# ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์

เรื่อง การติดตั้งบ่อคักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์ ว่าด้วยการติดตั้ง
## บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์
และนายอำเภอบ้านดุง จึงตราข้อบัญญัติตามไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตนี้เรียกว่า "ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์" เรื่อง การติดตั้ง
## บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕"

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตนี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์ ตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฏ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว
ในข้อบัญญัตนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตนี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตนี้แทน
### ข้อ 4 ในข้อบัญญัตนี้

"อาคาร" มหายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงาน
หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้อยู่ได้

"ป่อดักไขมัน” มหายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากการนำน้ำ
ซึ่งผ่านการใช้แล้ว

"การระบายน้ำ" มหายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสดน้ำ
หรือการทำอื่นใดที่เป็นการทำลายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” มหายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำลำกระโดงลำราง กู
คลอง เม่น้ำ พะเลย และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน
ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้
#### “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” มหายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์

เล่ม ๑๔๑ ตอนพิเศษ ๓๒๐ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

หัวข้อสำคัญ

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตน์นี้ให้ใช้บังคับแก่อากาศที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ 6 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้งาน และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตน์นี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตน์นี้เช่นเดียวกัน

ข้อ 7 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 5 เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและช่วยแช่มบำรุงรักษ่าบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ 8 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตน์นี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ 9 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตน์

ข้อ 10 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตน์ตามความจำเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพภูมิลำเนาหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หากสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขาพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ 11 มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจนทน์รักษาการตามข้อบัญญัตน์ และให้มีอำนาจออกประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติตามข้อบัญญัตน์

ประกาศ ในวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
สดวก นายธีรญาทรรณรงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจนทน์

# ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้ง และช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว
โดยต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมันเพื่อให้สามารถเก็บซากเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้
ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงเข้าบ่อดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่งเพื่อได้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำ
ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออก
ก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป
## ๑. รูปแบบบ่อดักไขมัน

บ่อดักไขมันมี ๓ รูปแบบตามความเหมาะสม ดังนี้

๑.๑ บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูป การติดตั้งสำหรับใช้ในครัวเรือนที่พักอาศัยทั่วไป โดยเลือกขนาด
ปริมาตรตามจำนวนสมาชิกในครัวเรือน

๑.๒ บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการ
ที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้
บนพื้นดินหรือใต้ดิน และภักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ชั่วโมง

๑.๓ บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่
เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร และตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และสามารถกักเก็บน้ำเสีย
อย่างน้อย ๖ ชั่วโมง
### มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย
<table>
<tr>
<th>จำนวนคน</th>
<th>ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลูกบาศก์เมตร)</th>
<th colspan="2">ขนาดบ่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง (เมตร)</th>
<th rowspan="2">(b่อ) ความลึกน้ำ (เมตร)</th>
</tr>
<tr>
<td>๕</td>
<td>๐.๑๗</td>
<td></td>
<td>๐.๘</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>๕ - ๑๐</td>
<td>๐.๓๓๕</td>
<td></td>
<td>๐.๘</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>๑๐ - ๑๕</td>
<td>๐.๕๑</td>
<td></td>
<td>๑.๐</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>๑๕ - ๒๐</td>
<td>0.68</td>
<td></td>
<td>1.2</td>
<td></td>
</tr><tr><td>สอง - ห้าสิบ</td>
<td>0.85</td>
<td></td>
<td>1.2</td>
<td></td>
</tr><tr><td></td>
<td></td>
<td colspan="3"></td>
</tr><tr><td></td>
<td>(b่อ)</td>
<td colspan="3"></td>
The table continues with similar entries.
The text below the table reads:
The table above shows the standard size chart for home septic tanks.
The table below shows the standard size chart for public restrooms.

\- ๒ -

# มาตรฐานขนาดบ่อคักไขมันแบบสร้างในที่สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่
<table>
<tr>
<th rowspan="2">จำนวนคน</th>
<th rowspan="2">ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลูกบาศก์เมตร)</th>
<th colspan="2">ขนาดบ่อ</th>
<th rowspan="2">จำนวน (บ่อ)</th>
</tr>
<tr>
<th>เส้นผ่าศูนย์กลาง (เมตร)</th>
<th>ความลึกน้ำ (เมตร)</th>
</tr>
<tr>
<td>๑๐</td>
<td>๐.๒๐</td>
<td>๐.๔๐</td>
<td>๐.๕๐</td>
<td>๑.๐๐</td>
</tr>
<tr>
<td>๑๐ - ๒๕</td>
<td>๐.๔๗</td>
<td>๐.๖๐</td>
<td>๐.๖๐</td>
<td>๑.๓๐</td>
</tr>
<tr>
<td>๒๕ - ๕๐</td>
<td>๐.๙٦</td>
<td>0.75</td>
<td>0.80</td>
<td>๑.๖๐</td>
</tr>
<tr>
<td>40 - 75</td>
<td>1.50</td>
<td></td>
<td>1.00</td>
<td>2.00</td>
</tr>
<tr>
<td>75 - 100</td>
<td>1.94</td>
<td></td>
The .80 1.10

