IEC 60320

섬네일|여러 종류의 IEC 60320 플러그 (왼쪽에서 오른쪽으로: C17, C13, C7, C5)
**IEC 60320**은 "가정용 및 이와 유사한 일반 목적을 위한 기기 커플러"라는 제목으로 국제전기기술위원회(IEC)에서 발행하는 일련의 표준으로, 전원 코드를 전기 기기에 연결하기 위한 비잠금식 기기 커플러를 정의한다. 이 커플러는 최대 250 V (AC) 전압 및 최대 16 A 전류에서 작동하는 장치와 함께 사용하도록 고안되었다. 이 표준은 전류 정격, 온도 허용 오차 및 접지 요구 사항의 다양한 조합을 수용하기 위해 모양과 크기에 따라 다양한 유형의 커넥터를 지정한다.

IEC 60309 커넥터와 달리 IEC 60320 커플러는 전압을 나타내기 위해 키가 있거나 색상으로 구분되지 않는다. 기기의 전압 정격이 현지 주전원 공급 장치와 호환되는지 확인하는 것은 사용자의 책임이다. 이 표준은 기기 인렛 및 아웃렛과 전원 공급 코드의 커넥터를 총칭하여 커플러라는 용어를 사용한다.

이 표준의 초판은 1970년에 **IEC 320**이라는 명칭으로 발행되었다. 1994년에 IEC의 번호 매기기 시스템 개정 및 재편성의 일환으로 IEC 60320으로 재지정되었다.

## 용어

섬네일|IEC 60320 C5 커넥터

기기 커플러를 사용하면 제조업체가 표준 인렛 및 국가별 코드 세트를 사용하여 여러 시장에 동일한 기기를 생산할 수 있으며, 특정 시장에 대해서는 코드 세트만 변경하면 된다. 상호 연결 커플러를 사용하면 장비 또는 기기에서 다른 장비 또는 기기로 전원을 공급할 수 있다. 이 표준에 설명된 커플러는 표준화된 전류 및 온도 정격을 갖는다.

커플러의 부품은 표준에서 다음과 같이 정의된다.
* 커넥터: "기기 커플러의 부품으로, 공급 장치에 연결된 코드에 통합되거나 부착될 의도를 가진 부분".
* 기기 인렛: "기기 커플러의 부품으로, 기기의 일부로 통합되거나 기기 또는 장비에 별도의 부품으로 통합되거나 부착될 의도를 가진 부분".
* 플러그 커넥터: "상호 연결 커플러의 부품으로, 코드에 통합되거나 부착될 의도를 가진 부분".
* 기기 아웃렛: "상호 연결 커플러의 부품으로, 기기 또는 장비에 통합되거나 포함되거나 부착될 의도를 가진 부분이며, 공급 전원이 얻어지는 부분".
* 코드 세트: "하나의 케이블 또는 코드에 하나의 비재배선 플러그와 하나의 비재배선 커넥터가 장착된 어셈블리로, 전기 기기 또는 장비를 전원에 연결하기 위한 것".
* 상호 연결 코드 세트: "하나의 케이블 또는 코드에 하나의 비재배선 플러그 커넥터와 하나의 비재배선 커넥터가 장착된 어셈블리로, 두 전기 기기 간의 상호 연결을 위한 것".

비재배선 플러그 및 커넥터는 일반적으로 코드에 영구적으로 성형되어 있으며, 코드를 자르지 않고는 제거하거나 재배선할 수 없다.

이 표준은 개별 핀 및 소켓 접점에 대해서만 "수컷" 및 "암컷"이라는 용어를 사용하지만, 일반적인 사용에서는 완전한 플러그 및 커넥터에도 적용된다. "커넥터" 및 "기기 아웃렛"에는 소켓 접점이 장착되어 있으며, "기기 인렛" 및 "플러그 커넥터"에는 핀 접점이 장착되어 있다.

각 커플러 유형은 표준 시트 번호로 식별된다. 기기 커플러의 경우 "C" 다음에 숫자가 오는 형태로 구성되며, 기기 인렛의 표준 시트는 해당 케이블 커넥터의 시트보다 1 더 크다. 많은 커플러 유형은 일반적인 이름도 가지고 있다. 가장 일반적인 것은 일반적인 C13 및 C14용 "IEC 커넥터", C7 및 C8용 "8자 커넥터", C5/C6용 "클로버 리프 커넥터" 또는 "미키 마우스 커넥터"이다. "주전자 플러그"(호주 또는 뉴질랜드 영어에서는 종종 "저그 플러그")는 고온 C16 기기 인렛(때로는 플러그가 삽입되는 C15 커넥터)에 사용되는 구어체 용어이다. "주전자/저그 플러그"는 일반 온도 정격 C13 및 C14 커넥터를 비공식적으로 지칭하는 데에도 사용된다. (C15 커넥터가 있는 고온 정격 코드는 C14 플러그가 있는 컴퓨터에 전원을 공급하는 데 사용할 수 있지만, 저온 C13 커넥터가 있는 코드는 C16 플러그가 있는 고온 기기에는 맞지 않는다.)

## 적용
분리형 기기 커플러는 사무 기기, 계측기, IT 환경, 의료 기기 등 전 세계적으로 유통되는 다양한 종류의 장비에 사용된다. 각 기기의 전력 시스템은 다른 지역에서 사용되는 다른 플러그에 맞게 조정되어야 한다. 한 국가에서 사용하기 위해 영구적으로 부착된 플러그가 있는 기기는 호환되지 않는 벽면 소켓을 사용하는 다른 국가에서는 쉽게 판매될 수 없으며, 이는 조립 및 테스트에서 배송 및 수리에 이르기까지 제품의 수명 주기 전반에 걸쳐 변형을 추적해야 한다.

대신, 제품 포장에 국가별 전원 공급 코드를 포함하여 모델 변형을 최소화하고 공장 테스트를 단순화할 수 있다. 양쪽 끝에 비재배선(일반적으로 성형된) 커넥터가 장착된 코드는 코드 세트라고 불린다. 기기 커플러를 인쇄 회로 기판에 직접 장착하여 기기 제조를 단순화할 수 있다. 전원 코드를 쉽게 분리할 수 있다면 기기 조립 및 취급이 더 쉽다.

기기는 전원 공급 코드(커넥터 및 국가별 플러그 포함)를 간단히 변경하여 다른 국가에서 쉽게 사용할 수 있다. 전원 공급 코드는 표준화된 부품으로 분리 및 재삽입이 가능하므로 손상된 경우 쉽게 교체할 수 있다. 안전 위험, 유지 보수 비용 및 수리가 최소화된다.

## 표준

### 표준의 부분
IEC 60320은 여러 부분으로 나뉜다.
* **IEC 60320-1: 일반 요구사항**은 주전원 공급 장치 코드를 전기 기기에 연결하기 위한 2극 및 접지가 있는 2극 커플러를 지정한다. IEC 60320-1:2015 에디션부터 이 부분은 또한 IEC 60320-2-2를 통합하여 기기를 다른 기기로 이어지는 코드에 연결하고 분리할 수 있는 상호 연결 커플러를 지정한다. 동시에 이 표준 부분은 새로운 부분인 IEC 60320-3으로 옮겨진 표준 시트를 더 이상 포함하지 않는다.
* **IEC 60320-2-1: 재봉틀 커플러**은 가정용 재봉틀에 사용되며, IEC 60320의 다른 커플러와 호환되지 않는 커플러를 지정한다. 이들은 2.5&nbsp;A 및 250&nbsp;V AC를 초과하지 않는 정격이다.
* **IEC 60320-2-2: 가정용 및 이와 유사한 장비용 상호 연결 커플러**. 이 섹션은 2016년 1월에 철회되었다. 이러한 품목에 대한 일반 요구 사항은 IEC 60320-1에 통합되었으며, 표준 시트는 IEC 60320-3으로 옮겨졌다.
* **IEC 60320-2-3: IPX0보다 높은 보호 등급을 가진 커플러**는 어느 정도의 액체 침투 보호 (IP) 기능을 갖춘 커플러를 지정한다. 2018년에 발행된 두 번째 에디션에서 표준 시트는 IEC 60320-3으로 옮겨졌다.
* **IEC 60320-2-4: 기기 무게에 따라 연결되는 커플러**.
* **IEC 60320-3: 표준 시트 및 게이지**. 2014년 10월 31일에 처음 발행된 이 부분은 처음에는 기기 커플러 및 상호 연결 커플러 모두에 대한 표준 시트를 포함했다. 2018년 개정판에서는 60320-2-3에 정의된 IP 커플러에 대한 표준 시트가 추가되었다. 기기 커플러의 경우 다양한 커플러 윤곽은 "C14"와 같이 문자 및 숫자의 조합을 사용하여 지정된다. 커넥터는 기기 인렛에 전원을 공급한다. 기기 인렛은 커넥터에 할당된 숫자보다 1 더 큰 짝수로 지정되므로 C1 커넥터는 C2 인렛과 연결되고 C15A는 C16A와 연결된다. 상호 연결 커플러는 "F"와 같은 단일 문자 지정자를 갖는다. 이들은 플러그 커넥터와 기기 아웃렛으로 구성된다. 플러그 커넥터는 코드에 통합되거나 부착될 의도를 가진 부분이며, 기기 아웃렛은 기기 또는 장비에 통합되거나 포함되거나 부착될 의도를 가진 부분이며, 공급 전원이 얻어지는 부분이다.

### 표준 내용
이 표준은 전원 커플러의 기계적, 전기적, 열적 요구 사항 및 안전 목표를 정의한다. 표준의 범위는 50Hz 또는 60Hz에서 정격 전압이 250V(a.c.)를 초과하지 않고 정격 전류가 16A를 초과하지 않는 기기 커플러로 제한된다. IEC 60320의 추가 하위 부분은 보호 등급 및 기기 특정 요구 사항과 같은 특별한 주제에 중점을 둔다.

커플러 선택은 부분적으로 IEC 기기 등급에 따라 달라진다. 기기 인렛 및 커넥터의 모양과 치수는 낮은 전류 정격, 온도 정격 또는 극성을 가진 커넥터가 더 높은 정격이 필요한 기기 인렛에 삽입될 수 없도록 조정된다. (즉, 보호 등급 II 커넥터는 접지가 필요한 클래스 I 인렛과 결합할 수 없다.) 반면, 클래스 I 커넥터를 클래스 II 기기 인렛에 연결하는 것은 안전 위험을 발생시키지 않으므로 가능하다.

핀 온도는 핀이 맞물림 표면에서 돌출된 곳에서 측정된다. 허용되는 최대 핀 온도는 각각 , , 이다(더 높은 온도는 상호 연결 커플러에는 적용되지 않는다). 핀 온도는 주변 온도보다는 기기의 설계 및 내부 온도에 의해 결정된다. 핀 온도가 증가하는 일반적인 응용 분야에는 오븐이나 전기 그릴과 같은 가열 코일이 있는 기기가 포함된다. 일반적으로 더 높은 정격 온도를 가진 커넥터를 더 낮은 정격의 기기 인렛과 함께 사용할 수 있지만, 인렛의 키 기능은 더 낮은 온도 정격을 가진 커넥터의 사용을 방지한다.

커넥터는 또한 코드 연결 방식에 따라 재배선 가능 커넥터 또는 비재배선 가능 커넥터로 분류된다.

또한 이 표준은 인출력, 테스트 절차, 최소 삽입 주기 수, 코드의 굽힘 횟수와 같은 추가 일반 기준을 정의한다.

IEC 60320-1은 코드 세트를 "하나의 플러그와 하나의 커넥터가 장착된 하나의 케이블 또는 코드로 구성된 어셈블리로, 전기 기기 또는 장비를 전원 공급 장치에 연결하기 위한 것"으로 정의한다. 또한 상호 연결 코드 세트를 "하나의 플러그 커넥터와 하나의 커넥터가 장착된 하나의 케이블 또는 코드로 구성된 어셈블리로, 두 전기 기기 간의 상호 연결을 위한 것"으로 정의한다.

언급했듯이 표준 내 연결 외에도 기기 커플러와 IEC 상호 연결 커플러 간의 가능한 조합이 있다. 유연한 코드가 장착된 구성 요소는 기기를 연결하거나 다른 상호 연결 코드 또는 전원 공급 코드를 확장하는 데 사용되는 상호 연결 코드가 된다.

## 북미 정격
북미 등급 기관(CSA, NOM-ANCE, UL)은 IEC 표준 자체에 명시된 것보다 더 높은 전류에 대해 IEC 60320 커넥터를 인증한다. 2011년 5월에 수정된 기준은 각각 **UL 60320-1** 및 **CSA C22.2 no. 60320-1**로 성문화되었으며, 2021년 5월부터 준수가 의무화되었다.

특히, UL은 다음을 인증한다.
* C5/C6 커넥터는 최대 13&nbsp;A까지 (IEC 최대는 2.5&nbsp;A)이지만, 10&nbsp;A가 더 흔하게 보인다.
* C7/C8 커넥터는 최대 10&nbsp;A까지 (IEC 최대는 2.5 A)
* C13/C14 및 C15/C16 커넥터는 최대 15&nbsp;A까지 (IEC 최대는 10 A)
* C19/C20 및 C21/C22 커넥터는 최대 20&nbsp;A까지 (IEC 최대는 16 A)

미국과 캐나다에서 사용되는 120V (±5%) 주전원 공급 장치를 고려할 때 이러한 더 높은 정격은 C6 및 C8 인렛이 있는 장치가 주전원에서 114V × 2.5A = 285W 이상을 소비하고, C14 인렛이 있는 장치가 주전원에서 1140W 이상을 소비하도록 허용한다.

이는 최대 1200W 출력을 내는 고전력 컴퓨터 전원 공급 장치와 일부 특히 효율적인 1500W 출력 모델에 의해 전 세계적으로 판매되는 제품에 더 널리 사용되는 C14 인렛을 사용하도록 활용된다.

덜 일반적이지만 C6 및 C8 인렛과 최대 300W 정격을 가진 파워 브릭도 존재한다.

## 기기 커플러
커넥터, 기기 인렛, 기기 아웃렛 및 플러그 커넥터의 치수 및 공차는 표준 시트에 나와 있으며, 이는 안전 및 호환성에 필요한 기능을 보여주는 치수 도면이다.

### 주전원 기기 커플러
주전원 기기 커플러는 모두 전원 코드를 통해 기기를 주전원에 연결하도록 설계되었다.

#### C1/C2 커플러
100px
100px
70px

C1 커플러와 C2 인렛은 주전원 전기 면도기에 흔히 사용되었다. 이들은 충전용 배터리를 사용하는 무선 면도기 또는 AC 어댑터가 있는 유선 면도기로 대부분 대체되었다.

#### C5/C6 커플러
100px
100px
100px

이 커플러는 때때로 구어적으로 "클로버 리프" 또는 "미키 마우스" 커플러(단면이 디즈니 캐릭터의 실루엣과 유사하기 때문)라고 불린다.

C6 인렛은 랩톱 전원 공급 장치 및 휴대용 프로젝터뿐만 아니라 일부 데스크톱 컴퓨터, 일부 LCD 모니터 및 일부 데스크톱 라벨 프린터에 사용된다.

#### C7/C8 커플러
100px
100px
100px
200px

단면 모양 때문에 흔히 "8자", "무한대" 또는 "샷건" 커넥터라고 불리며, 덜 흔하게는 그 창시자의 이름을 따서 텔레풍켄 커넥터라고도 불린다.
이 커플러는 소형 카세트 레코더, 배터리/주전원 작동 라디오, 충전기, 일부 풀 사이즈 오디오-비디오 장비, 랩톱 컴퓨터 전원 공급 장치, 비디오 게임 콘솔 및 유사한 이중 절연 기기에 자주 사용된다.

C8B 인렛 유형은 이중 전압 기기용으로 표준에서 정의된다. 이 유형은 3개의 핀을 가지며 C7 커넥터를 두 가지 위치 중 하나에 고정할 수 있어 사용자가 커넥터가 삽입되는 위치를 선택하여 전압을 선택할 수 있다.

right|100px
right|100px

유사하지만 극성이 있는 커넥터가 만들어졌지만 표준의 일부는 아니다. 이 커넥터는 소니 플레이스테이션 및 PS2의 미국/캐나다 모델에서 찾아볼 수 있었다. 때때로 C7P라고 불리며, 한쪽이 사각형으로 비대칭이다. 비극성 C7 커넥터는 극성 인렛에 삽입될 수 있지만, 장치가 극성 전원에 맞게 설계된 경우 안전 위험이 될 수 있다. IEC 60320에 명시되어 있지 않고 공식적인 서면 표준이 존재하는지 명확하지 않지만, 가장 일반적인 배선은 둥근 쪽을 활선(hot line)에, 사각형 쪽을 중성선에 연결하는 것으로 보인다. 참고: IEC 60320-1:2015에 9.5조가 추가되었는데, 이는 "비표준 기기 커플러의 부품이 IEC 60320의 어떤 부분의 표준 시트를 준수하는 기기 커플러의 보완 부품과 연결될 수 없어야 한다"고 요구한다.
섬네일|맥북 충전기 유선 어댑터
[섬네일|[아이패드 충전기, "덕헤드" 포함|left]]
애플은 이 커넥터의 수정된 버전을 사용하며, 리셉터클에는 어댑터를 제자리에 고정하고 접지를 제공하는 독점적인 핀이 있다. 대부분의 애플 제공 케이블 어댑터는 슬라이드인 커넥터를 통해 접지를 제공하지만, 북미 플러그가 있는 각진 AC 어댑터("덕헤드")는 접지를 제공하지 않는다. 이러한 전원 공급 장치는 표준 C7 커넥터를 허용하며, 비접지 응용 분야에 대해 애플에서 지원한다.

#### C13/C14 커플러
100px
100px
100px

C13/C14 커넥터와 인렛 조합은 데스크톱 컴퓨터의 전원 공급 장치, 모니터, 프린터 및 기타 주변기기부터 비디오 게임 콘솔, 악기 앰프, 전문 오디오 장비, 그리고 거의 모든 전문 비디오 장비에 이르기까지 광범위한 전자 장비에 사용된다. 이 커넥터를 사용하는 초기 제품의 예로는 애플 II가 있다. 한쪽 끝에 적절한 전원 플러그(기기가 사용되는 지역용)와 다른 쪽 끝에 C13 커넥터(기기에 연결)가 있는 전원 코드를 일반적으로 IEC 코드라고 부른다.

또한 다양한 스플리터 블록, 스플리터 케이블 및 유사 장치도 사용할 수 있다. 이들은 일반적으로 퓨즈가 없다(C13 코드가 BS 1363 플러그에 부착된 경우 제외, 이 경우는 항상 퓨즈가 있다).

이러한 케이블은 때때로 비공식적으로 "주전자 코드" 또는 "주전자 리드"라고 불리지만, C13/14 커넥터는 로만 정격되어 있다. 주전자와 같은 장치에는 로 정격된 C15/16 커넥터가 필요하다.

C13과 E 상호 연결 커넥터로 구성된 케이블은 흔히 "연장 코드"로 잘못 표기되는데, 이는 의도된 목적은 아니지만 그렇게 사용될 수 있기 때문이다. 또한 E 대신 C14로 잘못 표기되는 경우가 많다.

C13 커넥터와 C14 인렛은 서버, 라우터 및 스위치에서도 흔히 찾아볼 수 있다. C13 커넥터와 E 상호 연결 플러그를 사용하는 전원 코드 세트는 데이터 센터에서 PDU(전원 분배 장치)에서 서버로 전원을 공급하는 데 널리 사용된다.

#### C15/C16 커플러
100px
100px

일부 전기 주전자 및 가정용 소형 가전제품 (예: 가정용 증류기)은 C15 커넥터와 해당 C16 인렛이 있는 전원 코드를 사용한다. 이들의 온도 정격은 유사한 C13/C14 조합의  대신 이다. 유럽에서 C15/C16 커플러의 공식 명칭은 "고온 조건" 커플러이다.

이들은 C13/C14 커플러와 형태가 유사하지만, C16 인렛에는 접지 반대편에 돌출부가 있어 C13 피팅을 방지하고, C15 커넥터에는 해당되는 홈이 있어 C14 인렛에 끼워지는 것을 방지하지는 않는다. 예를 들어, 전기 주전자 코드는 컴퓨터에 전원을 공급하는 데 사용할 수 있지만, 수정되지 않은 컴퓨터 코드는 주전자에 전원을 공급하는 데 사용할 수 없다.

C13/C14 및 C15/C16 커플러 사이에 대중적인 혼란이 있으며, C13/C14를 비공식적으로 "주전자 플러그" 또는 "주전자 리드"(또는 이에 해당하는 현지 용어)라고 부르는 경우가 드물지 않다.

유럽 국가에서는 C15/C16 커플러가 많은 응용 분야에서 이전에 흔했던 국가 가전제품 커플러 유형을 대체하고 구식으로 만들었다.

#### C15A/C16A 커플러
100px

C15/C16 커플러의 이 수정 버전은 훨씬 높은  온도 정격을 가진다.

#### C17/C18 커플러
100px
100px
100px

C13/C14 커플러와 유사하지만 접지되지 않았다. C18 인렛은 C13 커넥터를 허용하지만, C14 인렛은 C17 커넥터를 허용하지 않는다.

IBM 휠라이터 전자 타자기 시리즈는 일반적인 응용 분야 중 하나이다. 찾기 더 쉬운 C13 커넥터가 있는 3선 코드가 때때로 2선 코드 대신 사용된다. 이 경우 접지선은 연결되지 않는다.

C17/C18 커플러는 접지 루프로 인한 주전원 험을 제거하기 위해 부동 접지가 유지되는 오디오 응용 분야에서 자주 사용된다. 다른 일반적인 응용 분야로는 엑스박스 360 게임 콘솔의 전원 공급 장치(초기에 사용된 C15/C16 커플러를 대체함)와 1990년대 초반 RCA에서 제조한 대형 CRT 텔레비전이 있다.

#### C19/C20 커플러
100px
100px
100px

접지된 16&nbsp;A, 극성. 이 커플러는 고전력 워크스테이션 및 서버, 무정전 전원 장치에 대한 전원 공급, 일부 전력 분배 장치, 대형 네트워크 라우터, 스위치, 블레이드 인클로저 및 유사 장비와 같이 더 높은 전류가 필요한 IT 응용 분야에 사용된다. 이 커넥터는 고전류 의료 장비에서도 찾아볼 수 있다. 직사각형이며 커플러 면의 긴 축과 평행한 핀을 가지고 있다.

### 상호 연결 커플러
상호 연결 커플러는 기기 커플러와 유사하지만, 성별 역할이 반대이다. 구체적으로, 암컷 기기 아웃렛은 장비에 내장되어 있고, 수컷 플러그 커넥터는 코드에 부착된다. 이들은 숫자가 아닌 문자로 식별되며, 한 문자는 플러그 커넥터를 식별하고, 알파벳 다음 문자는 짝을 이루는 기기 아웃렛을 식별한다. 예를 들어, E 플러그는 F 아웃렛에 맞는다. 2022년에 발행된 개정판부터 일반적으로 사용되는 고온 변형 중 3개가 M–R 유형으로 표준화되었다.


파일:IEC_60320-2-2_type_E_connector.jpg|IEC 60320-2-2 유형 E 플러그 커넥터
파일:ATX_PS_back_panel.jpg|일부 데스크톱 컴퓨터는 모니터 전원 공급을 위해 C14 인렛(아래)과 F형 아웃렛(위)을 모두 제공한다.
파일:Apc ups rs500 05.jpg|C14 인렛(왼쪽 아래)과 4개의 F형 아웃렛(오른쪽)이 있는 무정전 전원 장치


한쪽 끝에 C13 커넥터가 있고 다른 쪽 끝에 E형 플러그 커넥터가 있는 케이블은 일반적으로 구할 수 있다. 이들은 오래된 PC와 모니터 사이에 전원을 연결하거나, 기존 전원 코드를 연장하거나, F형 아웃렛 스트립(공간 절약 및 국제 표준화를 위해 랙 장착 장비와 함께 흔히 사용됨)에 연결하거나, 컴퓨터 장비를 무정전 전원 장치(UPS) 출력에 연결하는 등 다양한 일반적인 용도로 사용된다. J형 아웃렛도 유사한 방식으로 사용된다.

### 철회된 및 기타 표준 시트
C3, C4, C11 및 C12 표준 시트는 더 이상 표준에 나열되지 않는다.

표준 시트 C25는 고정 장치 치수를 보여준다. 시트 C26은 나사 끝이 와이어에 직접 또는 압력판을 통해 닿는 기둥형 터미널에 대한 상세 치수를 보여준다. 시트 27은 와이어가 나사 머리 주위에 감겨 고정되는 나사형 터미널에 대한 세부 정보를 보여준다.

## 같이 보기

* 콘센트
* BS 1363 – 건축용 콘센트 및 호환 코드 커넥터에 대한 영국 표준
* IEC 60906-1 – 널리 채택되지 않은 가정용 벽면 소켓에 대한 제안된 국제 표준
* IEC 60309는 더 높은 전류, 더 높은 전압 및 다상 시스템을 위한 더 큰 커플러를 지정한다.
* CEE 7 표준 AC 플러그 및 소켓 – 유럽 대륙 대부분에서 사용됨
* NEMA 커넥터 – 건축용 콘센트 및 호환 코드 커넥터에 대한 북미 표준
* 전원 입력 모듈

## 각주

## 외부 링크

* IEC 60799 2.0판 전기 액세서리 — 코드 세트 및 상호 연결 코드 세트
* 국제 표준화 기기 커넥터 (IEC-60320) 참조 차트 모든 커플러의 다이어그램, 정격 전류, 장비 등급 및 온도 정격을 포함한다.
*
* IEC 표준 60320의 미리보기 (목차 및 서론): 가정용 및 이와 유사한 일반 목적을 위한 기기 커플러:
** IEC 60320-1 일반 요구 사항
** IEC 60320-2-1 재봉틀 커플러
** IEC 60320-2-3 IPX0보다 높은 보호 등급을 가진 기기 커플러
** IEC 60320-2-4 기기 무게에 따라 연결되는 커플러
** IEC 60320-3 표준 시트 및 게이지
* IEC 표준과 동일한 인도 국가 표준:
** IS/IEC 60320-1:2001 일반 요구 사항
** IS/IEC 60320-2-2:1998 가정용 및 유사 장비용 상호 연결 커플러
** IS/IEC 60320-2-3:1998 IPX0보다 높은 보호 등급을 가진 기기 커플러

분류:IEC 표준