{"natural_text": "เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเนินพระ\nเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร\nพ.ศ. ๒๕๖๖\n\nโดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเนินพระ ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ในเขตเทศบาลตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง\nอาชีพอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๑๖ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 8 วรรคหนึ่ง (๖) และมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่และผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง จึงตราเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้\n\nข้อ ๑ เทศบัญญัตนี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖”\n\nข้อ ๒ เทศบัญญัตนี้ให้ใช้บังคับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป\n\nข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดที่ได้กำหนดไว้ในเทศบัญญัตนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตนี้ให้ใช้เทศบัญญัตนี้บังคับ\n\nข้อ 4 ในเทศบัญญัตนี้\n“อาคาร” มายความว่า ห้อง เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สวนสนุกหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งคนพลเมืองเข้าอยู่อาศัยหรือใช้อยู่ได้\n“บ่อดักไขมัน” มายความว่า สิ่งที่ใช้แยกกักน้ำเสียจากน้ำเสีย “น้ำเสีย” มายความว่า ของเหลวที่ผ่านการใช้แล้วทุกชนิดทั้งที่มีกากและไม่มีกาก “ระบบบำบัดน้ำเสีย” มายความว่า การนำระบบบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพเป็นน้ำทิ้งรวมทั้งการทำให้น้ำทิ้งพ้นไปจากอาคาร “น้ำทิ้ง” มายความว่า จากการทำการเก็บน้ำเสียแล้วจนมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนนำลงแหล่งรองรับน้ำทิ้งได้ “แหล่งรองรับน้ำทิ้ง” มายความว่า นอกจากนี้สาระสำคัญของกระดาษเช็ดๆ ก็ได้จากพืช สัตว์หรือสิ่

{"natural_text": "\"พนักงานเจ้าหน้าที่\" หมายความว่า ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง\n\nข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงไปสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้งและยังไม่มีกฎหมายกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น\n\nข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมัน หรือระบบบำบัดน้ำเสียอื่นใด เพื่อบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานน้ำทิ้ง\n\nให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันหรือระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้อยู่ และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน หรือระบบบำบัดน้ำเสียเช่นเดียวกัน\n\nข้อ ๗ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ ดังต่อไปนี้\n\n(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก\n(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงไปสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้งดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน หรือระบบบำบัดน้ำเสียอื่นใดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่อย่างช้าไม่เกินเก้าสิบวัน\n\nข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันและไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัด และบำรุงรักษาระดับหัวใจมัน หรือระบบบำบัดน้ำเสียอื่นใดให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและสามารถใช้งานได้ตามปกติ\n\nข้อ ๙ เพื่ออำนวยความสะดวกและความสะดวกและไม่เป็นภาระแก่ประชาชนทั่วไป ปอดักไขมันบนให้ใช้งานแบบสารเรจรูป\n\nข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันถึงการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้\n\nข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและเหมาะสมของการและพื้นที่บางแห่ง เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรมหรือพื้นที่ในชนบท\n\nข้อ ๑๒ ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ มีโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท\n\nข้อ ๑๓ ผู้ใดฝ่า

ข้อ ๑๕ ให้นายกเทศมนตรีตำบลเนินพรารักษาระบบตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกคำเบ็ด
ประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
บุญธรรม ใยกลา
นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ

{"natural_text": "ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเนินพระ\n\nเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖\n\n## บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น\n- ๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์\n- ๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่\n\nการติดตั้งขึ้นอยู่กับความสามารถโดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง และสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง\n\n### วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน\n#### ๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์\n- **วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง**\n  - ๑.๑. ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์\n  - ๑.๒. ทรายหยาบและทรายละเอียด\n  - ๑.๓. เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø9 มิลลิเมตร\n  - ๑.๔. วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)\n\n*มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๓๐ – ๐.๔๐ เมตร*\n*มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ เมตร สูง ๐.๓๕ – ๐.๔๐ เมตร*\n*มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๔๐ – ๐.๔₅ เมตร*\n\n- **วิธีการก่อสร้าง**\n  - **ขุดดินลึกลงไปโดยขุดระดับท่อน้ำที่ออกจาแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ)**\n    โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ 50 เซนติเมตร โดยรอบหรือพลาสติกควร เผื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้\n    - **กรณีดินมีความแข็งแรง และแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ให้ทำการใส่ทรายหยาบทั่วหลุมบนดัด**\n      *แน่นความหนาประมาณ 10 เซนติเมตร โดยเล็ก*\n    - **กรณีดินมีความอ่อนนุ่ม**\n      *หรือเป็นดินเหนียวให้ทำการดอกเสาเข็มไม้ขนาด Ø4–8 มิวยาวๆ มอนเข้าฟื้นทรงของพื้นดัดกรอบร่องพื้นชั้นมามะนาวนี้ – **เช่นเดียวกับการทำฐานคอนกรีต**: กรอบร่องพื้นช

