ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์ระยะห่างที่ปลอดภัยในการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า
ตั้งแต่สองรายขึ้นไป
พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ระยะห่างที่ปลอดภัยในการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าตั้งแต่สองรายขึ้นไป เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
และรักษาทรัพย์สินของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในการประชุม
ครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๖๙๒) เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕bon คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์
ระยะห่างที่ปลอดภัยในการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าตั้งแต่สองรายขึ้นไป
พ.ศ. ๒๕bon”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๙۰ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภท
ใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ข้อ 4 ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ระยะห่างที่ปลอดภัยในการก่อสร้าง
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าตั้งแต่สองรายขึ้นไป ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้ ให้เสนอต่อ
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานขอยกเว้นการปฏิบัติ เป็นรายกรณี

ข้อ 5 ให้ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าจัดทำสัญลักษณ์ที่เสาไฟฟ้ากรณีปักเสาพาดสาย หรือจัดทำ
ป้ายแสดงแนวตรวจระบบรโครงข่ายไฟฟ้ากรณีก่อสร้างเป็นสายใต้ดินเพื่อให้ทราบทึงเขตรถบจำนำขายไฟฟ้า

ข้อ 6 ให้ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงานเป็นผู้รักษาการและให้คณะกรรมการกำกาบ
กิจการพลังงานเป็นผู้วินิจฉัยชั่วาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้

ข้อ 7 ประกาศนี้ไม่ใช่บังคับสำหรับผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตใหดำเนินการก่อสร้าง
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าจนกว่านวันที่ประกาศนี้มีผลใช้งบค้าน

# เอกสารแนบท้ายประกาศ
## ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
### เรื่อง หลักเกณฑ์ระยะห่างที่ปลอดภัยในการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าตั้งแต่สองรายขึ้นไป
#### พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ระยะห่างที่ปลอดภัยในการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้ารายอื่น ให้พิจารณาก่อนสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าคนละฝั่งถนนก่อน โดยความกว้างของถนนต้องเป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ และมีระยะห่างเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๐

หากไม่สามารถก่อสร้างคนละฝั่งถนนได้ ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าสามารถดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า ดังต่อไปนี้

- **คำแนะนำการก่อสร้างแบบปกติ**
  - มีระยะห่างระหว่างสายไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุดระหว่างผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า "

| ระดับ | สายพันธุ์ | สภาพอากาศ |
| --- | --- | --- |
| ≤ ๑ kV | สายพันธุ์รวม (Insulated Conductors) | (Bare Conductors) |
| > ๑ kV | สายเปลือย (Space Aerial Cables) | (Twisted Aerial Cables) |

* การระบุขนาดและตำแหน่งของสถานีส่งเสริมให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของโครงการ เช่น การวางสายไฟฟ้าในท้องตลาดหรือเหนือตลาด โดยพิจารณาจากหลายปัจจัย เช่น การใช้งานเส้นทางเดียวหรือเส้นทางหลายเส้น, การขนส่ง, การบำรุงรักษา, และป้องกันภัยธรรมชาติ เช่น อายุการทนทานของโครงสร้าง, การป้องกันแสงแดด, การป้องกันฝนตก, การป้องกันเหตุการณ์อื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดความชำรุดหรืออุบัติเหตุ
* หากสายไฟฟ้าจะถูกนำเข้าอาคารหรือปลูกบนเสาอากาศ จะต้องระบุขนาดและตำแหน่งของสถานีส่งเสริมให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของโครงการเช่นเดียวกัน

Construction) ด้วยลักษณะการก่อสร้างแบบกลุ่มท่อหุ้มคอนกรีต (Concrete Encased Duct Bank) การเจาะในแนวราบ (Horizontal Directional Drilling) หรือการดันท่อ (Pipe-Jacking) ตามความเหมาะสมโดยมีความลึกจากผิวดินจนถึงระดับที่กำหนดของหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ ทั้งนี้ ไม่ให้ก่อสร้างแบบฝังดินโดยตรง (Direct Burial)

หากไม่สามารถก่อสร้างระบบน้ำหน่ายไฟฟ้าเป็นสายใต้ดินได้ ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าสามารถก่อสร้างเป็นระบบจำหน่ายไฟฟ้าบนดิน รายละเอียดตามตารางที่ ๒

### ตารางที่ ๒ ระยะห่างต่ำสุดตามแนวติ่งระหว่างสายไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุดระหว่างผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า

| ประเภทธงายยืดโยง | สายนยืดโยงและลวดยืดโยง (Guy and messengers) | สายนโทรคมนาคม (Telecommunication Conductors) | ๑ kV หรือน้อยกว่า | ๑๑ - ๓๓ kV | ๖๙ kV | ๑๑๕ kV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ระยะห่างต่ำสุดตามแนวติ่ง (เมตร) | ๐.๔๕ | ๐.๖๐ | ๐.๖๐ | ๑.๒๐ | ๑.๕๐ | ๒.๐๐ |
| สายนยืดโยงและลวดยืดโยง (Guy and messengers) | อ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกอกเหนือ | อ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกอกเหนือ |
| สายนโทรคมนาคม (Telecommunication Conductors) | อ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกอกเหนือ |
| ฯลฯ | อ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกอกเหนือ |
| อ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกอกเหนือ | อ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกอกเหนือ |
| อ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกอกเหนือ |

**หมายเหตุ:**
- หากว่าสายไฟฟ้าใดสายวางในบริเวณของโครงการนี้ มีการขนส่งทางรางรถไฟจะดำเนินการโดยมีขอบคุณสำหรับมิตรภาพด้านการขนส่งทางรางรถไฟ