501 - 1,000 ตารางเมตร | 750 | 0.75 |\n| 1.6) พื้นที่อาคารตั้งแต่ >1,000 บาท/ตร.ม.ขึ้นไป | >1,

{"natural_text": "# ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน\n\n## บ่อดักไขมันสำหรับอาคาร\n- ขนาดของห้องชุดและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง\n- ขนาดของหลุม (ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมมีความแน่นพอที่จะรับ\n- ขนาดของชุดกรองน้ำเสียและแนวโน้มน้ำเสีย ขนาดประมาณ 50 เซนติเมตร โดยรอบหรือ\n- พื้นที่ดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่จะรองรับน้ำหนักของโครงสร้าง และมีการระบายน้ำออกอย่างรวดเร็ว\n- กรอบดินมีความพร้อมรับการติดตั้งและมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบการระบายน้ำ\n- มีการเตรียมพื้นที่สำหรับการติดตั้งบ่อดักไขมัน ขนาดตามขนาดของบ่อดักไขมัน\n- มีการเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการติดตั้งบ่อดักไขมัน เช่น ไอก, เม็ก, สปริง, ท่อ, มูลฝอย, ดิน, สารเคมี\n- มีการดำเนินการ

{"natural_text": "๑.๒.๔ การต่อรับน้ำเข้า และนำออกจากการบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออก จากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจาน หรือภาชนะอื่นๆที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความสามารถเหมาะสม แต่ ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่าโดยให้ต่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดัก ไขมันได้ดี\n\n๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้\n\n๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง\n\n- **บ.๑.๑** ปูนซีเมนต์ พอร์ทแลนด์\n- **บ.๑.๒** ทรายหยาบ\n- **บ.๑.๓** เหล็กเส้นกลม PB ขนาด ๙ มิลลิเมตร\n-

{"natural_text": "๒.๒.๖ การต่อรับน้ำเข้าและนำออกจากร่องดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออก\nจากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาด\nเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อรับน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันไป\nลงแหล่งระบบนำสาระสนเทศหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้\nปากท่อที่ออกจนอยู่ในน้ำ เพื่อให้มีกระบวนการนำสาระสนเทศจากบ่อดักไขมันได้ดี\n# ๓. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป โดยมีชั้นตอนดังนี้\n\n๓.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการติดตั้งตามมาตรฐานของผู้ผลิต\n\n๓.๒ วิธีการติดตั้งตามมาตรฐานของผู้ผลิต\n## รายละเอียดของบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย\n\nบ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้หล

{"natural_text": "แนวทางปฏิบัติของอาคารปลูกสร้างใหม่\n\n๑) เมื่อข้อบัญญัติติตำบลและข้อบัญญัตินี้ มีผลบังคับใช้ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัติติตำบลและข้อบัญญัตินี้\n\n๒) พิจารณาออกประกาศกำหนดคุณลักษณะบ่อดักไขมันเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติติตำบลดะและข้อบัญญัตินี้\n\n๓) จัดหาแบบดักไขมันตามคุณลักษณะที่กำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันไว้บริการประชาชนหรือพิจารณาจากแบบบ่อดักไขมันและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน (เอกสารแนบท้าย)\n\n๔) กำหนดให้ผู้ยื่นเรื่องขออนุญาตลูกสร้างอาคาร จะต้องมีรายการบ่อตักไขมันในแบบแปลนของอนุญาตก่อสร้างอาคาร\n\n๕) กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้งบ่อดักไขมันรวมถึงการดู