{"natural_text": "# ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน\n\n## เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร\n\n### พ.ศ. ๒๕๖๖\n\nโดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร\n\nอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดนและนายอำเภอเมืองนครสวรรค์ จึงตราข้อบัญญัติตามดังต่อไปนี้\n\n**ข้อ ๑** ข้อบัญญัตนี้เรียกว่า “ข้อบัญญ

{"natural_text": "\"เจ้าพนักงานท้องถิ่น\" หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน\n\nข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการทำฉัน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น\n\nข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด\n\nให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ ในวันที่ข้อบัญญัตนี้ มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามพระราชบัญญัตนี้เช่นเดียวกัน\n\nข้อ

{"natural_text": "# ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน เรื่อง การกำหนดมาตรฐานปริมาณความจุของบ่อดักไขมัน\n\n## ตาราง\n| ขนาดพื้นที่และประเภทอาคาร (ตารางเมตร) | ความจุไม่น้อยกว่า (ลิตร) | ปริมาตรไม่น้อยกว่า (ลบ.ม.) |\n| --- | --- | --- |\n| ๑. อาคารอยู่อาศัย<br>(ก) พื้นที่อาคารไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร<br>(ข) พื้นที่อาคารไม่เกิน ๕๑ - ๑๐๐ ตารางเมตร<br>(ค) พื้นที่อาคารไม่เกิน ๑๐๑ - ๒๐๐ ตารางเมตร<br>(ง) พื้นที่อาคารไม่เกิน ๒๐๑ – ๕๐๐ ตารางเมตร<br>(จ) พื้นที่อาคารไม่เกิน ๕๐๑ – ๑,๐๐๐ ตารางเมตร<br>(ฉ) พื้นที่อาคารไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป | 50<br>100<br>250<br>500<br>

{"natural_text": "ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน\n\nบ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น\n๑. บ่อดักไขมันติดตั้งในที่แบบวงขอบชีเมนต์\n๒. กับบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่\n๓. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป\n\nการติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้างและสภาพของพื้นที่จะทำการก่อสร้าง\n\nวิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน\n๑. บ่อดักไขมันแบบขอบชีเมนต์ โดยมีขั้นตอนดังนี้\n๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง\n- ๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ พอร์ตแลนด์\n- ๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด\n- ๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø ๙ มิลลิ

{"natural_text": "๑.๒.๕ การต่อรับน้ำเข้า และนำออกจากร่องดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อนำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ ที่มีไขมันเกาะติดโดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความสามารถของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมาส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่า โดยให้ต่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจนอยู่ในน้ำ เพื่อให้น้ำมีการระบายนอกจากตัวบ่อดักไขมันได้ดี\n\n๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้\n\n๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง\n

{"natural_text": "# รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย\ndidkximnanpianupกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนกับน้ำทิ้งและช่วยตักเศษอาหารด้วยในตัว โดยตัวแบ่งได้ 2 ส่วน ชิ้งเชื่อมต่อกันในส่วนที่ 1 จะมีตะแกรงดักขยะชิ้งใช้ในการดักเศษอาหารตะแกรงนี้ สามารถแยกออกมาได้ เพื่อให้ชากเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงตลอดแผ่น กันเข้าส่วนที่ 2 ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำ ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกไปช่องทางระบายน้ำต่อไป\n\n## รูปแบบบ่อดักไขมัน มี 3 รูปแบบ

{"natural_text": "แนวทางปฏิบัติของอาคารปลอดภัยใหม่\n\n๑) เมื่อข้อบัญญัติตามและข้อบัญญัตินี้ มีผลบังคับใช้ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัติตามและข้อบัญญัติท้องถิ่น\n\n๒) พิจารณาออกประกาศกำหนดคุณลักษณะบ่อดักไขมัน เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติตาม และข้อบัญญัติตามชั่วคราว\n\n๓) จัดหาแบบดักไขมันคุณลักษณะที่กำหนดและวิธีการดักไขมันไว้บริการประชาชน หรือพิจารณาจากแบบดักไขมันและวิธีการดักไขมัน (เอกสารแนบท้าย)\n\n๔) กำหนดให้ผู้ยืนเรียงขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร จะต้องมีรายการบ่อดักไขมันในแบบแปลนของอนุญาตก่อสร้างอาคาร\n\n๕) กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้งบ่อดักไขมันรวมถึงการด