# ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า

## เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

### พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาชีพอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมืองเขม้า โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมืองเขม้าและนายอำเภอหนองคาย จึงตราข้อบัญญัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

- **ข้อ ๑** ข้อบัญญัตนี้เรียกว่า "ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมืองเขม้า" เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕"
- **ข้อ ๒** ข้อบัญญัตนี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมืองเขม้า ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
- **ข้อ ๓** บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฏ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตนี้หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบัญญัตนี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตนี้แทน
- **ข้อ 4** ในข้อบัญญัตนี้

"อาคาร" มีความหมายว่า ห้อง เรือน สำนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน และสถานที่ทำการอื่น ๆ 

"บ่อดักไขมัน" มีความหมายว่า สิ่งที่ใช้เก็บน้ำเสียและไวน้ำออกจากการนำน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว "กระบวนการบำนาญ" มีความหมายว่า การรับน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ เป็นต้น

"แหล่งระบายน้ำ" มีความหมายว่า แหล่งที่วางหรือท่อระบายน้ำ ลำธาร คลอง เม่น้ำ และแหล่งน้ำสาธารณะ และแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน เช่น มีทางเชื่อมต่อหรือสามารถนำไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

"เจ้าพนักงานท้องถิ่น" มีความหมายว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมืองเขม้า

"พนักงานเจ้าหน้าที่" มีความหมายว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองเขม้า และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมืองเขม้า ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการทำฉัน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้ช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๕ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนนำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาระดับดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทยี่สิบหัวจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้มีการทำฉัน้ำมันเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามถูกต้อง

ข้อ ๑๑ มีกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบดังกล่าวให้มีเป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขมากำหนด

ข้อ ๑๒ มีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตนี้

ข้อ ๑๓ มีเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อายุเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบทเป็นต้น

ข้อ ๑๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้ารักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

อมร นุชยว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้

ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อ ๑๑ ข้อบัญญัติต้องคำนึงถึงการบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ. ๒๕๖๕

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น
๑. บ่อดักไขมันแบบช่องของซีเมนต์ โดยมีฐานคอนกรีต
๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง และสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน
๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีฐานคอนกรีต

- **วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง**
  - ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์
  - กรวยหยาบและกรวยละเอียด
  - เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø ๙ มิลลิเมตร
  - วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)
    มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๒๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร
    - **ท่อ PVC** ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด Ø 75 มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบ(ผลิตตามมาตรฐาน มอก.)
      หรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออก Ø 100 มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.)
        (๑.๗ - ๒.๕)"

- **วิธีการก่อสร้าง**
    - **ขุดดินลึกลงไป** โดยขุดระบายท่อน้ำที่ออกจากการเหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าไปใต้ถังหุบ (ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ 50 เซนติเมตร โดยรอบหรือพื้นสมควร เหมือนขุดได้ระบายแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้
        - **กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้**
          - **ทำกำแพงกั้นหลุม:** กั้นด้วยแนวคิดแนวแผนภูมิความลาดเอียงประมาณ 10 เซนติเมตร จากบนลงล่างเป็นรูปสามเหลี่ยมนี้ๆ เป็นลำเนาเข้ามาในแนวทะแยงให้มีความแน่นอนและทนทานได้
            - **กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว**
              - **ทำกำแพงรอง:** ในแนวตะแคงวางกล่องใส่น้ำในแนวขนานมาประมาณ 2-3 เซนติเมตร จากบนลงล่างเป็นรูปสามเหลี่ยมนี้ๆ เป็นลำเนาเข้ามาในแนวทะแยงให้มีความแน่นอนและทนทานได้

๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ หนา ๑๐ เซนติเมตร โดยให้เนื้อคอนกรีตกันหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงของชีเมนต์ หากเป็นแบบปิดก้นก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบชีเมนต์ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทราทยี่กันวงของชีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงของชีเมนต์วางช้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปแบบโดยอัตราส่วนผสมปูนทรายายาน้ำ ปูน : ทรายเท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อน้ำแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด

๑.๒.๔ การต่อรับน้ำเข้า และนำออกจากการบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจากรูปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่ กับรูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่าโดยให้ต่อรับน้ำที่ออกจากการบ่อดักไขมันได้ดี

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

- **วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง**

- **ปูนซีเมนต์พอร์ตลแอนด์**

- **ทร้ายหยาบ**

- **เหล็กเส้นกลม RB** มูลค่าประมาณ **9 มิลลิเมตร**

- **PVC** ชั้น **8.5”** ในส่วนของเข้า, กวน, **75 มิลลิเมตร** เพื่อทำตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าสำหรับออกนาดา **100 มิลลิเมตร** (ผลิตตามมาตรฐาน ISO)

## **วิธีการก่อสร้าง**

- **ขุดดินลึกลงไปโดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากการแล้งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าท่อน้ำบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ)** โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อ Cสล. ประมาณ **0.80 - 1.20 เมตร** หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เช่นขุดได้ระบายแล้วให้ดูว่าดินกันหลุมมีความแน่นพอจะรับน้ำหนักของโครงสร้างโดยรวม

- **กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่จะรับน้ำหนักได้** จะทำการใส่หรายางกันหลุมบนดินจนแน่นความหนาประมาณ **10 เซนติเมตร** โดยใช้

- **กรณีดินมีความอ่อนฉะเชิงเป็นดินเหนียว** จะทำการไอกเสาเข็ม(ขนาดของเสาเข็มให้อยู่ในตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) และใส่หรายางรองพื้นเพื่อระบายความหนา **10 เซนติเมตร** โดยใช้นำเสาะเข็มพื้นทรงพื้นมาระหว่าง **2-3 เซนติเมตร**

- **ผู้คนเสียเงินกลมๆ กวน Cสล. มูลค่าประมาณ **9 มิลลิเมตร** ในส่วนฐานและโครงสร้างของหัวบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ)** โดยใช้นำเสาะเข็มพื้นทรงพื้นมาระหว่าง **2-3 เซนติเมตร**

๒.๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่ปิดงอ แล้วยึดคำชี้แจงแบบให้แน่น
หนาป้องกันไม่ให้มีแนวโน้มเสียหาย จากนั้นให้ทำการเอาฉาบสีขาวครีมไม้แบบให้ทั่วทั้งทำการเท
คอนกรีตอัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ ลงในไม้แบบโครงสร้างและให้ทำการกระทำคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คนกริต
นั้นเป็นฟองอากาศ เพราะจะทำให้มีการรั่วซึมได้

๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ ๓.๕ วัน
แล้วให้ตรวจสอบดูว่ามีรอยรั่วหรือไม่ ก่อนมีให้ทำการฉุดทันที

๒.๒.๖ การต่อรับน้ำเข้าและนำออกจากการทดสอบดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออก
จากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้ง
ให้ต่อรับน้ำทิ้งที่ออกจากการทดสอบดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้น ๆ
โดยไม่ให้นำกล่องท่อที่ออกจนหมดในน้ำเพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งที่ออกจากการทดสอบดักไขมันได้อย่างรวดเร็วและคุณสมบัติของบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

- ข้อบังคับเกี่ยวกับการบำรุงรักษาบ่อดักไขมัน -

- ข้อบังคับเกี่ยวกับการบำรุงรักษาบ่อดักไขมัน -

# บ่อดักไขมันแบบวงขอบชีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย

## รายละเอียดขนาด
- **ฝาปิด:**
  - ขนาด: 0.80+1.00
  - ฉาบปูนชั้นมัน กันซึมรอยต่อ

- **ลำทรงกรวย:**
  - ขนาด: 0.10 (ภายใน)
  - ความจุ: 0.10

- **ฐาน:**
  - ขนาด: 0.40-0.80
  - ความลึก: 0.25

- **โครงสร้าง:**
  - มีการระบายน้ำและอากาศออกจากรูตรงกลาง

## ข้อมูลสำคัญ
- **ความจุ:**
  - บ่อดักไขมันแบบวงขอบชีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัยจะมีความจุตามขนาดที่กำหนด โดยทั่วไปจะมีความจุระหว่าง 0.80-1.00 m³.

## กราฟแสดงรายละเอียด
![](https://i.imgur.com/3Q5z5QG.png)

### Footnotes and Annotations:
- The text 'ข้อมูลสำคัญ' translates to 'Important Information.'
- 'รายละเอียดขนาด' translates to 'Size Details.'