ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำและการเก็บข้อมูลที่จำเป็น
เพื่อการตรวจสอบและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะที่เป็นน้ำบาดาลของผู้รับใบอนุญาต
การใช้น้ำบาดาลประเภทที่สองและประเภทที่สาม
พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการน้ำบาดาล
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายถึง ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ซึ่งเข้าลักษณะเป็นการใช้ทรัพยากร
น้ำสาธารณะประเภทที่สองและประเภทที่สาม ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายถึง ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๓ การติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำและชนิดเครื่องวัดปริมาณน้ำ
(๑) บ่อน้ำบาดาลจะต้องมีเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาลทุกบ่อ เว้นแต่
(ก) กรนิต์ที่ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลได้ใช้น้ำบาดาลที่มีคุณภาพเป็นน้ำบาดาลกร่อยเค็ม
หรือน้ำพร่อง ไม่ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาลก็ได้
(ข) กรนิต์ที่คณะกรรมการน้ำบาดาลกำหนดเป็นอย่างอื่น
(๒) เครื่องวัดปริมาณน้ำที่ใช้ติดตั้งกับบ่อน้ำบาดาล ให้เป็นเครื่องวัดปริมาณน้ำชนิดขับเคลื่อน
ด้วยเลขอระบบทแม่เหล็ก หรือเครื่องวัดปริมาณนำระบบนดิจิทัล โดยรับการรับรองจากระหว่างพาณิชย์
มีลักษณะ ดังนี้
(ก) อ่านบริมาณน้ำสะสมด้วยระบบด้วเลขเป็นลูกบาศก์เมตร
(ข) ด้วเลขวัดบริมาณน้ำบนหน้าปัดสามารถบันทึกด้วเลขเป็นลูกบาศก์เมตรได้ไม่น้อยกว่าห้าหลัก
โดยไม่นับด้วเลขหน่วยที่เป็นลิตรและไม่นับด้วเลขที่เป็นหน่วยย่อยๆ และอยู่ในแนวเดียวกัน
(ค) ไม่มีปูมหรือกลไกอื่นใดที่สามารถปรับด้วเลขได้ง่ายนอกสถานประกอบการ
(๓) เครื่องวัดปริมาณนำชนิดอื่นต้องเป็นชนิดที่คณะกรรมการน้ำบาดาลเห็นชอบ

{"natural_text": "(๒) ตำแหน่งของเครื่องวัดปริมาณน้ำต้องอยู่ห่างจากบ่อน้ำบาดาลไม่เกิน ๑๐ เมตร และอยู่หน้าท่อระบายน้ำทิ้ง เครื่องปรับปรุงคูณภาพน้ำ ถังพักน้ำ หรือหลัง แต่หากเป็นกรณีที่ บ่อน้ำบาดาลานี้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดเครื่องอัดลม หรือเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง หรือเครื่องสูบน้ำ แบบปั้มไฟฟ้าเจ็ท หรือแบบอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน ให้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำหลังเครื่องปรับปรุง คูณภาพน้ำ ถังพักน้ำ หรือหลังก็ดี และต้องไม่มีท่อร่วมท่อแยกใด ๆ ก่อนเข้าเครื่องวัดปริมาณน้ำ\n\n(๓) ท่อส่งน้ำระหว่างบ่อน้ำบาดาลกับเครื่องวัดปริมาณน้ำต้องอยู่เหนือระดับผิวดิน และไม่มี ท่อแยกใด ๆ เพื่อนำน้ำไปใช้ ยกเว้นการติดตั้งเครื่องดักทรายหรือกรองเศษตะกอนหรือกรวด หรือการติดตั้งวาล์วกันกลับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับ ก่อนผ่านเครื่องวัดปริมาณน้ำ\n\n(๔) ท่อส่งน้ำหลังเครื่องวัดปริมาณน้ำ ต้องไม่มีท่อร่วมหรือท่อแยกใด ๆ ที่สามารถใช้อุปกรณ์ ขัดขวางการทำงานหรือปรับตัวเลขของเครื่องวัดปริมาณน้ำได้จากภายนอก ทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลหรือ วัดได้ผิดไปจากความเป็นจริง\n\nข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ดูแลเครื่องวัดปริมาณน้ำให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา และต้องจัดให้มีการบำรุงรักษาและความถูกต้องของเครื่องวัดปริมาณน้ำเพื่อให้ใช้งาน ได้ตามปกติ\n\nข้อ ๖ การซ่อมหรือเปลี่ยนครื่องวัดปริมาณน้ำ\n\n(๑) เมื่อเครื่องวัดปริมาณน้ำชำรุด หรือทำงานไม่เที่ยงตรง ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงาน น้ำบาดาลประจำท้องที่ในพื้นที่รับผิดชอบทันที และต้องซ่อมหรือเปลี่ยนครื่องวัดปริมาณน้ำให้ใช้งานได้ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่แจ้งให้พนักงานนำบาดาลประจำท้องที่ทราบ\n\n(๒) ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าเครื่องวัดปริมาณน้ำชำรุด หากทำการซ่อมหรือเปลี่ยนครื่องวัดปริมาณน้ำให้ใช้งานได้ภายใน พายใน ๑๕ อัน เป็นแน่ใจว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โดยจะดำเนินการผ่านทางแผนกงานฉุกเฉินภายในระยะเวลาดังกล่าว\n\n(๓) ในกรณีที่เครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อนำบาดาลครบอายุการใช้งาน จากมาตรฐานของผู้ผลิต หากผู้รับใบอนุญาตใช้นำบาดาลตรวจสอบความเที่ยงตรง หากทำการซ่อม เพื่อให้ใช้งานได้วางตามปกติ หากใช้งานไม่ได้ว่าเป็นเส้นเชื่อมสายชุด

