# ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบาโธง
## เรื่อง การติดตั้งบ่อคักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
### พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบาโธง ว่าด้วยการติดตั้งบ่อคักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลบำนาไร และองค์การบริหารส่วนตำบลบำนาไร พ.ศ. ๒๕๓๙
และความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบำนาไรและนายอำเภอยะหา จึงตราข้อบัญญัติตามที่
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตนี้เรียกว่า "ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบำนาไร" เรื่อง การติดตั้ง
บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕"

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตนี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบำนาไร ตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฏ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว
ในข้อบัญญัตนี้ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตนี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตนี้แทน

ข้อ 4 ในข้อบัญญัตนี้

"อาคาร" มหายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน เพา คลังสินค้า สานักงาน
หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งคนอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้อยู่ได้

"บ่อดักไขมัน" มหายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากการชื้อน้ำมันสำหรับรถโดยสารประจำทางเมืองเชียงใหม่
ช่องผ่านการใช้แล้ว

"การระบายน้ำ" มหายความว่า การฝ้อน้ำ การปล่อยน้ำ การเท่น้ำ การสดน้ำ
หรือการทำอื่นใดที่เป็นภาระทำให้น้ำเสีย

เล่ม ๑๔๑ ตอนพิเศษ ๓๒๕ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

# ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบาลำไร่
## เรื่อง การติดตั้งบ่อคักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบาลำไร่ ว่าด้วยการติดตั้งบ่อคักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา 20 (3) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลบาลำไร่ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบา
ละเวียหะหา จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
### ข้อ 1
#### ข้อบัญญัตนี้เรียกว่า "ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบาลำไร่ เรื่อง การติดตั้งบ่อคักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565"

ข้อ 2
ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบำไร่
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3
บรรดาข้อบัญญัติ
ข้อบังคับ
กฎ
ระเบียบ
หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว ในข้อบัญญัตนี้ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตนี้
ให้ใช้ข้อบัญญัตนี้แทน

ข้อ 4
"อาคาร" มีความหมายว่า "ตึก บ้าน เรือน โรง เรียน พลับพลา สอนภาษา"
หรือสถานที่สำหรับราชการหรือสถานที่ราชการอย่างอื่นซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงได้
"บ่อคักไขมัน" มีความหมายว่า "สิ่งที่ใช้เก็บน้ำเสียและนำน้ำเสียลงช่องระบายน้ำ"
"บำบัดน้ำเสีย" มีความหมายว่า "กระบวนการกำจัดน้ำเสียและนำน้ำเสียลงช่องระบายน้ำ"
"ระบบระบายน้ำ" มีความหมายว่า "โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมและระบบควบคุมการระบายน้ำ"
(นายอำเภอ)
ผู้ปกครองตำบลบำไร่ เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการทำรายการนี้
(นายกองครัว)
ผู้ปฏิบัติตามบทกำหนดใจ

# ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อตักไขมันตามข้อ ๙ ข้อบัญญัติต้องคำนึงถึงการบริหารส่วนตำบลบางไร่
## เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร
### พ.ศ. ๒๕๖๕

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

๑. บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบช่องซีเมนต์

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่

๓. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง และสภาพของพื้นที่จะทำการก่อสร้างวิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอนดังนี้
#### ๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์

๑.๑.๒ ทร้ายหยาบและทร้ายละเอียด

๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ៩ มิลลิเมตร

๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)
(๑) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๘๐ เมตร สูง ๐.๓๐ - ๐.๔๐ เมตร
(๒) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ เมตร สูง ๐.๓๕ - 0.40 เมตร
(3) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.٨០ เมตร สูง 0.40 - 0.45 เมตร

• . . . • PVC Channellt Tho xtra xhade /" mililimetr oriamarupแบบหรือขนาดใหญ่ว่า
ท่อน้ำออกขนาด /"/100 mmilimetr oriamarupแบบหรือใหญ่ว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.
# ·· Wihikagorasraing
## ··· Xudlikgulpi Doydurendabthอน้าที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อนำเข้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ)
## โดยชุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ /"/25mtr โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อชุดได้ระบายแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับนำหนักบ่อได้หรือไม่เมื่อพิจารณาแล้วดำเนินการดังนี้
## ) กreninrinawamแข้งแรงและแน่นพอที่รับนำหนักได้ให้ทำการใส่ทยาหยาบ กันหลุมบาดฉาน /"/ chenitimetor daiเลย
## ) Krenidinrinawamaonummu rabin dinเหนียวให้ทำการตกเสาเข็มไม้ขนาด /"-8 nownยาว "\. mO O stang B.MM mete lais thayรองพื้นาฉานความหนา /"/ chenitimetor hai seaxem pain thrayรองพื้นchinmaประมาณ - m chenitimetor
## ··· . Phukhleksennaklmanad /"/9 milsimetor pen tae kan rang wongklmras y haeng to x bo chen itime tr(ตามรูปแบบ)

๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ หนา ๑๐ เซนติเมตร โดยให้เนื้อคอนกรีตก้นหลุมที่เตรียมไว้
โดยตั้งวงของชีเมนต์ หากเป็นแบบปิดก้นก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบชีเมนต์ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนว
ด้วยปูนทรายที่ก้นวงขอบชีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้
แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปโดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ ๑ : ๑ พร้อมทั้งทำการเจาะ
ต่อระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด

๑.๒.๔ การตอรับน้ำเข้า และนำออกจากร่องดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร
หรือจากจุดล้างจาน หรือภาชนะอื่น ๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบ
หรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น ๘.๕
ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่าโดยให้ต่อรับน้ำที่ออกจากบ่องดักไขมันได้ดี
# ๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้
## ๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์

๒.๑.๒ ทรายหยาบ

๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม PB ขนาด ៩ มิลลิเมตร

๒.๑.๔ ท่อ PVC ชั้น 8.5" x "75 มิลลิเมตร |">\*

# ๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ

ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทศกาลครึ่งปี ประมาณ ๓ - ๕ วัน
แล้วให้ตรวจสอบดูว่ารอยรั่วร่อยหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

๒.๒.๖ การต่อรับน้ำเข้าและนำออกจากร่องดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร
หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อรับน้ำทิ้ง
ที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู่ คลอง ตามพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่ให้ปากท่อ
ที่ออกจมอยู่ในน้ำ เพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งออกจากบ่อดักไขมันได้ดี
## รายละเอียดประโยชน์และคุณลักษณะสมบัติของบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลลงไปกับน้ำทิ้ง และช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว
โดยตัวบ่อ โดยต้องติดตั้งตะแกรงเข้าบ่อดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันและน้ำมันที่ปะปน
อยู่ในน้ำลอยขึ้นมานบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอากไขมัน
ออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

รูปแบบบ่อดักไขมัน มี ๒ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ ดังนี้

๑. บ่อดักไขมันแบบวงซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไป และสถานประกอบการ
ที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้การติดตั้ง
ฝังไว้นอนพื้นดิน หรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ชั่วโมง

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในการติดตั้งใช้งานเฉพาะสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ก๊อกตาคาร
ศูนย์อาหาร โรงแรมและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมนบนพื้นที่ สถานกักน้ำเสียอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
### การใช้งานและการดูแลรักษา

๑. ต้องติดตั้งและตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน

๒. ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลักให้เศษขยะไม่ผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน

๓. ต้องไมเอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร

๔. ต้องหมั่นโยยเชษขยะที่ตกครองไว้อาหน้าตะแกรงออกเสมอ