{"natural_text": "# ข้อบัญญัติงดการบริหารส่วนตำบลวังแขม\n\nเรื่อง การติดตั้งปอดักไข่มันบำบัดน้ำเสียในอาคาร\n\nพ.ศ. ๒๕๖๓\n\nโดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติงดการบริหารส่วนตำบลวังแขม ว่าด้วยการติดตั้งปอดักไข่มันบำบัดน้ำเสียในอาคาร\n\nอาศัยอำนาจตามความในมาตรา

{"natural_text": "ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลลงไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมัน และไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น\n\nข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตาม ข้อ ๕ ติดตั้งบ่อคักไขมันตามมาตรฐานที่

{"natural_text": "# มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันและแบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อดักไขมัน\n\n## ๑. มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมัน\n\n### ๑.๑ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านที่อาศัย\n| จำนวนคน | ปริมาตรถังเก็บ (ลบ.ม.) | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความลึกน้ำ (ม.) | จำนวนชั้น |\n| ---

# แบบที่ ๑
สำหรับบ้านพักอาศัย

## แบบถังดักไขมัน ขนาด ๑ ครัวเรือน

{"natural_text": "# น้ำทิ้งจากครัว PVC. 2\" - 3\"\n\n## แผนผังการติดตั้ง\n![image](attachment://plan_image)\n\n### ข้อแนะนำ\n- ใช้น้ำทิ้งจากครัว PVC. 2\" - 3\" เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและสารเคมีในบ้าน\n\n### การติดตั้ง\n1. เริ่มจากการตัดชิ้น PVC ตามขนาดที่กำหนด\n2. ใส่น้ำท

{"natural_text": "# แผนบ่อคักไขมัน\n\n## รายละเอียดขนาด\n- ระยะด้านใน: 40 - 80 ซม.\n- ระยะด้านนอก: 10 ซม.\n- ความสูงของชั้นรองรับ: 15 ซม.\n- ขนาดท่อ PVC: 8.50\" (ท่อ PVC.8.503\")\n\n## การติดตั้งและเชื่อมต่อ\n- เชื่อมต่อกับท่อ PVC 8.5

# แบบที่ ๒
สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก
## แบบถังดักไขมัน

ขนาด ๒ ลบ.ม./วัน

{"natural_text": "# ประมาณ 5.50 เมตร\n\n## ท่อระบายน้ำ PVC Ø 1\"\n\n### น้ำเสียจากโรงอาหาร\n- ![V](https://i.imgur.com/3Q5z5QG.png)\n\n### ถังดักขยะ\n- ![V](https://i.imgur.com/3Q5z5QG.png)\n\n### ถังดักไขมัน 1\n- ![V](https://i.imgur.com/3Q5z5QG.png)\n\n### ถังดักไขมัน 2\n- ![

{"natural_text": "# รูปตัด ก - ก ถังดักไขมันขนาด 2 ลบ.ม./วัน\n\n(สำหรับจำนวนนักเรียน 500 - 700 คน)\n\n## รายละเอียดประกอบแบบ\n- **ถังดักขยะ:** ถังปูนซีเมนต์สำเร็จรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 0.50 x 0.40 ม. (ฝาชีเมนต์ท้องตลาด)\n- **ถังดักไขมัน:** วงขอบ

{"natural_text": "# น้ำทิ้งจากครัว PVC. 2\" - 3\"\n\n## แผนผังการติดตั้ง\n![image](attachment://plan_image)\n\n### ข้อแนะนำ\n- ใช้น้ำทิ้งจากครัว PVC. 2\" - 3\" เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและสารเคมีในบ้าน\n\n### การติดตั้ง\n1. เริ่มจากการตัดชิ้น PVC ตามขนาดที่กำหนด\n2. ใส่น้ำท

# แบบที่ ๓
สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่
## แบบถังดักไขมัน

ขนาด ๔ ลบ.ม./วัน

{"natural_text": "# ท่อระบายน้ำ PVC 0.11/2\"\n\n## น้ำเสียจากโรงอาหาร →\n![VFC04\"](image_url)\n\n### PVC04\"\n#### ถังดักขยะ\n\n## น้ำออกสู่\n### ทางระบายน้ำสาธารณะ\n\n### ถังดักไขมัน\n\n## ถังดักไขมันขนาด 4 ลบ.ม./วัน\n\n### ถังดักขยะ ถังปูนซีเมนต์สำเร็จรู

{"natural_text": "# ถังดักไขมันขนาด 4 ลบ.ม./วัน\n\n## รายละเอียดของถังดักไขมัน\n- **ถังดักขยะ:** ทำจาก PVC ขนาด 4\" (D) x 12\" (H)\n- **ถังดักไขมัน:** ทำจาก PVC ขนาด 4\" (D) x 12\" (H)\n\n## กรอบคำสั่งซื้อ\n| รายการ | ราคา |\n| --- | --- |\n| ถังดักขยะ |

{"natural_text": "# แผนผังดักไขมัน\n\n## รายละเอียดขนาด\n- ท่อระบายน้ำ PVC 1\" (ส่วนบน)\n- ท่อน้ำเสีย PVC 0.4\"\n- มีข้อต่อเพื่อนำเข้า PVC 0.4\"\n\n## รูปดัด A - A\n\n### แบบขยาย 1\n- เหล็ก L ขนาด 50 x 50 x 3 mm.\n- มีข้อต่อเพื่อนำเข้า PVC 0.4\"\n- ส่วน

{"natural_text": "# น้ำทิ้งจากครัว PVC.02\" - 3\"\n\n## แผนผังดักขยะ\n\n### บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมสำเร็จรูปขนาด 0.40×0.50 ม.\nพร้อมฝา (ท้องตลาด)\nท่อนำออกไปเข้าถังดักไขมัน PVC 02\"-3\"\n\n### ตะแกรงเหล็กดักขยะ 6 มม. ระยะช่องตะแกรงกว้าง 0.0