Brannslokningsapparat

Et **brannslokningsapparat** eller en **brannslukker** er et apparat som brukes til å slokke branner. Det finnes flere typer bærbare brannslokningsapparat på markedet;

* Pulverapparat (natriumhydrogenkarbonat eller ammoniumsulfat)
* Skumapparat
* Karbondioksidapparat (CO2)
* Vann
* Vanntåke
* Våtkjemikalie

Ulike typer apparater har ulike brannklasser og er dermed egnet for ulike typer branner.

## Typer
### Pulver
**Pulverapparatet** («tørrkjemikalie») består av store mengder pulverkorn. Det gir en stor overflate som binder opp varmeenergi fra brannen. Et pulverapparat er den typen som kan i flest typer branner (A, B, C og E), unntatt brennbare metaller (D, for eksempel batterier) og frityrbranner (F).

Slukkeeffekten angis også ved et tall, jo høyere tall jo bedre slukkeeffekt. Til *dinside.no* anbefaler Trond Willard, fagsjef ved If Sikkerhetssenter, at du ikke kjøper apparater med A-verdi lavere enn 43, mens B-verdien ikke bør være under 198.
Et pulverapparat skal kontrolleres av en kompetent person etter fem år og skal på service etter 10 år. Da skal pulveret samt pakninger i apparatet byttes ut.

Sekundærskader er den store ulempen med pulverapparat, på grunn av at pulverkornet sprer seg i hele rommet og kriker og kroker og kan føre til at store deler av innbo må rengjøres. I tillegg til at det er svært vanskelig å vaske bort og skadelig å puste inn er pulveret etsende, og ødelegger elektroniske komponenter og forårsaker korrosjon (rust). Ved enkelte branntilløp er denne rengjøringen mer kostbar enn selve brannskaden. De regner gjerne omtrent 10&nbsp;000 kr per kilo pulver, i skade på vanlig boliger. Pulverapparater fås blant annet med innhold på 1, 2, 3, 6 og 9&nbsp;kg. Ifølge If Forsikring bør et pulverapparat ha minst 6&nbsp;kg pulver hvis det er eneste slokkeutstyr i en bolig.

### Skum
**Skumapparat** har en kvelende og kjølende effekt på brannen. Skum kan brukes både til slukking av A og B branner (se under), men det er definitivt mest effektivt ved slukking av brann i væsker, dette på grunn av den kvelende effekten. Skummet legger seg som en hinne over den brennbare væsken og stopper dermed oksygentilførselen som igjen får brannen til å slukke. Et skumapparat trenger oftere kontroll og vedlikehold enn et pulverapparat. Ifølge If Forsikring bør et skumapparat ha minimum 6 liter skum og ha minimum effektivitetsklasse 21 A dersom det er eneste slokkeutstyr i en bolig. Ifølge Verisure kan ikke skumapparat oppbevares i minusgrader.

### CO<sub>2</sub>
**Karbondioksidapparat (CO<sub>2</sub>)** har en kvelende effekt, dette fordi CO2-gassen fortrenger oksygen og dermed sørger for at tilførselen av oksygen blir kuttet og brannen blir slukket. Apparatet vil fungere best innendørs.

Karbondioksidgassen holder en temperatur på minus 75 grader når den kommer ut av strålerøret, og en må derfor være varsom ved bruk mot personer og ikke rette strålen direkte mot øyne, slimhinner og lignende. Karbondioksid etterlater ingen spor slik som skum og pulver gjør, og gir derfor få sekundærskader på inventar og lignende. Vanlige størrelser har et CO2-innhold på 2&nbsp;kg eller 5&nbsp;kg, og et CO2-apparat trenger oftere kontroll og vedlikehold enn det et pulverapparat gjør. Kan fylles på de fleste brannstasjoner. Flasken har ofte svartfarget stripe med påskrift CO2.

CO2-apparater anbefales og er svært effektive mot generelle branner i elektrisk utstyr (obs: ikke batteribranner, se klasse D). Eksempler på bruk er brann i sikringsskap eller skjøteledninger, og CO2 anbefales gjerne sammen med skum til steder med mye teknisk utstyr som kontorer, skoler og sykehus. I likhet med pulverapparat er den frostsikker.

Anbefales ikke for generelle klasse A branner fordi det høye trykket kan blåse brennende materiale utover. Anbefales ikke av samme grunn for kjøkkenbranner som frityrbranner fordi det kan kan sprute brennende olje utover. CO2 er lite egnet til slukking av brennbart materiale siden det i motsetning til væsker og pulver har lite kjøleeffekt på brannen, og etterslukking kan derfor ofte være påkrevet. Fare for kuldeskade ved direkte eksponering av CO2-en. Ved bruk i små rom er det fare for at CO2-en kan kvele personer. Man må ikke holde i tuten under bruk, da dette gir fare for frostskader. Ikke egnet på branner som har sin egen oksygenkilde, metaller eller frityrbranner.

### Vanntåke
Et **vanntåkeapparat** (*water mist*) inneholder desillert vann. I utgangspunktet kun egnet til A-branner, samt muligens kjøkkenbranner. Én produsent reklamerer med at de kan brukes på elektronisk utstyr opp til 1000 V uten å gi skade.