{"natural_text": "๑.๒.๔ นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป มาวางที่คอนกรีตก้นหลุมที่เตรียมไว้โดยตั้งวงของซีเมนต์หากเป็นแบบปิดก้นก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดาเมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทราทยี่ก้นวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงของซีเมนต์วางช้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้แล้วยาแนวนรอบต่อตามรูปแบบ โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ ๑ : ๑ พร้อมทั้งทำการเจาะท่อระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อน้ำเสีย\n\n๑.๒.๕ การต่อรับน้ำเข้า และนำออกจากรับน้ำดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อนำหิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจาน หรือภาชนะอื่นๆ ที่มีไขมันเก่าตะคิดโดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนนำหิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVCชั้น ๘.๕ ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่าโดยให้ต่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจอมอยู่ในน้ำมีการระบายนอกจากตัวบ่อดักไขมันได้ดี\n\n๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีชั้นตอนดังนี้\n\n๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง\n\n๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์\n\n๒.๑.๒ ทรายหยาบ\n\n๒.๑.๓ หล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø9 มม.\n\n๒.๑.๔ ท่อ PVC ชั้น 8.5” x80 mm.\n\nออกขนาด Ø100 มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐานมอก.17 -2532)\n\n๒.๒ ธีธารก่อสร้าง\n\n- **ขุดดินลึกลงไป** โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของสล ส่วนบนประมาณ O.SO - C.OO เมตร หากพบความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อนำดินไปทดสอบความสมของสภาพพื้นที่แล้วค่อยนำดินก้นหลุมมีความหนาแน่นพอจะรับน้ำหนักของโครงสร้างได้อย่างปลอดภัย และสามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว\n\n- กรุณาใส่หินกรวดและเช็ดแรง และเทเทอหัวพื้นผิวให้มีความราวกับถนนลาดยาง และเทเทอหัวพื้นผิวให้มีความราวกับถนนลาดยาง เพื่อทำให้มีการไหลเวียนสะดวกและทนทาน\n\n- กรุณาใส่หินกรวดและเช็ดแรง และเทเทอหัว

{"natural_text": "๒.๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีฝีมือเรียนรู้ไม่ปิดดงo แล้วยึดคำยืนแบบให้แน่นหนาป้องกันการ\nไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาฉาบสามาลาดรถไม้แบบให้ทั่วจึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน\n๑ : ๒ : ๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้าง และให้ทำการกระทำหุ้งคอนกรีตไปด้วยเพื่อไม่ให้คนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศเพราะ\nจะมีการรั่วซึมได้\n\n๒.๒.๕ การถอดไม้แบบให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีตประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบ\nดูว่ามีรอยรั่วหรือไม่ถ้ามีให้ทำการอุดทันที\n\n๒.๒.๖ การต่อรับน้ำเข้าและนำออกจากการทดสอบดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร\nหรือจากจุดล้างจาน หรือภาชนะอื่นๆ แต่ขนาดต้องไม่เล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อรับน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อ\nดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะ หรือรางน้ำคูคลองตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้น้ำท่วมที่ต่อรับน้ำทิ้งในน้ำ เพื่อให้มี\nการระบายน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันได้อย่างรวดเร็ว\n# รายละเอียดประโยชน์และคุณสมบัติของบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดนาเสีย\n\nบ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้น้ำไหลไปกับน้ำเสีย และช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว โดยตัวบ่อ\nแบ่งได้ ๒ ส่วน ชิงเชื่อมต่อกันในส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะชิงเชียงในการดักเศษอาหารตะแกรงนี้สามารถแยกออกมากได้\nเพื่อให้มีความสามารถเก็บซากอาหารทิ้ง และทำความสะอาดได้ง่าย ส่วนบนจะใส่น้ำผ่านตะแกรงตลอดแนวเข้าส่วนที่ ๒ ชิงจะทำหน้าที่\nดักไขมัน คือจะขังน้ำเสียไว้อย่างหนึ่ง เพื่อนำไปใช้มันและนำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมานบนผิวน้ำ ชิงเมื่อสะสมจนมี\nปริมาณมากก็สามารถนำไปใช้งานได้ง่ายสะดวกทางช่องระบายน้ำเสีย\n## รูปแบบบ่อดักไขมัน มี 2 รูปแบบแบ่งตามความเหมาะสม ดังนี้\n\n๑. บ่อดักไขมันแบบวงของซีเมนต์การผลิตซึ่งใช้งานเหมาะสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มี\nขนาดเล็ก เช่น ธารอาหาร โดยประยุกต์ใช้วางขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้อาหารดังฝังไว้นพื้นดิน\nหรือใต้อนุสาวรรณและกักเก็บ