ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์
ป้องกันกระแสเกินสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือ
แบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน มาตรฐานเลขที่
มอก. 909 - 2548

อาชียำนำตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงออกประกาศตามข้อเสนอของคณะกรรมการมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและ
ใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน พ.ศ. ๒๕๖๗”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลนับแต่กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะ
ที่คล้ายกัน ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 909 - 2567 ใช้บังคับเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓๔๒๖ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกรายละเอียด
ความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม เครื่องตัดวงจรกระแสไฟฟ้าแรงดิน และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะ
ที่คล้ายกัน ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2548

ข้อ 4 เพิ่มกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์
ป้องกันกระแสเกินสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน มาตรฐานเลขที่ มอก. 909 - 2567

ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ชื่อมาตรฐาน : เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน

RESIDUAL CURRENT OPERATED CIRCUIT-BREAKERS WITH INTEGRAL OVERCURRENT PROTECTION FOR HOUSEHOLD AND SIMILAR USES (RCBOs)

มาตรฐานเลขที่ : มอก. 909–2567
ผู้จัดทำ : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กรมการวิชาการ : อธิบดีกรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 14/2 เครื่องตัดวงจรไฟฟ้า สวิตซ์เกียร์ เกียร์ควบคุม และชุดประกอบ

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้
- ใช้กับเครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินที่ทำงานโดยไม่ขึ้นหรือขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในที่อยู่อาศัยหรือใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า RCBO ที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 440 V a.c. ที่ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กระแสไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 125 A และมีความสามารถทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจรไม่เกิน 25 000 A เมื่อทำงานที่ความถี่ 50 Hz
- อุปกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ป้องกันคนสัมผัสกับชิ้นส่วนตัวนำที่เผยตัวที่การทำงานของอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินในการติดตั้งระบบรางหลักดินอย่างเหมาะสม และเพื่อใช้ป้องกันกระแสเกินในการติดตั้งเดินสายไฟฟ้าของอาคารและการใช้งานที่คล้ายกัน อุปกรณ์นี้อาจใช้เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟ (fire hazard) เนื่องมาจากการคงอยู่ของกระแสไฟฟ้าผิดพร่องลงดินโดยไม่มีการทำางานของอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน - RCBO มีกระแสเหลือที่กำหนดไม่เกิน 30 mA อาจใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันเพิ่มเติมในกรณีที่เกิดความล้มเหลวของวิธีป้องกันช็อกไฟฟ้าอื่น ๆ - ใช้กับอุปกรณ์ที่ทำงานพร้อมกันทั้งหน้าที่ตรวจจับกระแสเหลือ เปรียบเทียบค่าของกระแสเหลือนี้กับค่ากระแสเหลือที่ทำงาน และเปิดวงจรป้องกันเมื่อกระแสเหลียมีค่าเกินที่กำหนดให้ทำงานและในขณะเดียวกันต้องทำหน้าที่ต่อวงจร นำกระแสไฟฟ้า และตัดวงจรเมื่อกระแสเกินในภาวะที่กำหนดหมายเหตุ 1 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในภาวะกระแสเสียหายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้เป็นไปตาม IEC61008-1 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานป้องกันกระแสรายละเอียดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้เป็นไปตาม IEC 60898-1
หมายเหตุ 2 RCBO มีวัตถุประสงค์ให้ใช้งานโดยคนที่ไม่ได้รับคำแนะนำ และออกแบบให้ไม่สามารถบำรุงรักษา ซึ่งอาจขอรับการรองรับรองตามวัตถุประสงค์
หมายเหตุ 3 กฏหมายเบื้องการติดตั้งและการใช้งาน เป็นไปตามอนุกรม IEC 60364