Fordeler med vanntåke er at det gir avkjølende effekt (i motsetning til CO2), opprettholder god sikt ved bruk (i motsetning til pulver), forårsaker ikke pustevansker, og gir lite sekundærskader ved bruk. Slike apparater er ganske nye i handelen. En ulempe med vanntåkeapparat som kanskje medvirker til at de er lite utbredt er at de har relativt lav A-verdi (kort varighet før de går tom), eksempelvis har ét 9-liters vanntåkeapparat i handelen en effektivitetsklasse på bare 13A.

### Våtkjemikalie
**Våtkjemikalieapparat** brukes som betegnelse på en type slokkemiddel som er spesielt egnet for brann i fett og matoljer. Brann i fett og matoljer er generelt vanskelig å slokke siden temperaturen er høy. Våtkjemikalier fungerer ved at slukkemiddelet inneholder en alkalieløsning som reagerer med oljen og danner en såpefilm i en prosess som kalles saponifikasjon som er endoterm. De inneholder også kaliumklorid som har en hemmende effekt. Skumprosessen tar opp mye varme og er med på å kjøle ned brannen. Skumlaget kveler også flammen uten at det dannes høyt trykk. Slike apparat skal tømmes helt slik at skummen blir til en hard skorpe samt at man får mest mulig utbytte av vanntåken som slukningsmiddelet blir levert gjennom.

Etter at brannen er slukket bør kjemikaliene fjernes for å unngå irritasjon.

## Slukkeeffekt
Apparater skal merkes med effektivitetsklasser som er standardiserte målinger på hvor god slukkeeffekt et apparat har mot forskjellige typer branner. Høyere tall vil si at apparatet kan slukke større branner.

Det finnes 3 standardiserte effektivitetsklasser hvor det testes med etter fastlagte prosedyrer mot forskjellige typer brensel:
* Brannklasse A: Slokking mot bål av treverk
* Brannklasse B: Slokking mot bål av heptan
* Brannklasse F: Slokking mot bål av vegetabilsk matolje

## Lovkrav i norske boliger
Forskrift om brannforebygging sier at boliger og fritidsboliger skal ha minst en røykvarsler per etasje, samt minst ett av følgende slokkeutstyr som kan brukes i alle rom:

* Brannslange på minst 10 mm innvendig diameter koblet til vannforsyningsnettet
* Pulverapparat på minst 6 kg med ABC-pulver
* Skum- eller vannapparat på minst 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21A
* Skum- eller vannapparat på minst 9 liter
* Annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet.

Funksjonsprøve, ettersyn og vedlikeholdes kreves gjennomført i henhold til leverandørens anvisninger slik at utstyret fungerer som forutsatt.

Selv om det ikke er krav til det i forskriften anbefales det å ha ett slokkemiddel tilgjengelig i hver etasje. I tillegg anbefales røykvarslere i alle rom med lukkede dører, samt at kjøkken, vaskerom og tekniske rom bør ha varmevarsler.

## Plassering
Det er en fordel at alle kjenner til hvor nærmeste brannslokningsapparat står. Det bør plasseres synlig, og kan for eksempel stå ved inngangsdøren. Dersom apparatet plasseres i et skap bør skapdøren merkes med at det er et brannslokninsapparat inni.

## Sammenligningstabell
Hvilke typer branner et apparat er egnet for kan variere mellom produsenter. Ifølge Store norske leksikon vil det typene typisk fungere for følgende brannklasser:

* Vann: A
* Pulver: ABC, BC, eller D (avhengig av type)
* Skum: AB
* CO2: B
* Våtkjemikalie: F

Det kan være variasjoner mellom disse, sjekk alltid merkingen på apparatet.

Oppsummert i tabell:

### Anbefalinger til husholdninger
Typer:

* Pulver anbefales ofte da det er mest allsidig siden det er effektivt mot branner av både type A, B og C.
* Skum anbefales ofte som et alternativ til pulver. Det gir mindre sekundærskader, men er ikke effektivt mot elektriske branner.
* CO2-apparat anbefales vanligvis ikke som hovedapparat i bolig fordi det ikke egner seg godt på brann i treverk eller tekstiler. De har heller ikke samme kjølingseffekt som skum og pulver, og klarer derfor ofte ikke å slukke branner helt, hvilket gir behov for etterslukking. De kan eventuelt være et godt supplement til andre apparater i boligen.

Plassering:

* På soverom kan pulverapparat være passende for effektiv og allsidig slukkeevne i tilfelle det skulle oppstå brann i huset om natten.
* På kjøkken kan skumapparat være passende siden brann ofte vil oppstå på dagtid og ofte ikke vil være av elektrisk art. Brannteppe kan også være egnet til flere typer branner på kjøkkenet. I tilfelle frityrbranner bør man ha brannteppe.

## Se også
* Automatisk slokkeanlegg, systemer som kontrollerer og slukker branner uten menneskelig inngripen, helst i tidlige stadier av brannen
** Sprinkleranlegg
** Vanntåke
* Vannkanon

## Referanser


## Eksterne lenker
* 
* «Ulike typer slokkeutstyr» Mer om fordeler og ulemper ved ulike typer brannslukningsapparat. Brannvernforeningen.
* «Kontroll, ettersyn og vedlikehold av brannteknisk utstyr» Brann- og redningsetaten, Oslo kommune.
* SINTEF rapport: «Testing av slokkemidler mot brann i vegetabilsk olje» 29. november 2002. Ved brann i frityr med vegetabilsk olje anbefaler testen enten brannteppe eller helst *Wet Chemical* fra Amerex.
* «Huskeregel: Redde, varsle, slokke» Kort artikkel hos Brannvernforeningen.
* Opplysningskontoret for automatiske slokkeanlegg