{"natural_text": "# ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชลุง\n\n## เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร\n- พ.ศ. ๒๕๖๓\n\nโดยที่สมควรตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชลุง ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร\n\nอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลอันดับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชลุง และ นายอำเภอป้อม จึงตราข้อบัญญัติตามนี้\n\n### ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า \"ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชลุง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๓\"\n\nข้อ ๑ ข้อบัญญัตนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป\n\nข้อ ๒ ข้อบัญญัตนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป\n\nข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติหรือข้อบังคับ กฏหมาย และคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบสนี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตนี้ให้ใช้ข้อบัญญัตนี้แทน\n\nข้อ 4 ในข้อบัญญัตนี้\n\"อาคาร\" มายความว่า ห้อง เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งคนอาจเข้าอาศัยหรือใช้อยู่ได้\n\n\"บ่อดักไขมัน\" มายความว่า สิ่งที่ใช้แยกก่อนนำน้ำและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล

ข้อ 6 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 5 ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับ
อาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่
ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้จนเดียวกัน

ข้อ 7 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 5 เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมัน
ไปกำจัดและช่วยแช่บำรุงรักษาระบบดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ 8 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ 9 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ 10 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็น โดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชายหาด

ข้อ 11 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลุงรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติตามเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
สมชัย เทรส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลุง

ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น
- บ่อดักไขมันแบบถังพลาสติกแบบทำเอง
- บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูป ๑๕ - ๔๐ ลิตร
- บ่อดักไขมันติดตั้งในที่แบบวงขอบชีเมนต์
- กับบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ อ่างซักล้าง และสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

### วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน
#### ๑. บ่อดักไขมันแบบถังพลาสติกแบบทำเอง
##### ๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้
###### ๑.๑.๑ ถังพลาสติก
###### ๑.๑.๒ ตะกร้ารองเศษอาหาร
###### ๑.๑.๓ ท่อน้ำ PVC และข้องอ
###### ๑.๑.๔ แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด
####### ๑.๑.๕ ลวด
####### ๑.๑.๖ กาวซิลิโคน, กาวร้อน
####### ๑.๑.๗ ส้นแฟ้มแบบรูด

##### ๑.๒ วิธีการทำ
###### ๑.๒.๑ เจาะรูข้างถังพลาสติก (ด้านกว้าง)
###### ๑.๒.๒ ใส่ท่อ PVC
###### ๑.๒.๓ ตัดท่อแล้วใส่ข้องอ คว่ำปากท่องลง
###### ๑.๒.๔ นำตะกร้าที่เป็นตะแกรงรองเศษอาหารขิงกับลวดแล้วขึงกับขอบกล่องพลาสติก
###### ๑.๒.๕ นำฟิวเจอร์บอร์ดตัดปลายข้างนึงเป็นรูปวงพระจันทร์คว่ำลง แล้วทาขาวร้อนติดกับถังพลาสติก
###### ๑.២.٩ เจาะรูข้างถังพลาสติก (ด้านยาว) แนวเดียวกับที่ใส่ท่อแรก
###### ☐
####### ☐
########
##
###
####
#####

๓.๑.๔ วงขอบชีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

- มีขนาด ∅ ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๓๐ - ๐.๔๐ เมตร
- มีขนาด ∅ ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ เมตร สูง ๐.๓๕ - ๐.๔๐ เมตร
- มีขนาด ∅ ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๔๐ - ๐.๔๕ เมตร

## ข้อบัญญัติ

### พ.ศ. 2563

> โดยที่สมควรตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2563

### เหตุผล

(1) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรงหยาบกันหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร ได้เลย

(2) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียวให้ทำการตกเสาเข็ม ให้ขนาด ∅ 4 - 8 นิ้วยาว ๓.๐ - 6.0 เมตร และวางรายรองพื้นอัดแน่นความหนา 10 เซนติเมตร ให้เสาเข็มพ้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ 2 - 3 เซนติเมตร

(3) พูกเหล็กเส้นกลมขนาด ∅ มิลลิเมตร เป็นตะแกรงวงกลมระยะห่าง x = y = z = x = y = z = x + y + z = x + y + z

๔. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีชั้นตอน ดังนี้

- **๔.๑** วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

- **๔.๑.๑** ปูนซีเมนต์ ปอร์ทแลนด์

- **๔.๑.๒** ทรายหยาบ

- **๔.๑.๓** เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ⌀ 9 มิลลิเมตร

- **๔.๑.๔** ท่อ PVC ชั้น Φ50x2 mm (PVC-S) และข้อมูลอื่นๆ เช่น พื้นที่การใช้งาน, ขนาดของห้อง, และระยะระหว่างห้อง.

- **ข้อบังคับสำคัญ**

  - ข้อบังคับสำคัญเรื่องการติดตั้งและออกแบบของโครงสร้างภายในอาคาร (ตามมาตรา)
  - ข้อบังคับสำคัญเรื่องการติดตั้งและออกแบบของโครงสร้างภายในอาคาร (ตามมาตรา)
  - ข้อบังคับสำคัญเรื่องการติดตั้งและออกแบบของโครงสร้างภายในอาคาร (ตามมาตรา)

- **ข้อแนะนำ:**

  - หากมีข้อสงสัยในการติดตั้งระบบระบายน้ำและเสียงในอาคาร (ตามมาตรา)
  - หากมีข้อสงสัยในการติดตั้งระบบระบายน้ำและเสียงในอาคาร (ตามมาตรา)
  - หากมีข้อสงสัยในการติดตั้งระบบระบายน้ำและเสียงในอาคาร (ตามมาตรา)

{"natural_text": "# รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย\n\n## ข้อบัญญัติ\n- บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้งและช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว โดยตัวแบ่งได้ 2 ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ในส่วนที่ 1 จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมากได้ เพื่อให้ชากเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงตลอดแผ่น ก้นเข้าส่วนที่ 2 ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตัดออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป\n\n## รูปแบบ\n- รูปแบบบ่อดักไขมัน มี 2 รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสม ดังนี้\n\n### 1. บ่อดักไขมันแบบฉังพลาสติกทำเอง\n- การติดตั้งใช้งานเหมาะสมกับบ้านเรือนทั่วไป ใช้งบประมาณน้อยราคาประมาณ 500 - 700 บาท\n\n### 2. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป 15 - 40 ลิตร\n- การติดตั้งใช้งานเหมาะสมกับบ้านเรือนทั่วไป ร้านอาหารขนาดเล็ก ราคาประมาณ 1,700 - 2,000 บาท\n\n### 3. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์\n- การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมัน ได้การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย 6 เมตร ราคาประมาณ 2,000 - 3,000 บาท\n\n### 4. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่\n- การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับ