ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 5367 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เครื่องตัดวงจรกระแสไฟฟ้าที่มีและไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน
แบบ F และแบบ B สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย และการใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน

อาชีพอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เครื่องตัดวงจรกระแสไฟฟ้าที่มีและไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน แบบ F และแบบ B สำหรับใช้
ในที่อยู่อาศัย และการใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน มาตรฐานเลขที่ มอก. ๒๙๕๕ - ๒๕๖๒ ไว้
ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
สมชายหาญหิรัญ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

# มาตรฐาน

## ประเภท
- **TYPE F** และ **TYPE B**

### TYPE F AND TYPE B RESIDUAL CURRENT OPERATED CIRCUIT-BREAKERS WITH AND WITHOUT INTEGRAL OVERCURRENT PROTECTION FOR HOUSEHOLD AND SIMILAR USES

#### มาตรฐานเลขที่ : มอก. ๒๙๕๕-๒๕๖๒

ผู้จัดทำ : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

### คณะกรรมการวิชาการ : คณะกรรมการวิชาการ คณะที่ ๑๐๑๑

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ให้ใช้ขอบข่ายตาม มอก. 2425 (IEC 61008-1) และ มอก. 909 (IEC 61009-1) โดยเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

เป็นข้อกำหนดและการทดสอบสำหรับเครื่องตัดวงจรกระแสหล็อค (RCD) แบบ F และแบบ B ข้อกำหนดและการทดสอบที่ให้ไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ เป็นการเพิ่มเติมข้อกำหนดของเครื่องตัดวงจรกระแสหล็อค แบบ A โดยให้ใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ร่วมกับ IEC 61008-1 และ IEC 61009-1 เท่านั้น

RCCB แบบ F และ RCBO แบบ F ที่มีความถี่ที่กำหนด 50 Hz หรือ 60 Hz นั้นมีจุดมูงหมายให้ใช้สำหรับการติดตั้งที่มีตัวผกผันความถี่ (frequency inverters) ที่รับการจ่ายไฟระหว่างเฟสกับนิวทรัล หรือระหว่างเฟสกับตัวนำเส้นกลางที่มีการต่อลดลง โดยที่สามารถให้งานป้องกันในกรณีที่มีกระแสหล็อคที่เป็นกระแสสลับรูปคลื่นไซน์ที่ความถี่ที่กำหนด กระแสหล็อคแบบกระแทรกแรงฟ้าสเซติงรวมทั้งกระแสหล็อคแบบผสมที่อาจจะเกิดขึ้นได้

RCCB แบบ B และ RCBO แบบ B ส่วนจะให้งานป้องกันในกรณีที่มีกระแสหล็อคและแสงสว่างปกคลุมคลื่นไซน์ที่ความถึงสูงถึง 1000 Hz กราดแล้วระบบกราดตรงพลัสเซติง และกระแสหล็อคแบบกราดตรงที่เรียบร้อย RCD จากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ได้มีจุดมูงหมายให้ใช้กับระบบแหล่งจ่ายไฟที่เป็นกราดตรง

ข้อกำหนดและการทดสอบสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในสถานการณ์ของกระแสหล็อคที่ไม่ได้อยู่ในจุดมูงหมายของการครอบคลุมตาม IEC 61008-1 และ IEC 61009-1 จะยืนในระหว่างการพิจารณาต่อไปสำหรับผู้ผลิตที่ประสงค์จะประกาศว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานหรือตรวจสอบความเป็นไปตามมาตรฐานให้ทดสอบเฉพาะแบบ (type tests)

ตามลำดับการทดสอบตาม Annex A, Annex B, Annex C หรือ Annex D
ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

ลำดับการทดสอบสมบูรณ์สำหรับ RCCB แบบ F และ RCBO แบบ F
ให้เป็นไปตามตารางที่ A.1 และ B.1 ตามลำดับ ลำดับการทดสอบสมบูรณ์
สำหรับ RCCB แบบ B และ RCBO แบบ B ให้เป็นไปตามตารางที่ C.1 และ
D.1 ตามลำดับ

หมายเหตุ ๑ RCD ที่กล่าวถึงในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ทั้งหมด หมายถึง
RCCB และ RCBO

หมายเหตุ ๒ ข้อกำหนดสำหรับ RCD ชนิด ๑ ข้างๆ ที่ใช้ชั้วนิวทรัลแบบต่อตรง โดยระหว่าง
การพิจารณา

หมายเหตุ ๓ RCD แบบ F และแบบ B มีความต้านทานสูงต่อการทริปที่ไม่พึงประสงค์
แม้ว่าจะมีแรงดันไฟเสียร์ที่จะทำให้เกิดการวาบไฟฟ้าผ่านผู้เช่นละเกิดกระแสด
ไฟหลุดล้ม หรือแม้ ในกรณีของกระแสไฟฟ้าผู้เข้า (inrush current) จะมี
ช่วงเวลาสูงสุด 10 mms ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในกรณีที่มีการสั่นสวิตซ์เข้าไป
ยังบริเวณที่อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ตัวกรอง EMC
รายละเอียดให้เป็นไปตาม IEC 62423: 2009 “ข้อ ”

เนื้อหาประกอบด้วย : บาทั่วไป บาทำะ การฉาแนกประเภท
คุณลักษณะ การแสดงเครื่องหมายและข้อมูลผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน
ในการทำงานและการติดตั้ง การสร้างและการทำงาน การทดสอบ
และภาคผนวก