เล่ม ๑๔๑ ตอนพิเศษ ๓๒๐ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

# ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปลา
## เรื่อง การติดตั้งบ่อคักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
### พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปลา ว่าด้วยการติดตั้ง
บ่อคักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๒) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติติสภาตำบลบะ
ละองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติติสภาตำบลบะ
ละองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓)
ละมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อองค์การบริหาร
ส่วนตำบลทุ่งปลา โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปลาและนายอำเภอโคกโพธิ์
จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัตนี้เรียกว่า "ข้อบัญญัติงดการบริหารส่วนตำบลทุ่งปลา เรื่อง การติดตั้ง
ปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565"

ข้อ 2 ข้อบัญญัตนี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปลา ตั้งแต่วันถัดจาก
วันที่ประกาศโดยเปิดเผย ในทำทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปลา

ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ข้อบัญญัตนี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตนี้แทน

ข้อ 4 ในข้อบัญญัตนี้
"อาคาร” มหายความว่า กีก้าน เรือน ธง ส้าน้าค้า เพลิงสินค้า ส้านอาหาร
สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งคนคนอาจเข้าไปอยู่อาศัยหรือใช้อยู่ได้
"อาคารที่อยู่อาศัย” มหายความว่า อาราชซึ่งโดยปกติก็คือสถานที่อยู่อาศัย

"บ้านแถว" หมายความว่า ห้องแถวหรือตึกแถวที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งมีที่ว่างทางด้านหน้า
และด้านหลังระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแต่ละคูหา และมีความสูงไม่เกินสามชั้น

"อาคารสาธารณะ" หมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมโดยทั่วไป
เพื่อกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา ศาสนา นันทนาการ หรือพาณิชยกรรม เช่น โรงแรมรสพ
หอประชุม โรงแรม สถานพยาบาล สนามกีฬา ตลาด ห้างสรรพสินค้า สถานบริการ สถานประกอบการ
สถานีรถไฟ ศาสนสถาน เป็นต้น

"อาคารที่อยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร
ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับหลายคนครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกกันสำหรับแต่ละครอบครัว
ห้องน้ำ ห้องส้วม ทางเดิน หรือพื้นที่ซักล้าง

"บ่อ dักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำหน่ายน้ำมันและไขมันออกจากน้ำ
ซึ่งผ่านการใช้แล้ว

"การระบายน้ำ" หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ
หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

"แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง กู
คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน
ซึ่งมีทางเชื่อมหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปลา

"พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ & อ้อยญญิตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการทำฉันบ้านและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

เล่ม ๑๔๑ ตอนพิเศษ ๓๒๐ ง

ราชกิจจานุเบกษา

หน้า ๖๓

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจสอบอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลลงไปสู่
แหล่งระบายน้ำ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 5 ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมัน
หรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ
ตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒)
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกิน
วันละสองร้อยบาทยับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวก็ดี

ข้อ ๑๑ ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้
ท้ายข้อบัญญัตนี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติ
ตามข้อบัญญัตนี้

ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณา ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตนี้
ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อายุ เช่น พื้นที่บนภูเขา
พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ 14 ในกรณีของการบริหารส่วนตำบลทุ่งพลารักษาการตามข้อบัญญัตนี้ และให้มีอำนาจ
ออกระเบียบ ประกาศ เพื่อปฏิบัติตามให้เป็นไปตามข้อบัญญัตนี้
# ประกาศ ในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2565 สุริยา มณีฉลาด เสนอความเห็นว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปลา

ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อถักไขมันตามข้อ ๑๑ ข้อบัญญัติต้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปลา
# เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
## พ.ศ. ๒๕๖๕
### ๑. บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

๑.๑ บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบซีเมนต์

๑.๒ บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง
และสภาพของพื้นที่จะทำการก่อสร้าง
### ๒. วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๒.๑ บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
#### ๒.๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

(๑) ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์

(๒) ทราบหยาบและทราบทลายเอียด

(๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาด O x มิลลิเมตร

(๔) วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

(๔.๑) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด O.x เมตร สูง O.30 - O.40 เมตร

(๔.๒) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 1.00 เมตร สูง O.35 - O.40 เมตร

(๔.๓) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด O.x เมตร สูง O.40 - O.45 เมตร

(๕) ท่อ PVC ชั้น S.S" x เข้า ขนาด /" มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่า
ท่อนำออกขนาด /" xoo มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 17 - ""
#### ๒.๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) พุดดินลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน
(ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่ว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป
ประมาณ xO เชนติเมตร โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอ
ที่จะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑.) กรุณากรดนมควรมแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ หากากรใส่ทราบหยาบ ก้นหลุมบนดัดแน่นความหนาประมาณ " เชนติเมตร 'เลย.

