เล่ม ๑๔๑ ตอนพิเศษ ๒๒๘ ง

# ห้า ๑๖๐
## ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

# ข้อบัญญัติต้องค์การบริหารส่วนตำบลอาช่อง เรื่อง การติดตั้งบ่อคักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอาช่อง ว่าด้วยการติดตั้งบ่อคักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๒) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลอาช่อง
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาช่องและนายอำเภอดำเนินสะดวก จึงตราข้อบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัตนี้เรียกว่า "ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอาช่อง เรื่อง การติดตั้ง
บ่อคักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕bon"

ข้อ 2 ข้อบัญญัตนี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอาช่อง ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฏ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว
ในข้อบัญญัตนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตนี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตนี้แทน

ข้อ # ในข้อบัญญัตนี้
"อาคาร” มหายความว่า เรือน เรือน อ้านค้า อ้านอาหาร อ่านทางานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น
ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้อยู่ได้
"ปอดักไขมัน” มหายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่าน
การใช้แล้ว
"การระบายน้ำ” มหายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเหน้า การลาดน้ำ

"แหล่งระบายน้ำ" หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง
แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อ
หรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

"เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาช่อง
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาช่อง/พนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลอาช่องที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตนี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ
และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น
ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตนี้
มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตนี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่ออำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก
(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ
ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน
ในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาระดับดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ
ตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒)
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละ
สองร้อยบาทจนกว่าวันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด
ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันฉ้นเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติตาม

เล่ม ๑๔๑ ตอนพิเศษ ๒๒๘ ง

ราชกิจจานุเบกษา

หน้า ๑๖๒

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗
ข้อ ๑๑ ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลอาจช่องกำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตนี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติ
ตามข้อบัญญัตนี้

ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตนี้ตามความจำเป็น
โดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะ หรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา
พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าช่องรักษาการตามข้อบัญญัตนี้ และให้มีอำนาจ
ออกประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตนี้
# ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
## มะมาปูรี เจาะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าช่อง

# ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อคักไขมัน ตามข้อ ๑๑ แนบท้ายข้อบัญญัติต้องค์การบริหารส่วนตำบลอาช่อง
## เรื่อง การติดตั้งบ่อคักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น
(๑) บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบซีเมนต์
(๒) บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่
(๓) บ่อดักไขมันสำเร็จรูป

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง และ
สภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง
### วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

(๑) บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
#### (๑.๑) วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

(๑.๑.๑) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
(๑.๑.๒) ทรายหยาบและทรายละเอียด
(๑.๑.๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาด / มิลลิเมตร
(๑.๑.๔) วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

(ก) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๓๐-๐.๔๐ เมตร
(ข) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ เมตร สูง ๐.๓๕-๐.๔๐ เมตร
(ค) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 0.80 เมตร สูง 0.40-0.45 เมตร
(ค.) ในข้อบัญญัตนี้ “อาคาร”หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สถานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น
ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้อยู่ได้
“บ่อดักไขมัน”หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำแนกน้ำเสียจากน้ำผ่านการใช้งานแล้ว ก่อนนำลงสู่ระบบการบำบัดหรือการกำจัดอย่างถาวร เพื่อนำเหลืองเหล่านี้ออกอากาศให้หมดไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกรมอนามัย และไม่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เป็นระยะเวลาของการให้มูลพาณิชย์ทราบว่าจะทำโครงการ และขอคำแนะนำในการทำโครงการให้มูลพาณิชย์ทราบว่าจะทำโครงการ

(๑.๒.๔) นำวงขอบชีเมนต์สำเร็จรูปมาวางที่คอนกรีตก้นหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวง
ขอบชีเมนต์ หากเป็นแบบปิดก้นก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบชีเมนต์ธรรมดา เมื่อวางแผนให้ทำการยาแนว
ด้วยปูนทรายที่ก้นวง ขอบชีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงขอบชีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้
กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอยต่อ โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ ๑ : ๑ พร้อมทั้งทำการ
เจาะต่อท่อระบายน้ำ กลบฝังดิน โดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด

(๑.๒.๕) การต่อรับน้ำเข้า และน้ำออกจากร่องดักไขมัน ให้ทำการต่อรับห่อน้ำทิ้งที่
ออกจากจุด ปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด
ขึ้นอยู่กับรูปแบบ หรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ
PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด หรือใหญ่กว่า โดยให้ต่อรับน้ำที่ออกจากบ่องดักไขมันไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู
คลอง ตามพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจอมอยู่ในน้ำ เพื่อให้น้ำมีการระบายออกจากตัวบ่อดักไขมันได้ดี
# (๒) บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
## (๒.๑) วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

