ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และให้สอดคล้องกับสภาพภูมิกรณีปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ฉบับลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ “อาคาร” มายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ำท่อเดียวหรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม “น้ำทิ้ง” มายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายนลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร เป็น ๓ ชนิด คือ

ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย มายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคลทั่วไปอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

(๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
(๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
(๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๔) สถานรับเลี่ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
(๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
(٩) พื้นที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าการคุ้มครองแรงงานชนิดที่ ๒ อารามพาณิชย์ มายถึง อารามที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชยกรรม ธุรกิจรูปกิตต์อย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่
(๑) กรงแรม หากฎหมายว่าด้วยโรงแรม

(๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
(๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๕) ภัตตาคารหรือนำอาหาร
(๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน
(๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ
อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษา
ของทางราชการ
ชินิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล มหายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคารออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้
<table>
<thead>
<tr>
<th>ประเภทยาง</th>
<th>หน่วย</th>
<th>อาคาร ก.</th>
<th>อาคาร ข.</th>
<th>อาคาร C.</th>
<th>อาคาร G.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>อาศารอยู่อาศัย</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>อาศารชุด</td>
<td>ห้องชุด</td>
<td>ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป</td>
<td>ตั้งแต่ ๑๐๐ เหลือไม่ถึง ๕๐๐</td>
<td>ไม่ถึง ๑๐๐</td>
<td>-</td>
</tr><tr><td rowspan="2">หอพัก</td>
<td rowspan="2">ห้อง</td>
<td rowspan="2"></td>
<td rowspan="2">ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป</td>
<td rowspan="2">ตั้งแต่ ๕๐ เหลือไม่ถึง ๒๕๐</td>
<td>ไม่ถึง ๕๐</td>
</tr><tr><td></td>
</tr><tr><td colspan="2">หอพัก,ห้องเช่า,ห้องแบ่งเช่า</td>
<td rowspan="2">ห้อง</td>
<td rowspan="2">ตั้งแต่ - พื้นไป</td>
<td rowspan="2">ตั้งแต่ - พื้นไป</td>
<td rowspan="2">ไม่ถึง - พื้นไป</td>
</tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข</td>
</tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><TD></TD></tr><tr><td colspan="2">สถานรับเลี่ยงเด็ก</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>ทุกขนาด</td></tr><tr><td colspan="3">สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....</td>
The table continues with detailed descriptions of room sizes and specifications.
The table continues with detailed descriptions of room sizes and specifications.

### ตารางข้อมูล
| ประเภทอาคาร | หน่วย | อาคาร ประเภท ก. | อาคาร ประเภท ช. | อาคาร ประเภท ค. | อาคาร ประเภท ง. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า (อาคาร) (อาคาร) (อาคาร) (อาคาร) (อาคาร) (อาคาร) (อาคาร) (อาคาร) (อาคาร) (อาคาร) (อาคาร) (อาคาร) (อาคาร) (อาคาร) (อาคาร) (อาคาร) (อาคาร)

**หมายเหตุ:**
- หากไม่ระบุหน่วยวัดให้คำนวนตามขนาดและระยะของโครงสร้าง

ข้อ 5 การตรวจสอบมาตรฐานความชุ่มชื้นของอาคารให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้

5.1 ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 0.1 pH

5.2 ปิดอดี ให้ใช้วิธีบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีเอไซด์มอดิไฟเคชั่น (Azide Modification) หรือวิธีออปติกอลโพรบ (Optical Probe)

5.3 ของแข็งแหวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิตั้งแต่ 103 ถึง 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

5.4 ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

5.5 เซลฟ์ไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอไดเมทริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทธิลีนบลู (Methylene Blue Method)

5.6 พีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดากฮอล์ (Kjeldahl)

5.7 ม้ามันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยทำละลายแล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน

5.8 เบคที่เรียกลุมโคโลฟอร์มทั้งหมดและแบคที่เรียกลุมฟีคอโลฟอร์ม ให้ใช้วิธี

(+) M + K₂SO₄ + HCl = (+) MgCl₂ + (-) Al₂(SO₄)_3 + H₂O

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม