ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 5086 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้
เล่ม 3 (๒๒) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวตึง
สำหรับกลุ่มสายไฟฟ้าหรือเคเบิลที่ติดตั้งในแนวตึง - ประเภท A

อาชีพอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 3 (๒๒) การทดสอบ
ความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวตึงสำหรับกลุ่มสายไฟฟ้าหรือเคเบิลที่ติดตั้งในแนวตึง - ประเภท A
มาตรฐานเลขที่ มอก. 2756 เล่ม 3 (22) - 2559 ไว้ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อุดฒม สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

# มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
## วิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสง
### ในภาวะที่เกิดการลุกไหม้

เล่ม 3(22) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟ
ในแนวติ่งสำหรับกลุ่มสายไฟฟ้าหรือเคเบิลที่ติดตั้งในแนวติ่ง -
#### ประเภท A
##### บททั่วไป

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดขึ้นโดยรับ IEC 60332-3-22 Edition 1.1 (2009-02) Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-22: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables – Category A มาใช้โดยวิธีพิมพ์ซ้ำ (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ IEC ฉับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

1. ขอบข่าย
อนุกรมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมซึ่งประกอบด้วย มอก. 2756 เล่ม 3(10) เล่ม 3(21) เล่ม 3(22) เล่ม 3(23) เล่ม 3(24) และเล่ม 3(25) ระบุวิธีการทดสอบเพื่อประเมินการลุกลามของเปลวไฟในแนวติ่งของกลุ่มสายไฟฟ้าหรือเคเบิลที่ติดตั้งในแนวติ่ง ภายใต้ภาวะที่ระบุ

หมายเหตุ สำหรับจุดประสงค์ของมาตรฐานนี้ คำว่า “สายไฟฟ้าหรือเคเบิล” ครอบคลุมเคเบิลด้วนโลหะหุ้มฉนวนทั้งหมดที่ใช้สำหรับการส่งพลังงานหรือสัญญาณ

การทดสอบมีเจตนาระหว่างเป็นการแสดงของการทดสอบรูปแบบเฉพาะแบบ ข้อกำหนดการเลือกเคเบิลสำหรับการทดสอบให้ไว้ใน annex A การลุกลามของเปลวไฟจะจากขอบเขตความเสียหายของตัวอย่างเคเบิล วิธีดำเนินการนี้อาจใช้เพื่อแสดงความสามารถของเคเบิลในการจำกัดการลุกลามของเปลวไฟ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมประเภท A และเกี่ยวข้องกับสายไฟฟ้าที่ติดตั้งบนบันไดทดสอบ เพื่อให้มีปริมาณรวมระบบรอบวัสดุโลหะของตัวอย่างทดสอบเท่ากับ 7 L/m เวลาระหว่างใช้เปลวไฟทำลาย 40 บาที วิธีการติดตั้งใช้ด้านหน้าของบันไดมาตรฐานหรือบันไดกว้างสำหรับสายไฟฟ้าที่มีพื้นที่หน้าตัดด้านบนใหญ่กว่า 35 mm² ตามจำนวนช้อนทดสอบที่ต้องการ และใช้บันไดมาตรฐานสำหรับสายไฟฟ้าที่มีพื้นที่หน้าตัดไม่เกิน 35 mm² มีเจตนาระหว่างใช้ประเภท A สำหรับการทำทดสอบทั่วไปเมื่อทำการประเมินวัสดุโลหะที่มีปริมาณมาก

ข้อกำหนดด้านสมรรถนะที่แนะนำให้อยู่ใน annex B

มอก.2756 เล่ม 3(22)-2559
IEC 60332-3-22:2009

# 2. เอกสารอ้างอิง

รายละเอียดให้เป็นไปตาม IEC 60332-3-22:2009 ข้อ 2.

## 3. บทนิยาม

รายละเอียดให้เป็นไปตาม IEC 60332-3-22:2009 ข้อ 3.

## 4. เครื่องทดสอบ

รายละเอียดให้เป็นไปตาม IEC 60332-3-22:2009 ข้อ 4.

### 5. วิธีดำเนินการทดสอบ

รายละเอียดให้เป็นไปตาม IEC 60332-3-22:2009 ข้อ 5.

#### การประเมินผลการทดสอบ

รายละเอียดให้เป็นไปตาม IEC 60332-3-22:2009 ข้อ 6.

##### 7. ข้อกำหนดสมรรถนะ

รายละเอียดให้เป็นไปตาม IEC 60332-3-22:2009 ข้อ 7.

###### 8. วิธีดำเนินการทดสอบช้า

รายละเอียดให้เป็นไปตาม IEC 60332-3-22:2009 ข้อ 8.

####### 9. รายงานการทดสอบ

รายละเอียดให้เป็นไปตาม IEC 60332-3-22:2009 ข้อ 9.

@ IEC:2000+A1:2008

เอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ IEC หากมีได้ระบุไว้เป็นอย่างชัดเจน ห้ามนำเอกสารฉบับนี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ไปทำซ้ำหรือใช้ประโยชน์ในรูปแบบหรือโดยวิธีใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือทางกล รวมถึง
การถ่ายสำเนาและการถ่ายไมโครฟิล์ม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก IEC หรือจากสมาชิก IEC
ในประเทศของผู้ร้องขอ

หากมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของ IEC หรือมีคำถามเกี่ยวกับการขอรับสิทธิเพิ่มเติมในเอกสารฉบับนี้
โปรดติดต่อตามที่อยู่ด้านล่างหรือติดต่อสมาชิก IEC ในประเทศของผู้ร้องขอเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

All right reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester.

If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
Tel.: +41 22 919 02 11
Fax.: +41 22 919 03 00
Email: inmail@iec.ch
Web: www.iec.ch