ข้อ ๘ เมื่อติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำใหม่ หรือซ่อม หรือเปลี่ยนเครื่องวัดปริมาณน้ำแล้ว ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องวัดปริมาณน้ำและการติดตั้งพร้อมทั้งผนึกตราประทับของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ติดไว้กับเครื่องวัดปริมาณน้ำนั้น

ข้อ ๙ ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบการใช้น้ำตามแบบรายงานการใช้น้ำ (แบบ นบ./๒๘) ที่กำหนดแนบท้ายประกาศนี้ และต้องส่งรายงานดังกล่าวภายในวันที่สามของเดือนถัดไป

ข้อ ๑๐ กรณีผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลได้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาลอยู่ก่อนแล้ว เมื่อได้รับใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองหรือประเภทที่สามให้ใช้เครื่องวัดปริมาณน้ำนั้นได้ต่อไปจนกว่าจะมีการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำใหม่ หรือซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องวัดปริมาณน้ำ ให้ดำเนินการตามที่กำหนดในประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ธัญญา เนะธรรมกุล
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

# รายงานการใช้น้ำบาดาล

## ข้อมูลผู้ใช้น้ำ
- ชื่อผู้รับใบอนุญาต:
- ใบอนุญาต เลขที่:
- สถานที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล:

## เครื่องวัดปริมาณน้ำ
- เครื่องวัดปริมาณน้ำชนิด:
  - ระบบแม่เหล็ก
  - ระบบดิจิทัล
  - อื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)

## การติดตั้งเครื่องวัด
- วันที่ทำการติดตั้ง:
- อ่านได้:
- ใช้น้ำ (m³):
- หมายเหตุ:

| วันที่ | อ่านได้ | ใช้น้ำ (m³) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑ | | | |
| ๒ | | | |
| ๓ | | | |
| ๔ | | | |
| ๕ | | | |
| ๖ | | | |
| ๗ | | | |
| ๘ | | | |
| ๙ | | | |
| ๑๐ | | | |
| ๑๑ | | | |
| ๑๒ | | | |
| ๑๓ | | | |
| ๑๔ | | | |
| ๑๕ | | .(ลงชื่อ).............ผู้รับใบอนุญาต.......บ่อหมายเลข ...........ลูกบาศก์เมตร.......

### Footnotes and Annotations
- (ลงชื่อ).........................ผู้รับใบอนุญาต.......บ่อหมายเลข ..........ลูกบาศก์เมตร.......