Prúdový chránič

thumb|2-pólový prúdový chránič s citlivosťou 100 mA pre napätie 230 V a prúd 100 A.

**Prúdový chránič** je elektrické zariadenie (elektrický prístroj), zabezpečujúce elektrický obvod tak, aby došlo k rýchlemu odpojeniu obvodu v prípade, že dôjde k úniku (aj relatívne malej) časti elektrického prúdu mimo chránený obvod (tzv. *chybový* alebo *poruchový* prúd). K takejto situácii môže dôjsť napr. pri priamom dotyku uzemneného ľudského tela so živou časťou obvodu.

## Charakteristika
Dvojpólový prúdový chránič porovnáva veľkosť prúdu, tečúceho fázovým vodičom s veľkosťou prúdu, tečúceho neutrálnym vodičom. Pokiaľ sú veľkosti prúdov zhodné (vektorový súčet ich okamžitých hodnôt je nulový), obvod zostáva pripojený. Pri náraste prúdovej asymetrie (rozdielu veľkostí prúdov) nad určitú hodnotu, charakteristickú pre daný chránič (tzv. *citlivosť* chrániča), dôjde k rýchlemu odpojeniu oboch pólov chráneného obvodu. 4-pólový (trojfázový) prúdový chránič obdobne kontroluje vektorový súčet všetkých štyroch pracovných vodičov.

Na rozdiel od ističa alebo tavnej poistky, ktoré chránia obvod pred nadprúdom (nárast veľkosti prúdu nad určitú menovitú hodnotu), prúdový chránič reaguje výhradne na prúdovú asymetriu v obvode – a to už na hodnotu 100 až 1000-násobne menšiu ako menovitý prúd ističa. Pre ilustráciu: typická citlivosť prúdového chrániča je 30 mA (0,03 A), pričom typický vypínací prúd ističa v domácom rozvode je 1016 A.

Pri priamom dotyku časti ľudského tela so živým kontaktom, resp. živou časťou zariadenia, tečie časť prúdu z obvodu cez ľudské telo do zeme. O túto veľkosť sa zvýši hodnota prúdu, tečúceho cez živý (fázový) pól prúdového chrániča. Veľkosť prúdu, tečúceho cez neživý (neutrálny) pól zostane nezmenená, v dôsledku čoho prúdový chránič obvod odpojí. Prúdový chránič tak predstavuje zásadný prvok ochrany voči úrazu elektrickým prúdom pri živom dotyku.

Citlivosť a reakčná doba prúdových chráničov pre ochranu pred priamym dotykom je navrhnutá tak, aby k odpojeniu obvodu došlo už pri takej veľkosti prúdovej asymetrie (530 mA) a v takom krátkom čase (2540 ms), aby následky priameho dotyku neboli pre človeka nebezpečné.

## Skratky a názvy
* **RCD** ()
* **RCCB** ()
* **GFI** () (Severná Amerika)
* **GFCI** () (Severná Amerika)
* **ALCI** () (Severná Amerika)

## Využitie
Súčasne platné technické normy vyžadujú použitie prúdových chráničov v novobudovaných rozvodoch. Staršie rozvody sa z dôvodov znižovania rizika úrazu elektrickým prúdom dopĺňajú prúdovými chráničmi. Sú to najmä vetvy rozvodov, ktoré vedú do priestorov so zvýšeným rizikom úrazu elektrickým prúdom (vlhké prostredie, sociálne zariadenia, kúpeľne a pod.).

Využitie prúdových chráničov:
* ochrana pred priamym a nepriamym dotykom
* ochrana pred požiarom, spôsobeným zvodovým prúdom
* ochrana pred poškodením prístrojov zvodovým prúdom

## Princíp činnosti
thumb|Princíp činnosti 2-pólového prúdového chrániča.

Princíp činnosti 2-pólového prúdového chrániča: Napájacie vodiče (**L**: fázový, **N**: neutrálny) sú vedené stredom feritového jadra súčtového transformátora (**3**). V normálnom prevádzkovom režime je vektorový súčet okamžitých hodnôt prúdov nulový a na sekundárnom vinutí (**2**) transformátora sa neindukuje žiadne napätie. V prípade rozdielnej veľkosti prúdov, tečúcich fázovým a neutrálnym vodičom sa na sekundárnom vinutí transformátora indukuje napätie, úmerné veľkosti rozdielu (prúdovej asymetrie). Toto diferenciálne napätie sa pomocnou elektronikou (**1**) zosilňuje, porovnáva s nominálnou hodnotou a po jej prekročení elektromagnet (**1**) rozpojí oba napájacie vodiče. 

