{"natural_text": "ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกรณ\nเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร\nพ.ศ. ๒๕๖๕\n\nโดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกรณ ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร\n\nอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลอันดับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) มาตรา ๔๔ และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบายคำชี้แจงสำหรับบทกฎหมายว่าด้วยการ

{"natural_text": "ข้อ ๕ ข้อบัญญัตนี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น\n\nข้อ ๖ ภายใต้บังคับตามข้อ ๕ ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่จะก่อสร้างขึ้นในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลกรณภายในหลังจากข้อบัญญัตนี้ใช้บังคับแล้ว\n\nข้อ ๗ ให้ผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่กำหนด โดยให้แสดง รายการบ่อดักไขมันในแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามข้อบัญญัตนี้ และให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคารดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัย\n\nข้อ ๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้า

{"natural_text": "ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน ตามข้อ ๑๒ ข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลกรณี\nเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร\n\nพ.ศ. ๒๕๖๕\n\nบ่อดักไขมันสำหรับก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น\n๑. บ่อดักไขมันแบบชัววงขอบชีเมนต์\n๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่\n\nการติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานชักผ้า และสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง\n\nวิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน\n๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบชีเมนต์โดยมีขั้นตอนดังนี้\n๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง\n- ๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ พอร์ทแลน

{"natural_text": "๑.๒.๔ นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปๆ มาวางที่คอนกรีตก้นหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงขอบซีเมนต์เป็นแบบปิดก้นก่อนให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นขอบซีเมนต์ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทราายที่ก้นวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วชึม จากนั้นเอาวงของซีเมนต์วางช้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้แล้วยาแนวย่อยต่อตามรูปแบบโดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน:ทราย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อระบายน้ำตามรูปแบบกลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด\n\n๑.๒.๕ การตอรับน้ำเข้าและออกจากการบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ ที่มีไขมัน

{"natural_text": "รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย\n\nบ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้งและช่วยตักเศษอาหารด้วยในตัว โดยตัวบ่อแบ่งได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ในส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงตักขยะซึ่งใช้ในการตักเศษอาหาร ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมากได้ เพื่อให้ซากเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนนี้จะไหลผ่านตะแกรงตลอดแผ่นกัน เข้าส่วนที่ ๒ แยกออกมาได้ ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อให้ได้ไขมันและน้ำมัน ที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมานบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป\n

{"natural_text": "# ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบใช้งานของชีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>จำนวนคน</th>\n<th>ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลูกบาศก์เมตร)</th>\n<th colspan=\"2\">ขนาดบ่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ความลึกน้ำ (เมตร)</th>\n<th>จำนวนบ่อ</th>\n</tr>\n</thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>๕</td>\n<td>๐.๑๗</td>\n<td>๐.๘</td>\n<td>๐.๔๐</td>\n<td>๑</td>\n</tr>\n<tr><td>๕ - ๑๐</td>\n<td>๐.๓๔</td>\n<td>๐.๘</td>\n<td>๐.๗๐</td>\n<td>๑</td>\n</tr><tr><td>๑๐ - ๑๕</td>\n<td>๐.๕๑</td>\n<td>๑.๐</td>\n<td>๐.๗๐</td>\n<td>๑</td></tr><tr><td>๑๕ - ๒