(+) กรุณากรดนี้ความอ่อนฉะเชิงเทราให้งานการตกเสาเข็มไม้
ขาลด /- #” กว้าง x ." สูง _ ._.

(๓) เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ หนา ๑๐ เซนติเมตร โดยให้เนื้อคอนกรีตก้นหลุม
ที่เตรียมไว้โดยตั้งวงของซีเมนต์ หากเป็นแบบปิดก้นก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดา
เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่ก้นวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงของซีเมนต์
วางช้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปแบบโดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว
ปูน : ทราย เท่ากับ ๑ : ๑ พร้อมทั้งทำการเจาะตำระยะบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้ว
ปิดฝาปูนท้องตลาด

(๔) การต่อรับน้ำเข้า และนำออกจากการบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจาก
จุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบ
หรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น ๘.๕
ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่าโดยให้ต่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี
# ๒.๒ บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
## ๒.๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

(๑) ปูนซีเมนต์ พอร์ตลายด์

(๒) กรวยหยาบ

(๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø ๙ มิลลิเมตร

(๔) ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด O/75 มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่า

(อน้ำออกขนาด /100 มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. / - /)
### # ☒
#### ## ก.วิธีการก่อสร้าง

(1) ) เขุดินลึกลงไป โดยกระทำบนพื้นผิวดินจนเกิดรอยแยกจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าห่อนำบ่อดักไขมัน
(ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อ Cสล.ประมาณ O.SO - O.OO เมตร เพื่อระบายความเหมาะสม
ของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้อะไรแล้วดึงดูดว่าดินก้นหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักของโครงสร้างอื่นมูลค่า.
เมื่อพิจารณาแล้วให้งำเนินการ "
#### (1.) กรุณาดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่จะรับน้ำหนักได้งำหนดการใส่กรวยหยาบ กันหลุมกดดันแน่นความหนาประมาณ Oo เซนติเมตร 'ได้อย่าง"
##### (1.) กรุณาความอ่อนฉุยหรือเป็นดินเหนียว ‘ทำรายการดอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็ม

(๔) ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ายันแบบให้นแน่นหนา
ป้องกันการไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาฉาบสะลาดรดไม้แบบให้ทั่วจึงทำการเทคอนกรีต
อัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้างและให้ทำการกระทำงคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้น
เป็นฟองอากาศเพราะจะมีการรั่วซึมได้

(๕) การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ ๓ - ๕ วัน
แล้วให้ตรวจสอบดูว่ารอยรั่วหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

(๖) การต่อรับน้ำเข้าและนำออกจากการทดสอบดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจาก
จุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้ง
ให้ต่อรับน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู่ คลอง ตามพื้นที่นั้น ๆ
โดยไม่ให้มีปากท่อที่ออกจอมอยู่ในน้ำเพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันได้อย่างดี
# ๓. รายละเอียดประโยชน์และความสมบัติของบ่อดักไขมันเพื่อนำบ้านด้านความสะอาด

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้อาบน้ำเสีย และช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว
โดยตัวบ่อ โดยต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมันเพื่อให้งามารถเก็บซากเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้
ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงเข้าบ่อดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้อย่างหนึ่ง เพื่อได้อะมันและนำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำ
ลอยขึ้นมานบนผิวน้ำซึ่งเมื่อสะสมจนมากก็สามารถนำไปใช้งานได้อีกครั้ง เมื่อน้ำที่ถูกแยกเอาไขมัน
ออกก็จะไหลออกไปทางช่องระบายน้ำต่อไป
## ๔. รูปแบบบ่อดักไขมัน มี ๒ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ ดังนี้

๔.๑ บ่อดักไขมันแบบวงของซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการ
ที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงของซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้อาริติดตั้ง
ฝังไว้นพื้นดินหรือใต้อนุสาวรรณ์และกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ชั่วโมง

๔.๒ บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่อย่างเช่น กิจกรรมการศูนย์อาหาร ธงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมนับพื้นที่และสถานกักเก็บน้ำเสียอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
### อ. การใช้งานและการดูแลรักษาระบบ