{"natural_text": "ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระเจดีย์\n\nเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร\n\nพ.ศ. ๒๕๖๕\n\nโดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระเจดีย์ ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร\n\nอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๒) และมาตรา ๗๑ และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลด้านโคกพระเจดีย์ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด้านโคกพระเจดีย์และนายอำเภอนครชัยศรี จึงตราข้อบัญญัติตามนี้\n\nข้อ ๑ ข้อบัญญัตนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด้านโคกพระเจดีย์” เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ

{"natural_text": "\"อาคารที่อยู่อาศัยรวม\" หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกกันสำหรับแต่ละครอบครัว ห้องน้ำ ห้องส้วม\nทางเดิน หรือพื้นที่ชักล้าง\n\n\"บ่อดักไขมัน\" หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำหนวน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว \"กระระบายน้ำ\" หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ\n\n\"แหล่งระบายน้ำ\" หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลองแม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้\n\n\"เจ้าพนักงานท้องถิ่น\" หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระเจดีย์\n\n\"พนัก

{"natural_text": "ข้อ ๑๑ ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่\nองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระเจดีย์กำหนด\n\nข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติ\nตามข้อบัญญัตินี้\n\nข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้\nตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม\nพื้นที่ในชนบท เป็นต้น\n\nข้อ ๑๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระเจดีย์รักษาการตามข้อบัญญัตินี้และ\nให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้\n\nประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ

{"natural_text": "ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน ตามข้อ ๑๑ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระเจดีย์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕\n\n## ข้อบัญญัติ\n- บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น\n    - บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบชีเมนต์ โดยมีชั้นตอนดังนี้\n        - วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง\n            - ปูนซีเมนต์ปร็ตแลนด์\n            - ทรายหยาบและทรายละเอียด\n            - เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ๑๙ มิลลิเมตร\n            - วงขอบชีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)\n                - มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๓๐-๐.๔๐ เมตร\n                - มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้

{"natural_text": "๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ หนา ๑๐ เซนติเมตร โดยให้เนื้อคอนกรีตกันหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงของซีเมนต์ หากเป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทราทยี่กันวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงของซีเมนต์วางช้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปแบบโดยอัตราส่วนผสมปูนทร้ายยาแนวปูน : ทราย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อน้ำ\n\n- **ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระเจดีย์**\n\n## เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕\n\nโดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญ

{"natural_text": "๒.๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่ปิดงอ แล้วยึดคำยันแบบให้แน่นหนา\nป้องกันการไม่ให้มีแบบกระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาฉาบสะลาดราดไม้แบบให้ทั่วจึงทำการ\nเทคอนกรีตอัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ ลงในไม้แบบโครงสร้างและให้ทำการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย เพื่อ\nไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศเพราะจะมีการรั่วซึมได้\n\n๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ ๓-๕ วัน\nแล้วให้ตรวจสอบดูว่ามีรอยรั่วหรือไม่ ก็มีให้ทำการอุดทันที่\n\n๒.๒.๖ การต่อรับน้ำเข้าและนำออกจากการบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจาก\nจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ แต่ต้องไม

{"natural_text": "# มาตรฐานบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>จำนวนคน</th>\n<th>ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลูกบาศก์เมตร)</th>\n<th colspan=\"2\">ขนาดบ่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ความลึกน้ำ (เมตร)</th>\n<th>จำนวนบ่อ (บ่อ)</th>\n</tr>\n</thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>๕</td>\n<td>๐.๑๗</td>\n<td>๐.๘</td>\n<td>๐.๔๐</td>\n<td>๑</td>\n</tr>\n<tr><td>๕-๑๐</td>\n<td>๐.๓๔</td>\n<td>๐.๘</td>\n<td>๐.๗๐</td>\n<td>๑</td>\n</tr><tr><td>๑๐-๑๕</td>\n<td>๐.๕๑</td>\n<td>๑.๐</td>\n<td>๐.๗๐</td>\n<td>๑</td></tr><tr><td>๑๕-๒๐</td>\n<td>๐.٩៨</td>\n<td rowspan=\"2\">ด