{"natural_text": "# ประกาศกระทรวงพลังงาน\n\nเรื่อง ระบบท่อฉีดน้ำเหนือผิวดังเก็บและจ่ายก๊าซบิโตรเลียมเหลวแบบเหนือพื้นดิน และระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงสำหรับพื้นที่เท่นจ่ายก๊าซบิโตรเลียมเหลว ที่มีหลังคาในคลังก๊าซบิโตรเลียมเหลว\n\nพ.ศ. ๒๕๖๗\n\nอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๒ (๔) และข้อ ๓๘ วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงคลังก๊าซบิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้\n\nข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป\n\nข้อ ๒ ในประกาศนี้ “มาตรฐาน ASTM” หมายความว่า มาตรฐานของสมาคมแห่งสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการทดสอบและวัสดุ (American Society for Testing and Materials)\n“มาตรฐาน ISO” หมายความว่า มาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization)\n“มาตรฐาน UL” หมายความว่า มาตรฐานขององค์กรตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในระดับสากล (Underwriter Laboratories)\n\nหมวด ๑\nบททั่วไป\n\nข้อ ๓ ประกาศนี้ไม่ใช่บังคับกับถังเก็บและจ่ายก๊าซบิโตรเลียมเหลวแบบเหนือพื้นดินที่มีการป้องกันด้วยวัสดุทนไฟที่มีคุณสมบัติและความหนาที่สามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีตามมาตรฐาน UL 1709 หรือมาตราฐาน ASTM E119 หรือมาตราฐาน ASTM E1529 หรือมาตรฐาน ISO 22899\n\nข้อ ๔ คลังก๊าซบิโตรเลียมเหลวต้องจัดให้มีแหล่งน้ำหรือที่เก็บน้ำซึ่งใช้สำหรับระบบท่อฉีดน้ำเหนือผิวดังเก็บและจ่ายก๊าซบิโตรเลียมเหลวแบบเหนือพื้นดินและระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงสำหรับพื้นที่เท่นจ่ายก๊าซบิโตรเลียมเหลวที่มีหลังคาตามกฎกระทรวงว่าด้วยคลังก๊าซบิโตรเลียมเหลว\n\nข้อ ๕ ระบบท่อฉีดน้ำเหนือผิวดังเก็บและจ่ายก๊าซบิโตรเลียมเหลวแบบเหนือพื้นดินและระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงสำหรับพื้นที่เท่นจ่ายก๊าซบิโตรเลียมเหลวที่มีหลังคา จะต

{"natural_text": "หมวด ๒\nระบบท่อฉีดน้ำเหนือผิวถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบเหนือพื้นดิน\n\nข้อ ๖ ระบบท่อฉีดน้ำเหนือผิวถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบเหนือพื้นดิน ต้องมีอุปกรณ์เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยเรื่องระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง\n\nข้อ ๗ ระบบท่อฉีดน้ำเหนือผิวถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบเหนือพื้นดิน ต้องประกอบด้วย หัวกระจายน้ำลดอุณหภูมิ ท่อฉีดน้ำลดอุณหภูมิ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ที่มีลักษณะและการติดตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้\n\n(๑) ระบบท่อฉีดน้ำลดอุณหภูมิ จะต้องมีอัตราการฉีดน้ำความหนาแน่นไม่น้อยกว่า ๑๐.๒ ลิตร ต่อนาที ต่อพื้นที่ ๑ ตารางเมตรของพื้นที่ผิวด้านนอกถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว เศษของ ๑ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๑ ตารางเมตร\n\n(๒) หัวกระจายน้ำลดอุณหภูมิ ต้องมีระยะห่างทั้งในแนวระบาดและในแนวตัดโดยสามารถฉีดน้ำครอบคลุมพื้นผิวทั่งหมดของถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว\n\n(๓) หัวกระจายน้ำลดอุณหภูมิต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูออริฟิช (orifice) ไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร และมีความดันที่หัวกระจายน้ำลดอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 20 บอนด์ต่อตารางนิ้ว (๑๓๗.๘๙๕ กิโลปาสกาล โดยประมาณ)\n\n(4) ท่อฉีดน้ำลดอุณหภูมิต้องเป็นท่อเหล็กที่มีการป้องกันการกัดกร่อนจากสภาพแวดล้อมที่ผิดปกติกล้าไรสนิม กรุณาเป็นระบบที่ไม่มีน้ำอยู่ในท่อ ต้องเป็นท่อเหล็กที่มีการป้องกันการกัดกร่อนจากสภาพแวดล้อมทั่งผิดปกติกล้าไรสนิม\n\n(5) เครื่องสูบน้ำดับเพลิงต้องสามารถทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราการไหลและความดันภายในเวลาไม่น้อยกว่า 30 บาท\n\nระบบท่อฉีดน้ำเหนือผิวถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบเหนือพื้นดินในส่วนอื่น ๆ ม

{"natural_text": "การทดสอบและตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ต้องกระทำโดยผู้ทดสอบและตรวจสอบ\nตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบที่ออกตามมาตรา ๗\n\nหมวด ๓\nระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง\nสำหรับพื้นที่เท่านจ่ายก๊าซบิโตรเลียมเหลวที่มีหลังคา\n\nข้อ ๙ ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง สำหรับพื้นที่เท่านจ่าย\nก๊าซบิโตรเลียมเหลวที่มีหลังคา ต้องมีอุปกรณ์เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของวิศวกรรมสถาน\nแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยเรื่องระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง หรือมาตรฐาน\nผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม\n\nข้อ ๑๐ ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง ต้องประกอบด้วย\nหัวกระจายน้ำดับเพลิง ท่อน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ที่มีลักษณะและการติดตั้งตามหลักเกณฑ์\nและวิธีการ ดังต่อไปนี้\n\n(๑) ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง จะต้องมีอัตราการฉีดน้ำ\nความหนาแน่นไม่น้อยกว่า ๑๒.๒ ลิตร ต่อนาที ต่อพื้นที่ ๑ตารางเมตร ของพื้นที่เท่านจ่าย\nก๊าซบิโตรเลียมเหลว เศษของ ๑ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๑ ตารางเมตร\n\n(๒) พื้นที่ป้องกันสูงสุด ต้องไม่เกิน ๙.๓ ตารางเมตร ต่อ ๑ หัวกระจายน้ำดับเพลิง\n\n(๓) หัวกระจายน้ำดับเพลิงแต่ละหัวบนท่อย่อยเดียวกันต้องมีระยะห่างไม่เกิน ๓.๗ เมตร\nระยะห่างท่อยอยแต่ละท่อยไม่เกิน ๓.๗ เมตร\n\n(๔) ท่อน้ำดับเพลิง ต้องเป็นท่อเหล็กที่มีการป้องกันการกัดกร่อนจากสภาพแวดล้อมที่ผิวภายนอก\nหรือท่อเหล็กกล้าไรสนิม กรุณาเป็นระบบที่ไม่มีน้ำอยู่ในท่อ ต้องเป็นท่อเหล็กที่มีการป้องกันการกัดกร่อน\nจากสภาพแวดล้อมทั้งผิวภายนอกและภายในท่อ\n\n(๕) เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ต้องสามารถทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราการไหลภายใต้เงื่อนไข\nตาม (๑) จากแหล่งน้ำหร

การทดสอบและตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ต้องกระทำโดยผู้ทดสอบและตรวจสอบ
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบที่ออกตามมาตรา ๗

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๒ คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ได้รับใบอนุญาตอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
ต้องปฏิบัติตามเป็นไปตามประกาศนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน