ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 5328 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อุปกรณ์ไฟฟ้า - เครื่องตัดวงจรสำหรับป้องกันกระแสเกิน
สำหรับการติดตั้งใช้งานในที่อยู่อาศัยและลักษณะที่คล้ายกัน
เล่ม 1 เครื่องตัดวงจรสำหรับไฟฟ้ากระแสสลับ

อาชีพอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อุปกรณ์ไฟฟ้า - เครื่องตัดวงจรสำหรับป้องกันกระแสเกิน สำหรับการติดตั้งใช้งานในที่อยู่อาศัยและ
ลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม 1 เครื่องตัดวงจรสำหรับไฟฟ้ากระแสสลับ มาตรฐานเลขที่ มอก. ๖๐๘๙๘
เล่ม 1-๒๕๖๑ ไว้ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
สมชายหาญหิรัญ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

# มาตรฐาน

## ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
### แนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๒๘ (พ.ศ.๒๕๖๒)

#### อุปกรณ์ไฟฟ้า - เครื่องตัดวงจรสำหรับป้องกันกระแสเกินสำหรับการติดตั้งใช้งานในที่อยู่อาศัยและลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม ๑ เครื่องตัดวงจรสำหรับไฟฟ้ากระแสสลับ
ELECTRICAL ACCESSORIES – CIRCUIT BREAKERS FOR OVERCURRENT PROTECTION FOR HOUSEHOLD AND SIMILAR INSTALLATIONS PART 1 : CIRCUIT BREAKER FOR A.C. OPERATION

| มาตรฐาน | มอก. ๖๐๘๙-๑-๒๕๖๑ |
| --- | --- |
| **ผู้จัดทำ** | สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม |
| **กรรมการวิชาการ** | คณะกรรมการวิชาการ คณะที่ ๑๐๑ |
| **ขอบข่าย** | มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ใช้สำหรับเครื่องตัดวงจรกระแสสลับชนิดดับอาร์คในอากาศ (a.c. airbreak circuit breaker) สำหรับการทำงานที่ 50 Hz, 60 Hz หรือ 50/60 Hz ที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 440 V (ระหว่างเฟส) กระแสไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 125 A และวิธีสามารถการลัดวงจรที่กำหนดไม่เกิน 25 000 A มีข้อกำหนดที่สอดคล้อง เป็นไปตามข้อกำหนดที่มีอยู่ใน IEC 60947-2 เท่านั้น |

> เครื่องตัดวงจรเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายสำหรับป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินในงานติดตั้งเดินสายที่ใช้ในอาคารและลักษณะที่คล้ายกัน
> สิ่งเครื่องตัดวงจรเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานโดยบุคคลทั่วไปและไม่มีการบำรุงรักษา
> มีจุดมุ่งหมายสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีมลภาวะระดับ 2 (Pollution degree 2)
> เหมาะสำหรับการแยก (Isolation)
> เครื่องตัดวงจรตามมาตรฐานนี้ (ยกเว้นเครื่องตัดวงจรที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 120 V หรือ 120/240 V (ดูตารางที่ 1)) เหมาะสำหรับใช้กับระบบต่อลดินแบบไอที (IT Systems) (ดู IEC 60364-1)
> มาตรฐานฉบับนี้ยังใช้ได้กับเครื่องตัดวงจรที่มีค่ากระแสไฟฟ้าที่กำหนดมากกว่าหนึ่งค่า โดยมีข้อแม้ว่าการเปลี่ยนค่าที่กำหนดจากค่าหนึ่งไปอีกค่าหนึ่ง (ต้องไม่เป็นค่าต่อเนื่อง) ไม่สามารถทำได้ในสภาพการทำงานปกติ และการเปลี่ยนค่าที่กำหนดเหล่านี้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ใช้เครื่องมือ
> มาตรฐานนี้ไม่ใช่สำหรับ
> - เครื่องตัดวงจรที่ใช้สำหรับป้องกันมอเตอร์

\- เครื่องตัดวงจรที่สามารถปรับตั้งค่ากระแสได้โดยผู้ใช้
สำหรับเครื่องตัดวงจรที่มีระดับชั้นการป้องกันที่สูงกว่า IP20 ตาม มอก. ๕๑๓
(IEC 60529) สำหรับใช้ในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่หนักกว่า (เช่น มีความชื้น
มากเกินไป ร้อนหรือเย็นจัด หรือมีการสะสมของฝุ่นสูง) และในสถานที่
อันตราย (เช่น อาจจะเกิดการระเบิด) อาจจะต้องการโครงสร้างแบบพิเศษ
มาตรฐานฉบับนี้ไม่ครอบคลุมเครื่องตัดวงจรที่ใช้ได้ทั้งไฟฟ้ากระแสตรงและ
กระแสสลับ ซึ่งครอบคลุมด้วยมาตรฐาน IEC 60898-2
มาตรฐานฉบับนี้ไม่ครอบคลุมเครื่องตัดวงจรที่มีอุปกรณ์ตัดกระแสเหลืออยู่ด้วย
ซึ่งครอบคลุมด้วย มอก.909 (IEC 61009-1), IEC 61009-2-1 และ IEC
61009-2-2
คู่มือสำหรับการทำงานประสานสัมพันธ์ภายใต้ภาวะฉลาดวงจรระหว่างเครื่องตัด
วงจรกับอุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจร (short-circuit protective devices;
SCPDs) อื่น ๆ ได้ให้วิธีใน Annex D. สำหรับภาวะของแรงดันเกินที่รุนแรง
มากขึ้น ควรใช้เครื่องตัดวงจรตามมาตรฐานอื่น ๆ (เช่น IEC 60947–2)
สำหรับสภาพแวดล้อมที่มีระดับพลภาพะสูงกว่า ควรมีการใช้เปลือกหุ้มเพื่อให้
ได้ระดับการป้องกันที่เหมาะสม
หมายเหตุ 1 เครื่องตัดวงจรที่อยู่ในขอบข่ายของมาตรฐานนี้สามารถใช้เพื่อป้องกันการ
ซื้อขายทางไฟฟ้าในกรณีที่เกิดความผิดพร่อง (fault) ได้นั้น จะขึ้นอยู่กับ
ลักษณะเฉพาะการทริป และลักษณะเฉพาะของการติดตั้งหลักเกณฑ์การ
ประยุกต์ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการติดตั้ง
ทางไฟฟ้า
ประกอบด้วยข้อกำหนดที่จำเป็นทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์เหล่านี้มี
ลักษณะการทำงานตรงตามที่ต้องการ โดยการแสดงเฉพาะแบบ
นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในการทดสอบและวิธีการ
ทดสอบที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถทำซ้ำผลการทำสอบได้
มาตรฐานนี้ระบุ
1\) ลักษณะเฉพาะของเครื่องตัดวงจร
2\) การทำงานและพฤติกรรมในภาวะการใช้งานตามปกติ
3\) การทำงานและพฤติกรรมในกรณีที่มีโหลดเกิน
4\) การทำงานและพฤติกรรมในกรณีที่เกิดการลัดวงจรจนถึงค่าวิสัย
5\) การทดสอบที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อยืนยันว่าเป็นไปตามภาวะเหล่านี้ และ
วิธีการที่จะนำมาใช้สำหรับการทดสอบ

ฉ) การทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างอุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจร (SCPD)
อื่น ๆ ที่ประกอบอยู่ในวงจรเดียวกันภายใต้ภาวะที่เกิดการลัดวงจร
(ดู Annex D)

ช) การทดสอบประจำ ที่ทำ กับเครื่องตัดวงจรแต่ละตัว เพื่อเปิดเผยให้เห็น
ลักษณะของการเปลี่ยนแปลง ที่ไม่สามารถยอมรับได้ในวัสดุหรือการผลิตที่
อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย (ดู Annex I)

รายละเอียดให้เป็นไปตาม IEC 60898-1: 2015 ข้อ ๑.

เนื้อหาประกอบด้วย : บททั่วไป ขอบข่าย เอกสารอ้างอิง บทนิยาม การจำแนกประเภท คุณลักษณะ
ของเครื่องตัดวงจร การทำเครื่องหมายและข้อมูลผลิตภัณฑ์ ภาวะมาตรฐานใน
การทำงาน ข้อกำหนดในการสร้างและการทำงาน การทดสอบ ผนวก
และบรรณานุกรม

จำนวนหน้า : ๑๕๑ หน้า

ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๔๗๕-๐๑๔-๒

ICS : ๒๙.๑๒๐.๕๐

สถานที่จัดเก็บ : ห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ 5 กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