Principet e matjes

## Karakteristikat releve
Me principin e matjes nënkuptojmë principin në të cilin reletë e marrin 
madhësinë elektrike nga objekti që mbrohet dhe i cili monitorohet nga mbrojtja. 
Informacioni për mbrojtjen mund të jetë: 
- rryma, tensioni, 
- produkti i rrymës me tensionin dhe kosinusin e këndit midis tyre, 
- raportit i tensionit me rrymën, 
- diferenca e rrymës në fillimin dhe mbarimin e elementit që mbrohet, si dhe 
- komponentët nulare të rrymave dhe tensioneve. 
Varësisht nga ndryshimi i regjimeve nga regjimi normal dhe nga ndryshimi i 
madhësisë së monitoruar emërtohen edhe mbrojtjet. Kështu për shembull në qoftë se 
madhësia e matur është rryma dhe releja duhet të vepron në rritjen e saj, mbrojtja 
quhet mbirrymore dhe në qoftë se ajo ulet nën vlerën e paraparë quhet nën-rrymore. 
Kur madhësia e matur është tensioni në mënyrë analoge quhet e mbitensionit ose e nën-tensionit.
Në rast se informacione janë produkti i rrymës me tensionin dhe kosinusit të këndit midis tyre, 
kemi si informacion jo vetëm rritjen e rrymës dhe uljen e 
tensionit gjatë dëmtimit por edhe këndin midis tyre i cili na tregon se drejtimi i qarkullimit të fuqisë (rrymës) së dëmtimit ka ndryshuar kahen normale dhe quhet mbrojtje e drejtimit. Matja e raportit midis rrymës dhe tensionit domethënë e 
impedancës në rastin e përgjithshëm na jep distancën në të cilën ka ndodhë dëmtimi 
dhe mbrojtja tani quhet distancionale. Ndryshimi i drejtimit të rrymave në dy skajet e 
objektit që mbrohet, domethënë diferenca e tyre quhet mbrojtje diferenciale e kështu 
me radhë. Këtyre emërtimeve zakonisht iu shtohet edhe emri i objektit që mbrohet. 
Për të siguruar selektivitet zakonisht përdoret vlera e madhësisë elektrike e 
matur e cila shërben si informacion (I, U, S, Z), mirëpo shpeshherë kjo nuk mjafton dhe 
këtij informacioni i shtohet edhe koha e veprimit të releve

Koha e veprimit të releve.- Mund të jetë fikse domethënë e pavarur nga 
madhësia elektrike e matur ose e varur nga madhësia elektrike e matur. Funksioni i 
kohës në varësi të rrymës së veprimit quhet edhe karakteristikë kohore e relesë. 
Karakteristika kohore fikse është dhënë në Fig. 1, ku IvR dhe tvR janë rryma dhe 
koha e veprimit të akorduara në rele. Në Fig. 1 është treguar karakteristika fikse e 
shkallëzuar në dy shkallë, njëra për rryma më të mëdha të dëmtimit 3I >>, dhe t >>, 
d.m.th për shembull për I = 800 A dhe për kohë minimale t = 40 ms, ndërsa tjetra për 
rryma të dëmtimit 3I >, t > d.m.th I = 200 A dhe për kohë minimale t = 500 ms.
Karakteristika kohore inverse .- Në këtë rast koha e veprimit të relesë është 
funksion invers i rrymës së dëmtimit , domethënë sa më e madhe është 
vlera e rrymës e cila qarkullon nëpër rele aq më e vogël koha e veprimit të mbrojtjes 
dhe anasjelltas.
## Matja e rrymave fazore
Matja e rrymave fazore të sistemit trefazor nevojitet në të gjitha mbrojtjet të cilat 
si informacion e kanë ndryshimin rrymës. Në Fig. 3 është treguar skema parimore e 
matjes së rrymave të tre fazave të sistemit trefazor për furnizimin e releve që si 
informacion për veprimin e tyre e shfrytëzojnë rrymën e lidhjes së shkurtër të 
dëmtimit. 
Kjo skemë përdoret te: 
 
- mbrojtja mbirrymore (nga lidhjet e shkurtra),
 
- mbrojtja nga mbingarkesat,

- mbrojtja nga asimetria,

- mbrojtja nga këputja e fazës, dhe

- tek mbrojtja nën-rrymore 
(ose nga humbja e ngarkesës).

## . Matja e rrymës së lidhjes me tokën. 
Skema e matjes së bashku me mbrojtjen mbirrymore, dhe që realizohet me 
shumën e rrymave të tre transformatorëve rrymor (TA), dhe me transformator 
rrymor (TA) unazor (toroidë). 
## Matja e diferences se rrymave ne fillim dhe mbarim te pajisjes qe mbrohet
Përdoret te mbrojtjet diferenciale . Përdoret te 
mbrojtja e gjeneratorëve, transformatorëve, linjave, zbarave dhe motorëve. 
Në këtë rast maten të gjitha rrymat e fazave duke e përfshirë edhe matjen e 
rrymës nulare, të gjitha tensionet ndërfazore duke përfshirë edhe atë të komponentës 
nulare. Me këto mund të realizohet edhe produkti i rrymave me tensionet përkatëse
duke i përfshirë edhe ato të komponentëve nulare me kosinusin e këndit midis tyre 
(reletë e fuqisë) për mbrojtjen e drejtimit, e po ashtu edhe raporti i tyre (reletë e 
rezistencës-impedancës) për mbrojtjen distancionale. Kjo skemë mund të përdoret te 
mbrojtja: mbirrymore e drejtuar, nga lidhja me tokën, mbirrymore me varësi nga 
tensioni, distancionale, e mbi/nën magnetizimit, e mbi/nën respektivisht fuqisë 
së kthimit

## . Matja e rrymave reziduale (NULARE) 
Përdoret për mbrojtjen e pështjellave të statorit të gjeneratorit (makinave) 
nga lidhja me tokën.
Matja me rryma reziduale i ka këto karakteristika:
 
Shfrytëzon principin e rrymës diferenciale,

Vepron edhe kur qarku i gjeneratorit është i hapur,

Brezi i zakonshëm i akordimit është: 0,5-5,0% i rrymës nominale të 
pajisjes.

## NDIKIMI I TRANSFORMATORËVE DHE I AKORDIMIT TË RELESË
Transformatorët rrymor (TA) dhe reletë rrymat e kanë të standardizuara. Është 
me rëndësi të dihet raporti midis tyre dhe rrymës së veprimit të akorduar në rele.

Referime: Matjet elektrike, Dr.Ali Gashi