เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๕๒ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๗ มีนาคม ๒๕๖๖

# ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากแรต เรื่อง การติดตั้งบ่อคักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากแรต ว่าด้วยการติดตั้งบ่อคักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๒) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓)
และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแรต
และความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแรตและนายอำเภอบ้านโป่ง จึงออกข้อบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตนี้เรียกว่า "ข้อบัญญัติงค์การบริหารส่วนตำบลปากแรต เรื่อง การติดตั้ง
บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕bon"

ข้อ 2 ข้อบัญญัตนี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบากแรต ตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฏ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว
ในข้อบัญญัตนี้ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตนี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตนี้แทน
## ☒
### ☒
#### ☒
##### ☒
###### ☒
####### ☒
######## ☒
☒
"อาคาร” นายความว่า เรือน อ่านคำราอาหารสำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งคนอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้อยู่ได้
☐
“ปอดักไขมัน” นายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแรต

"พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแรต
และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากแรตที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตนี้ให้ใช้บังคับแก่อากาศที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ
และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน
สำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่
ในวันที่ข้อบัญญัตนี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่ออำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก
(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่
แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน
ในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษab่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดชัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติการตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒)
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละ
สองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด
ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันฉ้นเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามก็ได้

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นคราบทราบทวงปฏิบัติตามคำสั่งของประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตนี้

เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๕๒ ง

หน้า ๑๕๑

ราชกิจจานุเบกษา

๗ มีนาคม ๒๕๖๖
ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตนี้
ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแรตเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตนี้ และให้มีอำนาจ
ออกประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อริญชย์ตรา จิรัชชยาธิวัตก์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแรต
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแรต

{"natural_text": "# ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อคักไขมัน\n\nบ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น\n\n๑. บ่อดักไขมันติดตั้งในที่แบบวงขอบชีเมนต์\n\n๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่\n\nการติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง และสภาพของพื้นที่\nจะทำการก่อสร้าง\n## วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน\n### ๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบชีเมนต์ โดยมีชั้นตอน ดังนี้\n#### ๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง\n\n๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ พอร์ตแลนด์\n\n๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด\n\n๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ₮ 9 มิลลิเมตร\n\n๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)\n\n๑) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 0.80 เมตร สูง 0.30 - 0.40 เมตร\n\n๒) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 1.00 เมตร สูง 0.35 - 0.40 เมตร\n\n๓) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 0.80 เมตร สูง 0.40 - 0.45 เมตร\n\n๑.๑.๕ ท่อ PVC Z\" x \"5/8\" x \"1\" x \"1\" มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่\nกว่าท่อน้ำออก จากด้านบน มิลลิเมตร) กว่าตามมาตรฐาน (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.\n# )\n## ··วิธีการก่อสร้าง\n### ··· . . . . . . . . . . . . . . . .....\n(ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่ว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ\n50 เซนติเมตร โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระบายแล้วให้ดูว่าดินกันหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่\nเมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้\n\n•) กรณิดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุม\nบคอัดแน่น ความหนาประมาณ \" เซนติเมตร ![](https://i.imgur.com/3Q5z5QG.png)\n\n\"\")}

{"natural_text": "๑.๒.๔ นำวงขอบชีเมนต์สำเร็จรูปฯ มาวางที่คอนกรีตก้นหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงขอบชีเมนต์\nเป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบชีเมนต์ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทราย\nที่ก้นวงขอบชีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงขอบชีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้\nแล้วยาแนวรอยต่อตามรูปแบบ โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน:ทราย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทำการ\nเจาะท่อระบายน้ำตามรูปแบบกลบฝังดิน โดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด\n\n๑.๒.๕ การตอรับน้ำเข้า และน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร\nหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับ\nรูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อท่อ PVC ชั้น\n๘.๕ ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่า โดยให้ต่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งน้ำสาธารณะ\nหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่ให้ปากห่อที่ออกจะมอยู่ในน้ำ เพื่อให้น้ำมีการระบาย\nออกจากการตัวบ่อดักไขมันได้ดี\n# ๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอน ดังนี้\n## ๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง\n\n๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ พอร์ตลแอนด์\n\n๒.๑.๒ ธราบหยาบ\n\n๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด /\" มิลลิเมตร\n\n๒.๑.๔ ท่อ PVC ชั้น & .\" \"เข้า ขนาด /\" มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.\n(ตามรูปแบบ)\n## ··วิธีการก่อสร้าง\n\n-.- . . . . . . . . .....\n(ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อ Cสล. ประมาณ O.SO - D.OO เมตร\nหรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วดูว่า\nดินก้นหลุม มีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน Cสล. ‘ได้อะไรไม่ เมื่อพิจารณาแล้วใหดำเนินการ’ดังนี้\n\n1\\) กรณิดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ใหทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุม\nกดฉัดแน่น ความหนาประมาณ “ เช่นติเมตร ‘ได้เลย\n\n2\\) กรณีมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ‘ใหทำการดอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็ม”\nให้งานไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) 'แล้วใส่ทรายรองพื้นเก็ดแน่น ‘ความหนา \" เช่นติเมตร\"\nให้หัวเสาเข็มพ้นทรายรอง

{"natural_text": "๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคนอนกรีต ประมาณ ๓ - ๕ วัน\nแล้วให้ตรวจสอบดูว่ามีรอยรั่วหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที\n\n๒.๒.๖ การต่อรับน้ำเข้าและนำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจาก\nจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้ง\nให้ต่อรับน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมัน ไม่ลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้น ๆ\nโดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจะมองอยู่ในน้ำ เพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี\n# รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย\n\nบ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้งและช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว\nโดยตัวแบ่งได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ในส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร\nตะแกรงนี้สามารถแยกออกมากได้ เพื่อให้ซากเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ง่าย ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรง\nตลอดแผ่นก้นเข้าส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้อย่างหนึ่ง เพื่อได้อะมันน้ำฉันที่ปะปนอยู่ในน้ำ\nลอยขึ้นมานบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ง่าย ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออก\nก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป\n\nรูปแบบบ่อดักไขมันมี ๒ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ง่ายๆ เช่น\n\n๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก\nเช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้ง่าย การติดตั้งฝังไว้อนพื้นดิน\nหรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่างแน่นอน เหมาะสมสำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่อย่างไรก็ดี\nเช่น กิตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และสามารถ\nกักเก็บน้ำเสียอย่างแน่นอน เหมาะสมสำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่อย่างไรก็ดี\n## คำใช้อาจุบยอดักไขมัน\n<table>\n<tr>\n<td>๑ .</td>\n<td>.</td>\n<td colspan=\"2\">. BODAKSUNNINGS BANDENG SIE MEND'S</td>\n<td></td>\n<td>ราคาประมาณ</td>\n<td>2,000 -</td>\n<td>3,000 บาท</td>\n</tr>\n<tr>\n<td colspan=\"3\"></td>\n<td></td>\n<td></td>\n<td></td>\n<td></td>\n<td></td>\n</tr>\n<tr>\n<td>๒.</td>\n<td>.</td>\n<td>BODAKSUNNINGS BANDENG IN THI'</td>\n<td></td>\n<td></td>\n<td