เล่ม ๑๔๑ ตอนพิเศษ ๓๑๖ ง

# ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
## เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคาร
### พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง ว่าด้วยการติดตั้ง
บ่อดักไขมันในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจงและนายอำเภอเมืองอุทัยธานี จึงตราข้อบัญญัติต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตนี้เรียกว่า "ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง เรื่อง การติดตั้ง
บ่อดักไขมันในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕"

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตนี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง ตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฏ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเนินแจงที่ได้ตราไว้แล้วซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตนี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตนี้แทน

ข้อ 4 ในข้อบัญญัตนี้
"อาคาร" มหายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงาน
หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้อยู่ได้
"บ่อดักไขมัน” มหายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำ
ซึ่งผ่านการใช้แล้ว
"การระบายน้ำ" มหายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสดน้ำ
หรือการทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

"เจ้าพนักงานท้องถิ่น" หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตนี้ให้ใช้บังคับแก่อากาศที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ
และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น
ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตนี้
มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก
(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ
ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน
ในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษab่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดชัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการ
ตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒)
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิดหัวร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละ
สองร้อยบาทจนแบ่งวันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด
ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันฉ้นเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามก็ได้

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตนี้

เล่ม ๑๔๑ ตอนพิเศษ ๓๑๖ ง

หน้า ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้
ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจงรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจ
ออกประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
วีระ บางแบ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง

# แนวทางปฏิบัติของอาคารปลูกสร้างใหม่

๑. เมื่อเทศบัญญัติและข้อบัญญัตนี้ มีผลบังคับใช้ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติ
ตามเทศบัญญัติและข้อบัญญัติต้อง

๒. พิจารณาออกประกาศกำหนดคุณลักษณะบ่อดักไขมันเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตนี้

๓. จัดหาแบบบ่อดักไขมันตามคุณลักษณะที่กำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันไว้บริการประชาชน
หรือพิจารณาจากแบบบ่อดักไขมันและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน

๔. กำหนดให้ผู้อื่นยื่นเรื่องขออนุญาตปลูกสร้างอาคารจะต้องมีรายการบ่อดักไขมันในแบบแปลน
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

๕. กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้งบ่อดักไขมันรวมถึงการดูแลรักษา
เก็บขนน้ำมันและไขมันออกจากบ่อไปกำจัดตลอดจนเปลี่ยนบ่อดักไขมันใหม่ ในกรณีที่บ่อดักไขมันเดิม
ไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้

๖. อภคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการสำรวจตรวจสอบอาคาร เพื่อสั่งการให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองติดตั้งบ่อดักไขมันตามเทศบัญญัติและข้อบัญญัตนี้

๗. กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารมีเหตุจำเป็นอันสมควรที่ไม่สามารถติดตั้งบ่อดักไขมันได้
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าช่วยเหลือในการติดตั้งบ่อดักไขมันจนสำเร็จ

๘. เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจยกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัติและข้อบัญญัตนี้ เช่น อาคารบางหลัง
ที่ปลูกสร้างบนพื้นที่ภูเขาหรือในพื้นที่ชนบท หรือในพื้นที่เกษตรกรรม เป็นต้น

# แนวทางปฏิบัติของอาคารปลูกสร้างอยู่ที่เดิม
## กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้ติดตั้งบ่อดักไขมันเอง

๑. จัดประชุมประชาคม เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาน้ำเสียที่เกิดจากอาคาร
บ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างอื่น เมื่อมีการระบายน้ำเสียจากหลายแห่งมารวมกันในแหล่งน้ำสาธารณะ
หรือแหล่งน้ำธรรมชาติ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมโดยรวม หากไม่มีการบำบน้ำเสีย
ณ แหล่งกำเนิด จึงสมควรที่ประชาชนทุกคนจะต้องร่วมมือกันติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคารเรือน เพื่อดักจับไขมัน
และน้ำมันทุกประเภท ก่อนจะละลายลงสู่แหล่งระบายน้ำหรือแหล่งน้ำสาธารณาหรือแหล่งน้ำธรรมชาติ
เพราะไขมันและน้ำมันเป็นต้นเหตุของสารอินทรีย์ที่ทำให้เกิดน้ำเสีย

๒. สร้างแรงจูงใจในการติดตั้งบ่อดักไขมัน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ
อธิบายถึงข้อดีในการติดตั้งบ่อดักไขมัน

๓. สำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารบ้านเรือนที่มีความประสงค์
จะติดตั้งบ่อดักไขมัน

๔. แต่งตั้งคณะกรรมการบ่อดักไขมัน เพื่อบริหารจัดการโครงการฯ โดยพิจารณาจากกลุ่มบุคคล
ที่มีศักยภาพ มีความเสียสละ มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป อาทิเช่น ผู้นำหมู่บ้าน
ผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มองุรักษ์สิ่งแวดล้อม อารามสมัครสาธรณสุข อารามสมัครต่าง ๆ ช่างฝีมือก่อสร้าง เป็นตน
เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิด ด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมัน
ในท้องถิ่นตน ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจประกอบด้วย ฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายการเงิน ฝ่ายจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ฝ่ายผลิตและติดตั้ง ฝ่ายติดตามผล
และฝ่ายเลขานุการ ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องให้การสนับสนุนช่วยเหลือและร่วมดำเนินการ
กับคณะกรรมการดังกล่าว

๑.๒.๕ การต่อรับน้ำเข้า และน้ำออกจากร่องดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร
หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบ
(ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่าโดยให้ต่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมัน ไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง
ตามพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจะม่อยู่ในน้ำเพื่อให้น้ำมีการระบายออกจากตัวบ่อดักไขมันได้ดี
# ๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่โดยมีขั้นตอน ดังนี้
## ๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ ปอร์ทแลนด์

๒.๑.๒ ทรายหยาบ

๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø ๙ มิลลิเมตร

๒.๑.๔ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด Ø ๗๕ มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออก
ขนาด Ø ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือใหญ่ว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๗ - ๒๕๓๒)
## ๒.๒ ธีการสร้าง

๒.๒.๑ ขุดดินลึกลงไปโดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน
โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อ คสล. ประมาณ 0.80 - 1.00 เมตร หรือตามความเหมาะสม
ของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วดูว่าดินก้นหลุม มีความหนาแน่น
พอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

1\) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ให้ทำการใส่ทรายหยาบ
ก้นหลุมบคอัดแน่น ความหนาประมาณ 10 เซนติเมตร ได้เลย

2\) กรณีมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว หากทำการดอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็ม
ให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) เล็กใส่ทรายรองพื้นที่อัดแน่น ความหนา 10 เซนติเมตร
ให้หัวเสาเข็มพ้นทรายรองพื้นชั้นประมาณ =- m เซนติเมตร

2\. . . . . . . . . . . . . . . .....
2\. \>\>/ / / / / / / / / /
2\. \>\>/ / / / / / / / /
2\. \>\>/ / / / / / /
2\. \>\>/ / / /
2\. \>\>/
2\. \\
2\. \\
2\. \\
2\. \\
2\. \\

# รายละเอียดบ่อคักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อคักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้งและช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว
โดยตัวบ่อแบ่งได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ในส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้
สามารถแยกออกมาได้ เพื่อให้ชากเศษอาหารทิ้งและความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงตลอดแผ่นก้น
เข้าส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือ จะขับน้ำเสียวัระวะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำ
ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออก
ก็จะไหลออกจากช่องระบายน้ำต่อไป
## รูปแบบบ่อคักไขมัน มี ๓ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ ดังนี้
### ๑. บ่อคักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์

การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไป และสถานการณ์การที่มีขนาดเล็ก เช่น
ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อคักไขมันได้การติดตั้งฝังไว้บนพื้นที่หรือใต้ดิน
และกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ชั่วโมง
### ๒. บ่อคักไขมันแบบสร้างในที่

การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร
โรงแรมและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และสามารถกักเก็บน้ำเสียอย่างน้อย ๖ ชั่วโมง
#### ๓. บ่อคักไขมันแบบสำเร็จรูป (บนดิน ใต้ดิน)

การติดตั้งใช้งานได้ง่าย ขนาดตามความเหมาะสมของอาคารบ้านเรือน และสถานประกอบการ
สามารถติดตั้งบนพื้นดิน และใต้ดิน
##### การใช้งานและการดูแลรักษา
###### อ. ก้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน
####### ธ. ก้องไม่ทะลวงหรือแทงผลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน
###### -". ก้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วราวหรือลาวร