เล่ม ๑๔๑ ตอนพิเศษ ๕๒ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

# ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน เรื่อง การติดตั้งบ่อคักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน วาด้วยการติดตั้ง
บ่อคักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๒) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓)
และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อิงค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
และความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันและนายอำเภอจะนะ จึงออกข้อบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตนี้เรียกว่า "ข้อบัญญัติงค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน เรื่อง การติดตั้ง
บ่อคักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๔"

ข้อ 2 ข้อบัญญัตนี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ตั้งแต่ได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย ในทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันแล้วเจ็ดวัน

ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฏ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว
ในข้อบัญญัตนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตนี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตนี้แทน
## ☒
### ☒
#### ☒
##### ☒
###### ☒
####### ☒

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

"พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตนี้ให้ใช้บังคับแก่อากาศที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ
และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น
ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้อยู่ และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตนี้
มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตนี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่ออำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก
(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ
ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมัน หรือไขมัน
ในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษab่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ
ตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒)
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละ
สองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด
ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันจนเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามก็ได้

ข้อ ๑๑ ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งปอดักไขมันให้มีเป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลิงชันกำหนด

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นคราบทวงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตนี้

เล่ม ๑๔๑ ตอนพิเศษ ๕๒ ง

หน้า ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตนี้
ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันรักษาการตามข้อบัญญัตนี้ และให้มีอำนาจ
ออกประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตนี้
# ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
## จะโล้ะ หัดหาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

# ข้อกำหนดมาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันและแบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อดักไขมัน
## ๑. มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมัน
### ๑.๑ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย
<table>
<tr>
<th rowspan="2">จำนวนคน</th>
<th rowspan="2">ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลูกบาศก์เมตร)</th>
<th colspan="2">ขนาดบ่อ</th>
<th rowspan="2">จำนวน (บ่อ)</th>
</tr>
<tr>
<th>เส้นผ่าศูนย์กลาง</th>
<th>ความลึกน้ำ (เมตร)</th>
</tr>
<tr>
<td>๕</td>
<td>๐.๑๗</td>
<td>๐.๘</td>
<td>๐.๔๐</td>
<td>๑</td>
</tr>
<tr>
<td>๕ - ๑๐</td>
<td>๐.๓๔</td>
<td>๐.๘</td>
<td>๐.๗๐</td>
<td>๑</td>
</tr>
<tr>
<td>๑๐ - ๑๕</td>
<td>๐.๕๑</td>
<td>๑.๐</td>
<td>๐.๗๐</td>
<td>๑</td>
</tr>
<tr>
<td>๑๕ - ๒๐</td>
<td>๐.٩៨-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20-25</td>
<td>0.85*</td>
<td>1.2*</td>
<td>0.60*</td>
<td>* 1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr><table border="1">
The table above provides specifications for septic tanks required for residential buildings under construction or renovation in Thailand. It details the volume, size, and depth of the tank based on the number of people living in the house.
The table below shows the standard sizes for septic tanks used by contractors to ensure compliance with regulations.
The table below shows the recommended sizes for septic tanks used by contractors to ensure compliance with regulations.