Súčasťou chrániča je aj testovacie tlačidlo (**4**), uzatvárajúce obvod s rezistorom, vytvárajúcim umelý poruchový prúd pre overenie funkčnosti chrániča.

## Konštrukcia
thumb|Príklad konštrukcie 2-pólového prúdového chrániča.

Príklad konštrukcie 2-pólového prúdového chrániča:
# vstupné kontakty
# výstupné kontakty
# obnovovacie tlačidlo (reset)
# vypínacie kontakty, ovládané elektromagnetom diferenciálneho relé
# elektromagnet diferenciálneho relé
# súčtový transformátor
# pomocná elektronika (zosilňovač diferenciálneho napätia z transformátora)
# testovacie tlačidlo
# testovací závit transformátora

## Kategorizácia a charakteristické údaje

### Nadprúdová ochrana
* Štandardné prúdové chrániče (bez nadprúdovej ochrany). Prúdovému chrániču musí byť predradený samostatný istič alebo tavná poistka, chrániaca obvod proti nadprúdu.
* Prúdové chrániče s integrovanou nadprúdovou ochranou.

### Počet pólov
* 2-pólové chrániče (1 fázový + 1 neutrálny vodič)
* 4-pólové chrániče (3 fázové + 1 neutrálny vodič)

### Menovité napätie
Menovité napätie (Un [V]) rozvodu, pre ktorý je dimenzovaný prúdový chránič (typicky 230 V pre 2-pólový resp. 400 V pre 4-pólový chránič).

### Menovitý prúd
Maximálny trvalý prúd (In [A]), ktorý môže tiecť cez prúdový chránič do záťaže. Predradený istič je vhodné voliť s rovnakým menovitým prúdom. Na chráničoch je obvykle uvedený aj maximálny povolený menovitý prúd predradeného ističa.

### Citlivosť
Citlivosť prúdového chrániča je vyjadrená ako *menovitý reziduálny prúd* alebo *menovitý rozdielový prúd* (IΔn [mA]). Určuje veľkosť chybového prúdu, pri ktorej musí dôjsť k vypnutiu chrániča. 

Chrániče sa (podľa IEC 60755) delia do 3 tried podľa citlivosti:
* vysoká citlivosť (**HS** z angl. *high sensitivity*): 6 – 10 – 30 mA (ochrana pred priamym dotykom)
* stredná citlivosť (**MS** z angl. *medium sensitivity*): 100 – 300 – 500 – 1000 mA (ochrana pred požiarom)
* nízka citlivosť (**LS** z angl. *low sensitivity*): 3 – 10 – 30 A (ochrana zariadení)

### Druh chybového prúdu
IEC 60755 definuje 3 triedy prúdových chráničov podľa charakteristiky chybového prúdu:
* **AC**: vypnutie je zaručené pre:
** striedavý chybový prúd s harmonickým priebehom
* **A**: vypnutie je zaručené pre:
** striedavý chybový prúd s harmonickým priebehom
** jednosmerný pulzujúci prúd (napr. obvod s usmerňovačom)
** jednosmerný pulzujúci prúd superponovaný na vyhladenom jednosmernom prúde
* **B**: vypnutie zaručené pre podmienky ako pri type **A**, rozšírené o ďalšie druhy prúdu

### Čas vypnutia
* **G** (z angl. *General use*): prúdové chrániče s okamžitým vypnutím
** minimálny vypínací čas: okamžite
** maximálny vypínací čas: 200 ms pre 1x IΔn, 150 ms pre 2x IΔn, 40 ms pre 5x IΔn
* **S** (z angl. *Selective*) alebo **T** (z angl. *Time delayed*): prúdové chrániče s oneskoreným vypnutím
** minimálny vypínací čas: 130 ms pre 1x IΔn, 60 ms pre 2x IΔn, 50 ms pre 5x IΔn
** maximálny vypínací čas: 500 ms pre 1x IΔn, 200 ms pre 2x IΔn, 150 ms pre 5x IΔn

### Vypínacia schopnosť
Vypínacia schopnosť (Icn [kA]) charakterizuje maximálny krátkodobý skratový prúd, ktorý dokáže chránič spoľahlivo rozpojiť.

## Zdroje
* 
* 

## Pozri aj
* Istič
* Tavná poistka

## Iné projekty

## Externé odkazy
* Bezpečnosť elektrických zariadení – Katedra teoretickej a experimentálnej elektrotechniky FEI STU
* Príručka ochrany prúdovými chráničmi – Legrand.sk

Kategória:Elektrická bezpečnosť
Kategória:Elektrické prístroje
Kategória:Elektrotechnika