{"natural_text": "# ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม\n\n## เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการฟอก ขัด หรือเคลือบสีหนังสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑\n\nโดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการฟอก ขัด หรือเคลือบสีหนังสัตว์ เพื่อให้เหมาะสมกับวัสดุ กระบวนการผลิต มลพิษที่เกิดขึ้น และเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๔ แห่งกฎหมายโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งกำหนดว่า “ห้ามระบายน้ำทิ้งออกจากโรงงาน เฉพาะได้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างจนน้ำทิ้งนั้นมีลักษณะเป็นไปตามที่รัฐมนตรีกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ทั้งนี้ต้องไม่ใช้วิธีทำให้เจือจาง (dilution)” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้\n\n### ข้อ 1\n- ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการฟอก ขัด หรือเคลือบสีหนังสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑”\n\n### ข้อ 2\n- ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป\n\n### ข้อ 3\n- ให้ยกเลิกข้อความใน 1.6 ของข้อ 1 และ 3.4 ของข้อ 3 เหล่านี้\n\n### กรุงเทพฯ\n- ในกรณีสงสัยระหว่างสถานะของแหล่งน้ำที่รับน้ำเสียจากโรงงานในบริเวณของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Central Waste Treatment Plant) ในประเทศหรือชื่อนามของโรงงานลำดับที่ ๑๐๑ โดยระบุในบัญชีรายละเอียดของโครงการในรายงานประจำปีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กระทรวงมหาดไทย)\n- ในกรณีของการนำสารเคมีลงในแหล่งน้ำเสีย (Central Waste Treatment Plant) ในประเทศไทยหรือชื่อนามของโรงงานลำดับที่ ๑๐๑ โดยระบุในบัญชีรายละเอียดของโครงการในรายงานประจำปีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ

{"natural_text": "๖.๒ อุณหภูมิ (Temperature) ไม่เกิน ๔๐ องศาเซลเซียส\n๖.๓ สี (Color) ไม่เกิน ๓๐๐ เอดีเอ็มไอ\n๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids หรือ TDS) มีค่า ดังนี้\n(๑) กรนีระบบลงแหล่งน้ำ ต้องไม่เกิน ๓,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร\n(๒) กรนีระบบลงแหล่งน้ำที่มีค่าของแข็งละลานน้ำทั้งหมดเกินกว่า ๕,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมดในน้ำทิ้งที่จะระบายน้ำทิ้งจากโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการฟอก ขัด หรือเคลือบสีหนังสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการฟอก ขัด หรือเคลือบสีหนังสัตว์ เพื่อให้เหมาะสมกับวัสดุดิบที่เข้าโรงงาน การผลิต มลพิษที่เกิดขึ้น และเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย สำหรับอนุญาตตามความในข้อ 14 แห่งกฎหมายฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ที่ระบุว่า “ห้ามระบายน้ำทิ้งออกจากโรงงาน เฉพาะได้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างจนน้ำทิ้งนั้นมีลักษณะเป็นไปตามที่รัฐมนตรีกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”\n\n**ข้อ 1**\n- **ประกาศนี้เรียกว่า:** \"ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการฟอก ขัด หรือเคลือบสีหนังสัตว์ พ.ศ. 2561\"\n\n**ข้อ 2**\n- **ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป**\n\n**ข้อ 3**\n- **ให้ยกเลิกข้อความใน 1.6 จากข้อ 1 และ 3.4 จากข้อ 3**\n\n**ข้อ 4**\n- **ห้ามนำสารเคมีใดๆ เป็นสารประ

๗.๘ ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอดเมตริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method)

๗.๙ น้ำมันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยเทคนิค Liquid - Liquid Extraction หรือ Soxhlet Extraction ด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน

๗.๑๐ สารประกอบฟื้นผล ให้ใช้การกลั่น (Distillation) และตรวจวัดด้วยวิธีเทียบสี (Colorimetric Method)

๗.๑๑ ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดากฮอล์ (Kjeldahl)

๗.๑๒ ฟอสฟอรัสทั้งหมด ให้ใช้วิธี Digestion Methods หรือวิธีเทียบสี (Colorimetric Method)

๗.๑๓ โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ ให้ใช้วิธีเทียบสี (Colorimetric Method) หรือวิธีสกัดและตรวจวัดด้วยวิธีอะตอมมิคแอนซอฟชั่นสเปคโทรเมตรทรี (Atomic Absorption Spectrometry : AAS) หรือวิธีสกัดและตรวจวัดด้วยวิธีอินดักท์ฟลีคัพเพลาสมา (Inductively Coupled Plasma) และวัดหาปริมาณโลหะด้วยวิธีอะตอมมิคแอนซอฟชั่นสเปคโทรเมตรทรี (Atomic Absorption Spectrometry : AAS) หรือวิธีอินดักท์ฟลีคัพเพลาสมา

ข้อ 8 การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงาน ตามข้อ 7 ให้เป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater จาก American Public Health Association, American Water Work Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนด

ข้อ 9 การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อการตรวจสอบค่ามาตรฐาน ตามข้อ 8 ให้เป็นดังต่อไปนี้

9.1 จุดเก็บตัวอย่าง ให้เก็บในจุดระบายน้ำออกจากโรงงาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของสถานที่เก็บตัวอย่างจากโรงงาน กรุณาการระบายน้ำที่อาจมีผลกระทบต่อการเก็บตัวอย่าง