# ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

เรื่อง ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงสำหรับพื้นที่อาคารที่ใช้บรรจุก๊าซบิโตรเลียมเหลว และอาคารเก็บภาชนะบรรจุก๊าซบิโตรเลียมเหลวในสถานที่บรรจุก๊าซบิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ

## พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๔ (๒) แห่งกฎกระทรวงสถานที่บรรจุก๊าซบิโตรเลียมเหลว ประเภทโรงบรรจุ พ.ศ. ๒๕๖๔ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ “มาตรฐาน NFPA” หมายความว่า มาตรฐานของสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (National Fire Protection Association)

ข้อ ๓ สถานที่บรรจุก๊าซบิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุต้องจัดให้มีแหล่งน้ำหรือที่เก็บน้ำ ซึ่งใช้สำหรับระบบนี้และระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงสำหรับพื้นที่อาคารที่ใช้บรรจูก๊าซบิโตรเลียมเหลวและอาคารเก็บภาชนะบรรจุก๊าซบิโตรเลียมเหลว ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสถานที่บรรจูก๊าซบิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ

ข้อ ๔ ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงสำหรับพื้นที่อาคารที่ใช้บรรจูก๊าซบิโตรเลียมเหลวและอาคารเก็บภาชนะบรรจุก๊าซบิโตรเลียมเหลว จะต้องจัดทำรายการคำนวนให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบป้องกันอัคคีภัยของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือมาตราฐาน NFPA

ข้อ ๕ ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงสำหรับพื้นที่อาคารที่ใช้บรรจูก๊าซบิโตรเลียมเหลวและอาคารเก็บภาชนะบรรจุก๊าซบิโตรเลียมเหลว ต้องได้รับการออกแบบและความคุมโดยวิศวกรชื่อดังผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

ข้อ ٩ ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงสำหรับพื้นที่อาคารตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเครื่องเรียงระบบหัวกระจายย่นำดับเพลิง หรือมาตรฐาน NFPA หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ข้อ 10 เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ท่อน้ำดับเพลิง หากกระจายน้ำดับเพลิงที่มีลักษณะและการติดตั้งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดต่อไปนี้

(1) ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายย่นำดับเพลิง จะต้องมีอัตราการฉีดน้ำความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 12.2 ลิตร ต่อนาที ตลอดพื้นที่ 1ตารางเมตร จากพื้นที่อาคารที่ใช้บรรจร

ก๊าซบิโตรเลียมเหลวและอาคารเก็บภาชนะบรรจุก๊าซบิโตรเลียมเหลว เศษของ ๑ ตารางเมตร
ให้คิดเป็น ๑ ตารางเมตร
(๒) พื้นที่ป้องกันสูงสุด ต้องไม่เกิน ๙.๓ ตารางเมตร ต่อ ๑ หัวกระจายน้ำดับเพลิง
(๓) หัวกระจายน้ำดับเพลิงแต่ละหัวบนท่อย่อยเดียวกันต้องมีระยะห่างไม่เกิน ๓.๗ เมตร
ระยะห่างท่อย่อยแต่ละท่อยไม่เกิน ๓.๗ เมตร
(๔) ท่อน้ำดับเพลิง ต้องเป็นท่อเหล็กที่มีการป้องกันการกัดกร่อนจากสภาพแวดล้อมที่ผิดปกติ
หรือท่อเหล็กกล้าไรสนิม กรุณาเป็นระบบที่ไม่มีน้ำอยู่ในท่อ ต้องเป็นท่อเหล็กที่มีการป้องกันการกัดกร่อน
จากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
(๕) เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ต้องสามารถทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราการไหลภายใต้เงื่อนไขตาม (๑)
จากแหล่งน้ำหรือที่เก็บน้ำสำหรับสถานที่บรรจุก๊าซบิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ
ไม่น้อยกว่า ๓๐ บาที
ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงในส่วนอื่นที่มีลักษณะและการติดตั้ง
นอกจากที่กำหนดในวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบป้องกันอัคคีภัยของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
NFPA
ข้อ 8 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงสำหรับพื้นที่อาคาร
ที่ใช้บรรจุก๊าซบิโตรเลียมเหลวและอาคารเก็บภาชนะบรรจุก๊าซบิโตรเลียมเหลว เมื่อติดตั้งระบบเสร็จแล้ว
ต้องมีการทำทดสอบและตรวจสอบการทำงานของระบบดังกล่าวก่อนการใช้งาน ตามมาตรฐานระบบป้องกันอัคคีภัยของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
หรือมาตรฐาน NFPA และทดสอบระบบว่าอยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ อย่างน้อยปีละครั้ง และต้องเก็บรายงานการตรวจสอบไว้ให้กรมธุรกิจพลังงานสามารถเรียกดูตรวจสอบได้เป็นระยะเวลาหนึ่งปี
การทดสอบและตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ต้องกระทำโดยผู้ทดสอบและตรวจสอบตามกฎกระทรวง
วาดวยการกำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบที่ออกตามมาตรา 7
ข้อ 9 สภาพที่บรรจุก๊าซบิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุที่ได้รับใบอนุญาตอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
ต้องปฏิบัติตามประกาศนี้ โดยภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