- ประสงค์สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมระดับมลภาวะ 2
หมายเหตุ 4 สำหรับภาวะกระแสเกินที่รุนแรง ควรใช้เครื่องตัดวงจรตามมาตรฐานอื่น เช่น IEC 60947-2
หมายเหตุ 5 สำหรับสภาพแวดล้อมที่มีระดับมลภาวะสูง ควรใช้เปลือกหุ้มที่มีระดับชั้น การป้องกันที่เหมาะสม
- RCBO แบบทั่วไปต้องทนการทริปที่ไม่พึงประสงค์ รวมถึงกรณีแรงด้นไฟฟ้า เสียร์ (เช่น แรงดันไฟฟ้าที่เกิดจากการตัดต่อวงจรทรานเซียนต์) หรือ การเหนียวนำ จากผ้าผ่า) ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในการติดตั้งและไม่มี การวางไฟตามผิว
- RCBO แบบ S ให้ถือว่ามีการป้องกันการทริปที่ไม่พึงประสงค์อย่างเพียงพอ กึ่งแม้ว่าแรงดันไฟฟ้าเสียร์ทำให้เกิดการวาบไฟตามผิวและกระแสไฟฟ้า
หมายเหตุ 6 กับดักเสียร์ที่ติดตั้งปลายทางของ RCBO แบบทั่วไปและต่อแบบหมอดร่วม (common mode) อาระเป็นสาเหตุทำให้เกิดการทริปไม่พึงประสงค์
- RCBO มีการแยกอิสระ (isolation)
- RCBO ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ยกเว้นที่มีนิวทรัลที่ไม่มี การตัดต่อ เหมาะสำหรับใช้งานในระบบต่อลงดินแบบ IT
- อาจต้องระวังเพิ่มเติม (เช่น ติดตั้งกับดักผ้าผ่า) เมื่อแรงดันไฟฟ้าเกิน อาระเกิดขึ้นลานแหล่งจ่าย (เช่นในกรณีที่จ่ายไฟฟ้าแบบสายพาดในอากาศ) (ดู IEC 60364-4-44)
หมายเหตุ 7 RCBO ที่มีระดับชั้นการป้องกันสูงกว่า IP20 อาระมีข้อกำหนดลานโครงสร้าง พิเศษ
- สภาพนำไปใช้กับ RCBO ที่มีการฉัดแปลงประกอบอุปกรณ์ตัดวงจรกระแส เหลือเข้ากับเครื่องตัดวงจรกระแสเงิน ส่วนประกอบทางกล้องประกอบจากโรงงานของผู้ทำหรือประกอบที่สถานที่ติดตั้ง ซึ่งในกรณีหลังให้เป็นไปตามภาคผนวก ช. นอกจากนี้ยังใช้ได้กับ RCBO ที่มีกระแสไฟฟ้าที่กำหนดมากกว่า 1 พิกัด โดยการเปลี่ยนจากพิกัดหนึ่งไปยังอีกพิกัดหนึ่งแบบไม่ต่อเนื่อง (discrete) ไม่สามารถเข้าถึงได้ในการใช้งานปกติ และการเปลี่ยนพิกัดไม่สามารถเปลี่ยนได้หากไม่ใช่เครื่องมือ
- RCBO แบบเสียบ (plug-in type) อาระจำเป็นต้องมีข้อกำหนดเพิ่มเติม
- RCBO ที่ประกอบอยู่ข้างในหรือมีจุดประสงค์เฉพาะให้ใช้งานร่วมกับ เตาเลียมไฟฟ้า เตารับไฟฟ้าหรือคู่เต๋าเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้งานในครัวเรือนและจุดประสงค์ที่คล้ายกันและถ้าประสงค์ให้ใช้งานความถูกใจ นอกจาก 50 Hz อาระเป็นของมืชกำหนดเอง
- RCBO ที่ประกอบอยู่ข้างในหรือมีจุดประสงค์เฉพาะให้ใช้งานร่วมกับ เตารับไฟฟ้า อาระใช้มีกำหนดในส่วนที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้รวมกับข้อกำหนดของ IEC 60884-1 หรือข้อกำหนดของประเทศที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ 8 อุปกรณ์ป้องกันชนิดตัดวงจรกระแสเหลือ (RCD) ที่ประกอบอยู่ข้างในหรือมี
จุดประสงค์เฉพาะให้ใช้งานร่วมกับเต้ารับไฟฟ้า สามารถเป็นไปตาม
IEC 62640 หรือมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้
- ไม่ครอบคลุมถึง RCBO ที่ใช้ป้องกันมอเตอร์ไฟฟ้า
- ข้อกำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ให้ใช้กับภาวะแวดล้อม
ปกติ (ดูข้อ 7.1) RCBO ที่ใช้งานในสถานที่ที่มีภาวะแวดล้อมรุนแรง
อาจจำเป็นต้องมีข้อกำหนดเพิ่มเติม
- ไม่ครอบคลุมถึง RCBO ที่มีแบตเตอรี่รวมอยู่
- ข้อแนะนำสำหรับการใช้งานประสานสัมพันธ์ระหว่าง RCBO กับผู้วิศวกรให้เป็นไปตามภาคผนวก ฉ.

เนื้อหาประกอบด้วย : ขอบข่าย เอกสารอ้างอิง บทนียาม การจำแนกประเภท ลักษณะเฉพาะ
ของ RCBO การทำเครื่องหมายและฉลาก มาตรฐานสำหรับการใช้งาน
และการติดตั้ง ข้อกำหนดสำหรับการสร้างและการทำงาน การทดสอบ
ภาคผนวก ก. ภาคผนวก ข. ภาคผนวก ค. ภาคผนวก ธ. ภาคผนวก พ. ม.
ภาคผนวก อ. ภาคผนวก เช. ภาคผนวก ซ. ภาคผนวก อเมก. ภาคผนวก อเมช.
ภาคผนวก มค. ภาคผนวก เมง. ภาคผนวก เมจ. ภาคผนวก สยู. และภาคผนวก สู.
จำนวนหน้า : ☒
ISBN : ☒-
ICS : ☒-
สถานที่จัดเก็บ : 
สถานที่จำหน่าย :