{"natural_text": "ข้อบัญญัติต้องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน\nเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร\nพ.ศ. ๒๕๖๕\n\nโดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วนและนายอำเภอเมืองสมุทรปราการ จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้\n\nข้อ ๑ ข้อบัญญัตนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕”\n\nข้อ ๒ ข้อบัญญัตนี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบก

{"natural_text": "ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน\n\nข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัด และช่วยแช่งบำรุงรักษาระบอบดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติอยู่เสมอ\n\nข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท\n\nข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้\n\nข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็น โดยพิจารณาถึงสภาพ สภาพภูมิอากาศ การใช้ประโยชน์ของ

{"natural_text": "ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันท้ายข้อบัญญัติต้องดำเนินการบริหารส่วนตำบลบำนา\n\nเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร\n\nพ.ศ. ๒๕๖๕\n\nบ่อดักไขมันสำหรับการก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น\n- บ่อดักไขมันในที่แนวนอนชื่อเมนต์\n- บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่\n\nการติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากการครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง และ สภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง\n\nวิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน\n- บ่อดักไขมันในที่แนวนอนชื่อเมนต์ โดยมีขนาด ดังนี้\n\n| ข้อ | รายละเอียด |\n| --- | --- |\n| ๑.๑ | วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง |\n| ๑.๑.๑ | ปูนซีเมนต์ พอร์ทแลนด์ |\n| ๑.๑.๒ | ทรายหยาบและทรายละเอียด |\n| ๑.๑.๓ | เหล็กเส้นกลม RB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๙ มิลลิเมตร |\

{"natural_text": "๑.๒.๔ นำวงขอบชีเมนต์สำเร็จรูปฯ มาวางที่คอนกรีตก้นหลุมที่เตรียมไว้ โดยตัววง\nขอบ ชีเมนต์เป็นแบบปิดก้นก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบชีเมนต์ๆ ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนว\nด้วยปูนทรายที่ก้นวงขอบชีเมนต์ เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงขอบชีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้\nกำหนดไว้แลวยาแนวรอบต่อตามรูปแบบ โดยอัตราระหว่างผลม ปูน : ทราย เท่ากับ ๑ : ๑ พร้อมทั้งทำการ\nเจาะต่อท่อ ระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูน\n\n๑.๒.๕ การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากร่องดักไขมัน ให้ทำการต่อรับน้ำทิ้งที่ออก\nจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕\nขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความสามารถในการรองรับ และขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้ง\nให้ต่อด้วย

{"natural_text": "๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการไม้แบบได้หลังจากเทคนอนกริต ประมาณ ๓ - ๕ วัน\nแล้วให้ตรวจสอบดูว่ามีรอยรั่วหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที\n\n๒.๒.๖ การตอรับน้ำเข้าและนำออกจากการบ่อดักไขมัน ให้ทำการตอรับน้ำทิ้งที่ออกจาก\nจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้\nต่อรับน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมัน ไม่ลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่ให้ปาก\nท่อที่ออกจะมองเห็นในน้ำ เพื่อให้น้ำมีการกระจายออกจากตัวบ่อดักไขมันได้ดี\n# รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย\n\nบ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลลงไปกับน้ำทิ้ง และช่วยดักเศษอาหาร\nด้วยในตัว โดยตัวบ่อแบ่งได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ในส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะ ซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร