Unità de caregh (impiant sanitari)

L’**unità de caregh** (UC) a l’è 'n valor che, de convenzión, el ghe ven assegnàa, a ògni pont de fornidura de l’acqua d' on impiant sanitari, e 'l servìss de calcolà i portàd massim contemporànei d’ona red de distribuzión.

I pont de fornidura i pòden vèss de diversa natura (lavabo, bidè, vasca de bagn ecc.) e a ogni tipo de pont de fornidura (o ben a segonda de  la quantità d'acqua ciamada d'ògni apparècc), el gh’è assegnàa el sò numer de unità de caregh.

## UNI 806-3 e UNI 9182
Quant ai normi tècnich italián, el nùmer de unità de caregh de ciaschedùn di pont de fornidùra l’è dàa de la norma UNI 803-3, o inscambi, de la nòrma UNI 9182.

### UNI 806-3
Confórma a la nòrma UNI 806-3 el nùmer de unità de caregh de ciaschedù din pont de fornidura l’è definiì inscì: 

: Lavèll, lavabo, bidè, cassètta WC **→ 1 UC**
: Lavèll de la cusina, lavatris, lavapiattaria, lavabo de la cùsina, dòccia → **2UC**
: Pissatòi → **3UC**
: Vasca de bagn → **4UC**
: Rubinètt del giardin o del garasg → **5UC**

### UNI 9182
Confórma a la nòrma UNI 9182 el nùmer de unità de caregh de ciaschedùn di pont de fornidùra l’è definiì  inscì (notìi che questa norma chì la definiss minga domà i unità de caregh complessiv ma anca in manera separada quèi di tubi che ménen l’acqua calda e quèlla frèggia). 

: Lavèll, lavabo, bidè, cassètta WC → **3 UC** (domà acqua frèggia)
: WC a pass ràpid → **6 UC** (domà acqua frèggia)
: Lavèll de la cusina  → **2 UC** (***1,50*** acqua calda/***1,50*** acqua frèggia)
: Lavatris, lavapiattaria, lavabo de la cùsina, dòccia → **2UC** (domà acqua frèggia)
: Lavatòi → **2UC** (***1,50*** acqua calda/***1,50*** acqua frèggia)
: Vasca de bagn → **2UC** (***1,50*** acqua calda/***1,50*** acqua frèggia)

## Calcol de la portada de progètt
La portada de progètt la ven dedòtta a partì di unità de caregh per mezz de fórmol o di grafich. Chi de sota a hinn descrivùd i fórmol ('doe QT el numer complessiv di unità de caregh de la tubazión tolta in esàmm e QD la portada de progètt  in l/s de la tubazión, UCmax a l'è el numer de unità de caregh del pont de fornidura che 'l ghe n'hà pussée).

: Q_D=e^{-0,531\cdot (0.592 \cdot (\ln_a Q_T-5,704))}se QT≥300
: Q_D=e^{-1,609 \cdot (0.427 \cdot (\ln_a Q_T-0,693))} se QTmax=2
: Q_D=e^{-1,204 \cdot (0.377 \cdot (\ln_a Q_T-1,099))} se QTmax≤3
: Q_D=e^{-0,916 \cdot (0.335 \cdot (\ln_a Q_T-1,306))} se QTmax≤4
: Q_D=e^{-0,693 \cdot (0.299 \cdot (\ln_a Q_T-1,609))} se QTmax≤5
: Q_D=e^{-0,223 \cdot (0.208 \cdot (\ln_a Q_T-2,079))} se QT≤300 se 5max≤8
: Q_D=e^{0,405 \cdot (0,042 \cdot (\ln_a Q_T-2,708))} se QT≤300 se 8max≤15

## Determinazion del diameter di tubazion
In la partega, ancaben che per un càlcol precis a ghe vorariss el teorema del Bernoulli, el diameter di tubazzion el ven trà foeura a segonda del tipo de tubazión (azzal zincad, ramm, azzal inossidabil, polietilene graticolàa (PE-X), polibutilene (PB), polipropilene (PP), clorur de polivil surcloràa (PVC-C), PEX, AL, PE-HD)) cont el vardà di tabèll che tegnen in cunt minga domà i unità de caregh, ma anca la longhèzza de la tubazzion e ‘l valor unità de caregh de l'aparècc che 'l ghe n'hà pussée a per la tubazzion tòlta in esàmm.

## Riferiment