{"natural_text": "# ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแมด\n\n## เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร\n\n### พ.ศ. ๒๕๖๖\n\nโดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมัด ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร\n\nอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมัดและนายอำเภออำนาจเจริญ จึงออกข้อบัญญัติตามดังต่อไปนี้\n\n**ข้อ 1** ข้อบัญญัตนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบ

{"natural_text": "ข้อ ๕ ข้อบัญญัตนี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งหรือไหลลงไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น\n\nข้อ ๖ ให้เจ้าของผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด\n\nให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตนี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตนี้ช่นเดียวกัน\n\nข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติอยู่เสมอ\n\nข้อ ๘ ผ

{"natural_text": "# มาตรฐานปริมาณความชื้นของบ่อดักไขมัน\n## ท้ายข้อบัญญัติต้องกำหนดมาตรฐานการบริหารส่วนตำบลม้ำ\n### เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับนำเสียในอาคาร\n#### พ.ศ. ๒๕๖๖\n| ลำดับที่ | ขนาดพื้นที่และประเภทอาคาร (ตารางเมตร) | ความจุไม่น้อยกว่า (ลิตร) | ปริมาตรไม่น้อยกว่า (ลูกบาศก์เมตร) |\n| --- | --- | --- | --- |\n| ๑ | อาคารที่อยู่อาศัย <ul><li>พื้นที่อาคารไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร</li>\n<li>พื้นที่อาคารตั้งแต่ ๕๑ - ๑๐๐ ตารางเมตร</li>\n<li>พื้นที่อาคารตั้งแต่ ๑๐๑ - ๒๐๐ ตารางเมตร</li>\n<li>พื้นที่อาคารตั้งแต่ ๒๐๑ - ๕๐๐ ตารางเมตร</li>\n<li>พื้นที่อาคารตั้งแต่ ๕๐๑ - ๑,๐๐๐ ตารางเมตร</li>\n<li>พื้นที่อาคารตั้งแต่ ๑,๐๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป</li></ul>

{"natural_text": "# ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน\n\n## บ่อดักไขมันสำหรับการบำบัด\n- บ่อดักไขมันแบบใช้ชุดของซีเมนต์\n- บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่\n- บ่อดักไขมันสำเร็จรูป\n\n### การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากเครื่อง ห้องน้ำ ลานซักล้าง และสภาพของพื้นที่จะทำการก่อสร้าง\n\n#### วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน\n1. บ่อดักไขมันแบบชุดซีเมนต์ มีขนาด 9 มิลลิเมตร\n2. วางชุดซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่าย) ในตำแหน่งขนาด 0.80 เมตร สูง 0.30-0.40 เมตร\n3. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมมีขนาด 1.00 เมตร สูง 0.35-0.40 เมตร\n4. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมมีขนาด 0.80 เมตร สูง 0.40-0.45 เมตร\n5. ท่อ PVC ชั้น 8/8\" เชื่อมเข้าหากล่องน้ำเสียในครัวเร

{"natural_text": "๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ เซนติเมตร โดยให้เนื้อคอนกรีตก้นหลุมที่เตรียมไว้\nโดยตั้งวงขอบชีเมนต์ หากเป็นแบบปิดก้นก็ให้วางใต้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบชีเมนต์ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการ\nยาแนวด้วยปูนทรายที่ก้นวงขอบชีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงขอบชีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้\nกำหนดไว้ แล้วยาแนวรอยต่อโดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ ๑ : ๑ พร้อมทั้งทำการ\nเจาะห่อระบายน้ำ ตามรูปแบบ กลบฝังดิน โดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด\n\n๑.๒.๔ การต่อรับน้ำเข้า และนำออกจากร่องดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อทิ้งที่ออกจากจุดปรุง\nอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรู

๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคนอนกริต ประมาณ ๓ - ๕ วัน
แล้วให้ตรวจสอบดูว่ามีรอยรั่วหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการฉุดทันที

๒.๒.๖ การตอรับน้ำเข้าและนำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร
หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อรับน้ำทิ้ง
ที่ออกจากบ่อดักไขมัน ไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออก
จมอยู่ในน้ำ เพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

๓. บ่อดักไขมันสำเร็จรูปโดยมีชั้นตอน ดังต่อไปนี้

๓.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการติดตั้งตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๓.๒ วิธีการติดตั้งตามมาตรฐานของผู้ผลิต