Demineralizačná linka

**Demineralizačná linka** (tiež hovor. **demilinka**) je technológia slúžiaca na výrobu demineralizovanej vody mechanizmom ionexovej demineralizácie. V jadrovej elektrárni má jej činnosť na starosti sekcia „Vodné hospodárstvo“. 

## Pracovný cyklus
Pracovný cyklus deminaralizačnej linky je rozdelený do piatich fáz:

# prevádzka 
# pranie filtrov
# regenerácia filtrov
# vytesňovanie
# vymytie

V rámci jednej výroby sú často radené aspoň dve demineralizačné linky, v ktirických prevádzkach často až tri, aby bola zabezpečná nepretržitá výroba demineralizovanej vody, ktorá je nutná ako chladivo primárneho okruhu jadrovej elektrárne: jedna demineralizačná linky je v prevádzke, druhá demineralizačná linky sa regeneruje a tretia je v zálohe pre prípad poruchy na pracujúcej demineralizačnej linke.

### Prevádzka demineralizačnej linky
Počas prevádzky demineralizačnej linky táto vyrába demineralizovanú vodu v požadovanej kvalite. Počas prevádzky demilinky je mutnmé dodržať minimálnu filtračnú rychlosť, ktorá je stanovená na 5 m/h. Dôvodom je využitie celého objemu ionexu: pri nízkoej rýchlosti filtrácie by dochádzalo k tomu, že niektoré časti ionexu by neboli omývané prechádzajúcou vodou. U filtrov vyäčších priemeov sa používajú trysky, ktor rozvádzajú vodu po celom priemere filtra. Ako maximálny priemer filtra sa uvázajú 3&nbsp;m, abz došlo k využitiu celého objemu ionexu.

### Ukončenie prevádzky demilinky
Ukončenie prevádzky demilinky sa indikuje pri zhorčení chemického režimu demilinky, najmä vzrastom vodivosti a nárastom prechodu SiO2 demilinkou. Po vysýtení katexového filtra (a teda prieniku katiónov katexovým filtrom) dochádza ku nárastu vodivosti za slabým anexom a aj za silným anexom. Po vysýtení slabého anxu dochádza ku poklesu pH a zvýšeniu vodivosti za slabým anexovým filtrom, pričom ale hodnoty za silným anexovým filtrom sa nemenia. Po vysýtení silného anexového filtra dochádza ku vzrastu koncentrácie kremíka SiO2 .

U silného katexového filtra je okamihom ukončenia jeho prevádzky pokles kvality vody o 25 až 50&nbsp;%. Pracovný cyklus slabého anexového filtra sa ukončuje pri náraste vodivosti z bežných hodnôt 5 až 10&nbsp;μS/cm na 25 až 50&nbsp;μS/cm. U silno bázického anexu sa pracovný cyklus ukončuje pri náraste koncentrácie SiO2 na 100 μg/l, pričom bežné pracovné koncentrácie závisia na technike regenrácie: u súprudovej regenerácie sú bežné koncentrácie SiO2 pod 50 μg/l.  U protiprudovej regenerácie sú bežné koncentrácie SiO2 pod 20 μg/l. 

### Pranie
Účelom prania filtrov je odstránenie naadsorbovaných organických látok, vzlúčených plynov, reklasifikácia náplne. Pranie sa realizuje striedaním prefuku filtra vzduchom a vodou. Vysušenie filtra vzduchom vedie na objemovú expanziu ionexu, pričom pre dokonalé vypranie je potrebné zvýšiť objem ionexu o 80&nbsp;%. Pred prefukom ionexu vzduchom je nutné odpustiť hladinu vody v pracej komore tak, aby nedošlo k úniku ionexu počas prefuku. 

Frekvencia prania ionexu sa realizuje v závislosti od mechanizmu regenrácie:

* pri súprúdovej regenerácie sa musí pranie realizovať pred každou regeneráciou,
* pri dvojprúdovej regererácii sa pranie realizuje len jedenkrát za desať regenerácií, pred každou regeneráciou sa perie len horná vrstva ionexu. Po celkovom vypraní ionexu je nutné zvýšiť dávku regeneračného činidla o 50 až 100&nbsp;% v porovnaní s dávkou regeneračnéhjo činidla, keď nebolo realizované pranie.
* u plných kolón sa realizuje pranie v externej pracej komore raz za niekoľko mesiacov z závislosti na sledovaných chemických parametroch.

### Regenerácia
Účelom regenrácie je výmena zachytených iónov v ionexe za pôvodné ióny. Na tento účel sa používajú regeneračné činidlá, ktoré majú charakter anorganických zlúčenín. Ide buď o minerálne kyseliny alebo hydroxidy alkalických kovov.

## Referencie

Kategória:Jadrová technológia
Kategória:Úprava vody