2\. 40

## ข้อ 3
### ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ คำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว

(1) ในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

(2) ในข้อบัญญัตินี้
"อาคาร "หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงาน
หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้อยู่โดยไม่ป่วยสงสาร

(3)
oodaksumsasrejruppajtิดตั้งบนพื้นหรือฝังในพื้นสำหรับบ้านพักอาศัยภายในแยก เป็นสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นตะแกรงกรองเศษอาหาร และส่วนที่ดักไขมัน

(4) WSSAASREJURUPPANESSASSASSASSASSASSASSASSASSASSASSASSASSASSASSASSASSASSASSASSASSASSASSAS SUREE AYIN THAILAND

# ๒.๒ บ่อคักไขมันแบบติดตั้งในที่แขวงขอบชีเมนต์

๒.๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง
(๑) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

(๒) ทรายหยาบและทรายละเอียด

(๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๙ มิลลิเมตร

(๔) วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๓๐ - ๐.๔๐ เมตร
ขนาด ๑.๘๐ เมตร สูง ๐.๓๕ - ๐.๔๐ เมตร
ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๔๐ - ๐.๔๕ เมตร

(๕) ท่อ พี.วี.ซี. ชั้น ผ.5 ท่อน้ำเข้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มิลลิเมตร
หรือใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า
## ๒.๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

(1) กุดหลุมลึกลงไปโดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน
โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่ว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ 50 เซนติเมตร
โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่
เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้
### กรนีดินมีความแข็งแรงและความหนาประมาณ 10 เซนติเมตร

กรนีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียวให้ทำการตกเสาเข็มไม้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
4-8 นิ้วยาว 3.0 -6.0 เมตร และใส่ทรายรองพื้นอัดแน่นความหนา 10 เซนติเมตรให้หัวเสาเข็ม
พันทรารองพื้นขึ้นมาประมาณ 2-3 เซนติเมตร
#### (2) ผมเหล็กเส้นกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มิลลิเมตร เป็นตะแกรงวงกลมระยะห่าง 20 x20 เซนติเมตร
##### (3) เทคอนกรีโตัตราส่วน 1:2:4 หากาเซเนตรโดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มน้ำหัวเสาเข็มประมาณ 2-3 เซนติเมตร
###### (4) นอกจากขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาวางที่คอนกรีตกันหลุมที่เตรียมไว้โดยถาวงขอบซีเมนต์เป็นแบบปิดกั้นให้วางได้ง่ายและทำเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดาเมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวขวดปูนครายที่เก็บของซีเมนต์เพื่อน้องกันรั่วซึม จากนาฬิกวงขอบซีเมนต์วางช้อนตามจำนวนที่กำหนดไว้แล้วยาแนวรอบโดยฉัตรส่วนผสมปูนครายยาแนวปูนะครายเท่ากับ อ:1 เพื่อน้องทำการเจาะร่องระหว่างบ่อและภายนอกบนพื้นมูลฝอยดินรอบๆบ่อให้อะแน่นแล้วปิดด้วยฝาปู
####### (5) การรอรับนำเข้าและนำออกจากบ่อดักไขมันให้ทำการตรวจสอบจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดลงจานหรือภาชนะอื่น ๆ มีไขมันเกิดขึ้นโดยใช้หัวใจวัดความหนาแน่นของหัวใจรับรู้ระบบหรือความเหมาะสมแต่บางของการอยู่ในเวลาไม่เกินกว่าว่าเดือนที่ออกมาส่วนหัวใจใช้หัวใจวัดความหนาแน่นของหัวใจรับรู้ระบบหรือความเหมาะสมแต่บางของการอยู่ในเวลาไม่เกินกว่าว่าเดือนที่ออกมาส่วนหัวใจใช้หัวใจวัดความหนาแน่นของหัวใจรับรู้ระบบ

# ๔. การใช้งานและการดูแลรักษา

๔.๑ ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน

๔.๒ ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน

๔.๓ ต้องไม่นำตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร

๔.๔ ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้ด้านหน้าตะแกรงออกเสมอ

๔.๕ ห้ามน้ำจากส่วนอื่น ๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบน้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน

๔.๖ ต้องหมั่นตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ตักได้
ใส่ภาชนะปิดมิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอย เพื่อให้รถเก็บขยะสามารถนำไปกำจัดต่อไป

๔.๗ ต้องหมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อน
หรือคราบ ต้องทำตามข้อ ๔.๖ ก็ขึ้นมากกว่าเดิม