(๒.๑.๑) ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์

(๒.๑.๒) ทรายหยาบ

(๒.๑.๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาด / มิลลิเมตร

(๒.๑.๔) ท่อ PVC ชั้น & &" x& # "* mm. *- ** )
หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่
กว่า ท่อนำอกขนาด @+00 มิลลิเมตร |\>\>/ตามมาตรฐาน มอก.
### (๒.๒) วิธีการก่อสร้าง

(๒.๒.๑) พุดินลึกลงไปโดยตรงใต้บน้ำเก่าแก่น้ำเสียมาเข้าห่อน้ำ
บ่อดักไขมัน โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อ กสล.ประมาณ O.SO - C.OO เมตร ‘หรือตามความ
เหมาะสมของสภาพ พื้นเมืองขุดได้ระดับแล้วดูว่าดินก้นหลุมมีความหนาแน่นพอจะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน
คสล.ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วใหดำเนินการดังนี้

(ก) กรณิดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ใหทำการใส่ทรายหยาบ
ก้นหลุมบดฉะเชิงนาฬิกาความหนาประมาณ Oo เซนมิตเมตร 'ได้ง่าย

(ข) กรณีมีความอ่อนฉะเชิงเทราของพื้อนัดแน่นความหนา Oo เซ็นติเมตร
ให้วางเสียเข็ม พันทรงรองพืชนี้มาประมาณ &-3 เซ็นติเมตร
<table>
<tr>
<td>(</td>
<td>)</td>
<td colspan="2">)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2"></td>
<td rowspan="2"></td>
<td rowspan="2"></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr><tr>
The</th>
th</th>
his</th>
sin</th>
su</th>smei</th>i</th>

(๒.๒.๖) การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากร่องดักไขมันให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออก
จากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้ง
ให้ต่อรับ น้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมัน ไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู่ คลอง ตามพื้นที่นั้น ๆ
โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจะมอยู่ในน้ำ เพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี
# รายละเอียดประโยชน์และความสมบัติของบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้ง และช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว
โดยตัวบ่อ แบ่งได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ในส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้
สามารถแยกออกมาได้ เพื่อให้ซากเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงตลอดแผ่น
ก้นเข้าส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำ
ลอยขึ้นมานบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะ
ไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

รูปแบบบ่อดักไขมันมี ๒ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ ดังนี้

(๑) บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไป
และสถานประกอบการ ที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดัก
ไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดิน หรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ชั่วโมง

(๒) บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการ
ขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่
และสามารถกักเก็บน้ำเสียอย่างน้อย ๖ ชั่วโมง
## ค่าใช้จ่ายบ่อดักไขมัน
<table>
<tr>
<td>(๑)</td>
<td>บ่อดัก</td>
<td>ไข มัน</td>
<td>แบบ</td>
<td>วง</td>
<td>ขอบ</td>
<td>ซี เม</td>
<td>เมน</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td colspan="2">ราคาประมาณ</td>
<td>๒,๕๐๐ -</td>
<td>๓,๕๐๐ บาท</td>
</tr>
<tr>
<th>(๒)</th>
<th colspan="3">บ่อดัก</th>
<th colspan="2">ไข มัน</th>
<th colspan="2"></th>
<th colspan="3">แบบ</th>
<th colspan="2">สร้าง</th>
<th></th>
<th></th>
<th colspan="2">ราคาตามขนาดของบ่อ</th>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td rowspan="2"></td>
<td rowspan="2"></td>
<td rowspan="2"></td>
<td rowspan="2"></td>
<td rowspan="2"></td>
<td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><p></p><br><p></p><br><p></p><br><p></p><br><p></p><br><p></p><br><p></p><br><p></p><br><p></p><br><p></p><br><p></p><br><p></p><br>&gt;&lt; &lt;</!-- PageFooter=""การใช้งานและการดูแลรักษา” -->
The following text is in Thai and translates to "Operation and Maintenance".
The text lists several points:
The first point states that it is important to clean the outside of the septic tank once a year using appropriate methods.
The second point mentions that it is not recommended to have the septics empty because it may cause problems with waste management.
The third point suggests cleaning the septic system by adding chemicals or enzymes into the system.
The fourth point advises against pouring oil down the drain and recommends using detergents instead.
The fifth point emphasizes the importance of maintaining proper hygiene around the septic tank area.
The sixth point highlights the need for regular maintenance and servicing of the septic system.
The seventh point mentions that if there is any question about the operation or maintenance of the septic system, it should be addressed promptly.