19인치 랙

[섬네일|그림은 캐비닛에 내장된 수많은 [아웃보드 기기들을 보여주며, 이들은 19인치 랙 표준을 완벽하게 따르고 있다.]]
섬네일|전체 높이 랙 캐비닛

**19인치 랙**(19-inch rack)은 여러 전자 장비 모듈을 장착하기 위한 표준화된 프레임 또는 인클로저이다. 각 모듈은 너비가 인 전면 패널을 갖는다. 19인치 치수에는 장비의 각 측면에서 돌출된 가장자리나 귀(ear) 부분이 포함되어 있어, 모듈을 나사나 볼트로 랙 프레임에 고정할 수 있다. 일반적인 용도로는 컴퓨터 서버, 전기 통신 장비 및 네트워킹 하드웨어, 오디오비주얼 제작 기구, 프로페셔널 오디오 장비, 과학 장비 등이 있다.

## 개요 및 역사
랙에 배치하도록 설계된 장비는 일반적으로 **랙 마운트**(rack-mount)/**랙 마운트 가능**(rack-mountable), **랙 마운트 기구**, **랙 마운트 시스템** 또는 **랙 마운트 샤시**라고 한다. 랙에는 서브랙이나 선반이 포함될 수 있다. 장착 가능한 장비의 높이는 의 배수 또는 1 랙 유닛(U, 드물게 RU)으로 표준화되어 있다. 업계 표준 랙 캐비닛은 42U 높이이지만, 많은 데이터 센터에는 이보다 더 높은 랙이 있다.

**릴레이 랙**(relay rack)이라는 용어는 19세기 후반 텔레포니 분야에서 처음 등장했다.

1911년경에는 이 용어가 철도 신호 분야에서도 사용되었다. 초기 랙의 치수가 표준화되었다는 증거는 거의 없다.

섬네일|right|upright|전화 장비 랙 (1923)
의 랙 유닛을 갖춘 19인치 랙 형식은 전화 회사의 전화국에서 중계기 및 종단 장치에 필요한 공간을 줄이기 위해 1922년경 AT&T에 의해 표준으로 확립되었다. 1914년의 초기 중계기들은 선반, 나무 상자, 캐비닛 등에 임시방편으로 설치되었다. 직렬 생산이 시작되자 중계기 하나당 하나씩 주문 제작된 랙에 장착되었다. 그러나 장거리 네트워크의 급격한 성장에 발맞춰 AT&T의 엔지니어링 부서는 체계적인 재설계를 단행했고, 그 결과 "중심 간 거리가 19인치인 수직 지지대에 장착하도록 설계된" 일련의 모듈형 공장 조립 패널이 탄생했다. 패널의 높이는 다양하지만 "모든 경우에 인치의 정수 배"가 되도록 설계되었다.

1934년까지 이는 와 가 교대로 배치된 간격의 12-24 나사용 구멍이 뚫린 확립된 표준이 되었다. EIA 표준은 1988년 공공법 100-418을 준수하기 위해 1992년에 다시 개정되었으며, 표준 U를  +  + 로 설정하여 각 U를 가 되게 했다.

장착되는 기술이 상당히 변하고 랙이 적용되는 분야가 크게 확장되는 동안에도 19인치 랙 형식은 일정하게 유지되었다.  간격의 구멍을 가진 웨스턴 일렉트릭 23인치 표준이 기존 ILEC/CLEC 시설에서 여전히 사용되고 있지만,  표준 랙 배치는 전기 통신, 컴퓨터, 오디오, 비디오, 오락 및 기타 산업 전반에서 널리 사용된다.

2포스트 또는 4포스트 형태의 19인치 랙은 기업 데이터 센터, 인터넷 서비스 제공자 시설, 전문적으로 설계된 기업 서버실의 대부분의 장비를 수용하지만, 하이퍼스케일 컴퓨팅에서는 일반적으로 더 넓은 랙을 사용한다. 랙은 과도한 바닥 공간을 차지하거나 선반을 요구하지 않으면서도 고밀도 하드웨어 구성을 가능하게 한다.

[섬네일|전자 및 과학 실험실용 전문 등급 [오실로스코프 Tektronix 7603 (1970년대). 일반적으로 랙 마운트 기기의 경우 전면 패널의 너비가 기기 자체의 너비보다 넓어 좌우 랙 레일과 겹치는 영역(나사 구멍 포함)을 제공한다.]]
19인치 랙은 앰프, 이펙터, 인터페이스, 헤드폰 앰프, 소규모 오디오 믹서 등 전문 오디오 및 비디오 장비를 수용하는 데도 자주 사용된다. 랙 마운트 장비의 세 번째 일반적인 용도는 산업용 전력, 제어 및 자동화 하드웨어이다.

일반적으로 설치되는 장비의 전면 패널 높이는 할당된 U 수보다 만큼 낮다. 따라서 1U 랙 마운트 컴퓨터는 가 아니라  높이이다. n이 랙 유닛 수라면 패널 높이의 이상적인 공식은 인치 계산 시 이고, 밀리미터 계산 시 이다. 이 틈새는 설치된 장비 위아래에 약간의 여유를 두어 인접한 장비에 걸리지 않고 제거할 수 있게 한다.

## 장비 장착
섬네일|upright|전형적인  서버 랙 레일 단면, 치수는 미국 인치 단위
섬네일|upright|전형적인  서버 랙 레일 단면, 치수는 mm 단위(정확함)

### 고정
원래 장착 구멍은 특정 나사산으로 탭 가공되어 있었다. 랙 레일이 너무 얇아 탭을 낼 수 없는 경우 리벳 너트나 다른 나사산 인서트를 사용할 수 있으며, 장착할 장비의 종류가 미리 알려진 경우 장착 레일에서 일부 구멍을 생략할 수 있다.

장비를 자주 교체하는 랙에서 나사산이 있는 장착 구멍은 나사산이 손상되거나 장착 나사가 부러질 수 있어 문제가 된다. 두 문제 모두 해당 장착 구멍을 사용할 수 없게 만든다. 전혀 사용되지 않을 수도 있는 수많은 구멍을 탭 가공하는 것은 비용이 많이 든다. 그럼에도 불구하고 나사산 구멍 랙은 일반적으로 하드웨어가 거의 바뀌지 않는 곳에서 여전히 사용된다. 예로는 전화 교환국, 네트워크 케이블링 패널, 방송 스튜디오 및 일부 정부·군사 애플리케이션이 있다.

나사산 구멍 랙은 먼저 클리어런스 홀(둥근 구멍, 나사산 없는 둥근 구멍, 및 Versa Rail) 랙으로 대체되었다. 구멍은 볼트가 걸리지 않고 자유롭게 삽입될 수 있을 만큼 충분히 크며, 볼트는 케이지 너트를 사용하여 고정된다. 너트가 마모되거나 볼트가 부러지는 경우 너트를 쉽게 제거하고 새것으로 교체할 수 있다. 클리어런스 홀 랙의 생산 비용은 더 저렴하다.

랙 디자인의 다음 혁신은 사각형 구멍 랙이었다. 사각형 구멍 랙은 볼트가 필요 없는 장착을 가능하게 하여, 랙 마운트 장비를 사각형 구멍의 돌출부에 삽입하고 걸기만 하면 된다. 사각형 구멍 랙에서 하드웨어의 설치와 제거는 매우 쉽고 볼트가 필요 없으며, 장비의 무게와 작은 고정 클립만으로 장비를 제자리에 유지할 수 있다. 둥근 구멍이나 나사산 구멍 랙용으로 설계된 구형 장비도 사각형 구멍 랙용 케이지 너트를 사용하여 계속 사용할 수 있다.

### 구조적 지지
랙 마운트 가능 장비는 전통적으로 전면 패널을 랙에 볼트로 고정하거나 클립으로 고정하여 장착한다. IT 산업 내에서 네트워크/통신 장비는 탁상형 및 벽면 장착을 포함한 여러 장착 위치를 갖는 것이 일반적이므로, 랙 마운트 가능 장비는 종종 19인치 랙에 장착하기 전에 장비에 나사나 볼트로 고정해야 하는 L-브래킷을 특징으로 한다. 통신 산업에서 23인치 랙이 널리 보급됨에 따라 동일한 관행이 일반적이지만, 19인치 및 23인치 브래킷을 모두 사용할 수 있는 장비를 통해 기존 랙에 장착할 수 있도록 한다.

전면 장착 지지의 주요 구조적 약점은 장비의 장착 브래킷과 랙 자체에 가해지는 굽힘 응력이다. 그 결과, 후면 장착 포스트 한 쌍이 대칭으로 배치된 4포스트 랙이 보편화되었다. 전면과 후면 장착 포스트 사이의 간격은 랙 공급업체나 랙의 구성에 따라 다를 수 있으므로(일부 랙은 앞뒤로 이동할 수 있는 전면 및 후면 레일을 포함할 수 있음, 예: APC SX 범위 랙), 4포스트 장착 브래킷을 특징으로 하는 장비는 조절 가능한 후면 브래킷을 갖는 것이 일반적이다.

서버 및 깊이가 깊은 장비는 종종 전면 및 후면 포스트에 볼트로 고정된 레일(위와 마찬가지로 이러한 레일은 깊이 조절이 가능한 것이 일반적임)을 사용하여 장착되므로, 장비가 4개의 포스트에 의해 지지되면서도 쉽게 설치 및 제거될 수 있다.

장비의 깊이나 랙 인클로저 자체의 외부 너비 및 깊이(장착 레일을 포함하는 구조, 도어 및 패널 포함)에 대한 표준은 없지만, 4포스트 랙은 너비가  또는 이고 깊이가 ,  또는 인 경향이 있다. 이는 제조사, 랙의 설계 및 목적에 따라 다르지만, 일반적인 제약 요인(예: 이중 바닥 타일 치수)을 통해 이러한 치수가 매우 일반화되었다. 추가적인 너비와 깊이는 케이블링을 쉽게 배선할 수 있게 하며(광케이블 및 구리 케이블의 최소 곡률 반경 유지에도 도움을 줌), 더 깊은 장비를 활용할 수 있게 한다. IT 랙의 일반적인 특징은 후면 레일과 랙 인클로저 측면 사이의 공간을 활용하는 전원 분배 장치(PDU) 및 수직 케이블 관리자와 덕트와 같은 제로-U 액세서리용 장착 위치이다.

장착 포스트에 필요한 강도는 포스트가 단순히 평평한 조각이 아니라 실제로는 랙 모서리에 배치된 더 넓은 접힌 조각임을 의미한다. 포스트는 보통 두께 약 2mm의 강철(공식 표준은 최소 1.9mm 권장) 또는 약간 더 두꺼운 알루미늄으로 만들어진다.

랙, 특히 2포스트 랙은 넘어지지 않도록 바닥이나 인접한 건물 구조물에 고정되는 경우가 많다. 이는 일반적으로 지진 지역의 지역 건축 법규에 의해 요구된다. Telcordia Technologies의 일반 요구 사항 문서 GR-63-CORE에 따르면, 지진 발생 시 전기 통신 장비는 장비 프레임워크, 회로 기판 및 커넥터에 과도한 응력을 줄 수 있는 움직임에 노출된다. 움직임의 양과 그로 인한 응력은 건물의 구조적 특성과 장비가 포함된 프레임워크, 그리고 지진의 심각도에 따라 달라진다. GR-63, NEBS 요구 사항: 물리적 보호에 따라 등급이 매겨진 내진 랙을 사용할 수 있으며, Zone 4는 가장 가혹한 환경을 나타낸다.

GR-3108, 실외 설비(OSP) 내 네트워크 장비를 위한 일반 요구 사항은 내진 설계가 된 19인치 랙의 가용 개구부를 규정한다.

### 레일 (슬라이드)
무거운 장비나 유지보수를 위해 자주 접근해야 하는 장비로서, 네 모서리를 동시에 부착하거나 분리하는 것이 어려운 경우, 랙에 직접 장착하지 않고 레일(또는 슬라이드)을 통해 장착하는 경우가 많다. 한 쌍의 레일이 랙에 직접 장착되고, 장비는 이를 지지하는 레일을 따라 랙 안으로 미끄러져 들어간다. 제자리에 위치하면 장비를 랙에 볼트로 고정할 수도 있다. 레일은 장비가 랙 밖으로 완전히 미끄러져 나온 상태에서도 장비를 완전히 지탱할 수 있으며, 이는 장비의 점검이나 유지보수에 유용하다. 일부 랙 슬라이드에는 틸트 메커니즘이 포함되어 있어 랙에서 완전히 연장되었을 때 랙 마운트 장비의 상단이나 하단에 쉽게 접근할 수 있다.

컴퓨터 및 디스크 어레이 또는 라우터와 같은 기타 데이터 처리 장비용 슬라이드 또는 레일은 해당 장비의 두께(랙 측면에서 장비까지의 측정치)나 레일 장착 방식에 대한 표준이 없으므로 장비 제조업체에서 직접 구매해야 하는 경우가 많다.

레일 키트에는 서버에 연결된 케이블을 접어서 서버를 꺼낼 때 연결을 끊지 않고도 깔끔하게 펼쳐질 수 있게 하는 케이블 관리 암(CMA)이 포함될 수 있다.

### 컴퓨터 장착
섬네일|서버가 설치된 19인치 컴퓨터 랙의 예

랙 마운트용으로 설계된 컴퓨터 서버에는 랙에서 서버를 쉽게 사용할 수 있도록 하는 여러 추가 기능이 포함될 수 있다.
* 슬라이딩 레일은 서비스 시 랙에서 연장되었을 때 장비가 움직이지 않도록 다양한 확장 위치에서 잠길 수 있다.
* 서버 자체의 측면에 잠금 핀이 있어 분리 가능한 주방 서랍과 유사한 방식으로 확장 레일 어셈블리의 슬롯에 떨어뜨릴 수 있다. 이는 서버를 공중에 들고 각 레일을 서버 측면에 나사로 고정할 필요가 없으므로 매우 쉬운 서버 설치 및 제거를 가능하게 한다.
* 일부 랙 마운트 하드웨어 제조업체는 서버 뒤에 접이식 케이블 트레이를 포함하여 랙 내부에서는 케이블이 깔끔하게 접힌 채널에 고정되지만, 랙 밖으로 당기면 긴 띠 모양으로 펼쳐져 서버가 랙 앞 공중에 완전히 연장된 상태에서도 플러그가 꽂힌 채 정상적으로 작동할 수 있게 한다. 이 장비는 유지보수를 단순화하지만 공기 흐름을 제한하는 대가를 치른다.
* 랙 최적화 서버는 랙 전면과 후면에 표시등을 복제하여 주의가 필요한 기계를 식별하는 데 도움을 주거나, 서버 양쪽에 별도의 식별 LED 표시등을 제공할 수 있다(소프트웨어에서 켜거나 관련 버튼을 눌러 켤 수 있음). 일부 구성에서는 단일 랙에 50대 이상의 1U 서버를 수용할 수 있으므로, 이는 랙 후면에서 정확히 어떤 기계에 문제가 있는지 확인하는 간단한 방법을 제공한다.
* 케이블을 당기지 않고 서버를 당기거나 밀 수 있도록 서버 레일 후면에 손잡이가 제공될 수 있다.

단일 랙에 수많은 컴퓨터가 있는 경우 각 컴퓨터가 별도의 키보드, 마우스, 모니터를 갖는 것은 비현실적이다. 대신 KVM 스위치나 LOM 소프트웨어를 사용하여 여러 대의 컴퓨터 간에 단일 키보드/비디오/마우스 세트를 공유한다.

장착 구멍 배치가 수직으로 대칭이므로 랙 마운트 가능 장비를 거꾸로 장착하는 것이 가능하다. 그러나 모든 장비가 이러한 유형의 장착에 적합한 것은 아니다. 예를 들어, 대부분의 광 디스크 플레이어는 구동 전동기 메커니즘이 디스크를 잡지 못하기 때문에 거꾸로 작동하지 않는다.

### 랙 유형
표준 19인치 서버 랙 캐비닛은 일반적으로 높이 42U, 너비 , 깊이 이다. 이는 974L, 즉 1세제곱미터가 조금 안 되는 부피를 차지한다. 최신 서버 랙 캐비닛에는 조절 가능한 장착 레일이 제공되어 필요한 경우 사용자가 더 얕은 깊이에 레일을 배치할 수 있다. 방음 서버 랙, 에어컨 설치형 서버 랙, NEMA 등급, 내진 등급, 오픈 프레임, 좁은 폭, 심지어 소규모 애플리케이션을 위한 소형 19인치 랙을 포함한 수많은 특수 서버 랙이 있다. 캐비닛은 일반적으로 대부분의 데이터 센터에서 사용되는 표준  바닥 타일보다 넓지 않게 제작된다.

라우터나 스위치와 같은 통신 장비를 운반하는 랙은 측면의 수많은 케이블을 수용하기 위해 추가 너비를 갖는 경우가 많다.

#### 4포스트 캐비닛 랙
4포스트 랙은 전면과 후면에서 장비를 지지하는 장착 레일을 가질 수 있다. 이러한 랙은 측면이나 문이 없는 오픈형 구조일 수도 있고, 전면 및 후면 도어, 사이드 패널 및 상단 덮개로 둘러싸인 밀폐형일 수도 있다. 대부분의 데이터 센터는 4포스트 랙을 사용한다.

#### 2포스트 릴레이 랙
2포스트 랙은 두 개의 수직 포스트를 제공한다. 이 포스트들은 일반적으로 중량급 금속이나 압출 알루미늄으로 제작된다. 상단 바와 넓은 발판이 포스트들을 연결하며, 지진 안전을 위해 랙을 바닥 및 천장에 단단히 고정할 수 있게 한다. 장비는 무게 중심 근처에 장착하거나(전면 패널에 가해지는 하중 최소화), 장비의 전면 패널 구멍을 통해 장착할 수 있다. 릴레이 랙이라는 이름은 전화 릴레이 및 스위칭 장비를 수용했던 초기 2포스트 랙에서 유래되었다. 2포스트 랙은 통신 설비에 가장 자주 사용된다.

#### ATA 로드 케이스 랙
[섬네일|[음향 보강 시스템의 랙 마운트 오디오 앰프. 각 랙에는 크고 튼튼한 롤러가 달려 있다. 이는 야외 콘서트와 같은 임시 공연장에서 전형적인 모습이다.]]

자주 이동하거나 거친 취급으로부터 보호해야 하는 19인치 장비는 미국 항공 운송 협회(ATA)가 승인한 로드 케이스(종종 플라이트 케이스라고도 함)에 수용될 수 있다. 로드 케이스는 일반적으로 폴리염화 비닐(PVC)이 라미네이트된 합판 측면, 압출 알루미늄 모서리, 강철 코너, 핸들 및 래치를 갖는다. 큰 케이스는 보통 이동이 편리하도록 바퀴가 달려 있다. 로드 케이스 랙은 1U 표준에 기초한 다양한 높이와 다양한 깊이로 제공된다. 비절연 케이스는 단순히 케이스 내부에 19인치 장착 포스트를 장착한다. 충격과 진동으로부터 장비를 보호하기 위해 로드 랙 케이스는 내부 및 외부 케이스를 사용한다. 이러한 케이스는 두꺼운 폼 층으로 절연되거나 스프링 장착형 쇼크 마운트를 사용할 수 있다. 투어 음악가, 연극 제작팀, 음향 및 조명 회사들이 로드 케이스 랙을 사용한다.

로드 케이스에 사용되는 랙 스트립은 싱글 앵글과 더블 앵글의 두 가지 유형이 있다. 더블 앵글 랙 스트립은 더 나은 구조적 강도를 제공하며, 케이블 관리나 무거운 장비를 위한 추가 지지 면을 제공한다.

#### 유리섬유 강화 플라스틱 케이스 랙
1965년, ECS Composites에 의해 내구성이 뛰어난 섬유 강화 플라스틱 19인치 랙 마운트 케이스가 특허를 받았으며, 군사 및 상업용 전자 장치 배치 및 운용에 널리 사용되게 되었다. 랙 마운트 케이스는 군사 및 상업적 용도로 열 성형 복합재, 탄소 섬유 및 듀폰의 케블라로도 제작된다.

#### 폴리에틸렌 성형 케이스 랙
회전 성형 폴리에틸렌 외포를 사용하는 휴대용 랙 케이스는 더 내구성이 강한 ATA 승인 케이스보다 저렴한 대안이다. 이러한 케이스는 빈번한 운송과 거친 취급을 받지 않는 장비를 사용하는 음악가와 연예인들을 대상으로 마케팅된다. 폴리에틸렌 쉘은 유리섬유로 강화되지 않았으며 단단하지 않다. 작은 케이스의 형태는 랙 레일과 커버 씰 압출물만으로 유지된다. 큰 케이스는 추가 합판이나 판금으로 더 강화된다. 외포는 종종 적재된 케이스가 약간 변형되어 상단 케이스가 미끄러지는 현상을 방지하기 위해 자체 맞물림 패턴으로 엠보싱 처리된다. 케이스는 일반적으로 본체 끝단에 압출 알루미늄 밴드를 사용하며 커버의 유사한 밴드와 텅 앤 그루브 방식으로 맞물린다. 엔드 커버는 대개 단순한 드로우 래치나 회전 캠 나비 래치로 고정된다.

## 냉각

랙 마운트 장비의 공기 흐름 및 냉각에 대한 표준은 없다. 전면 흡기 및 후면 배기뿐만 아니라 측면 흡기 및 배기를 포함한 다양한 공기 흐름 패턴이 발견될 수 있다. 저전력 장치는 능동 냉각을 사용하지 않고 수동 열 복사 및 대류만을 사용하여 열을 발산할 수 있다.

랙 마운트 컴퓨터 서버의 경우, 장치는 일반적으로 전면에서 공기를 흡입하고 후면에서 배출한다. 이는 뜨거운 배기 가스가 인접한 장치를 통해 재순환되어 과열을 일으키는 순환 공기 흐름을 방지한다.

오픈 프레임 랙이 가장 저렴하지만, 공랭식 장비를 먼지, 보풀 및 기타 환경 오염에 노출시킨다. 강제 공기 팬이 있는 밀폐형 캐비닛은 먼지로부터 장비를 보호하기 위해 공기 필터링을 가능하게 한다.

대규모 서버실은 종종 통로 양쪽의 랙이 전면을 마주 보거나 후면을 마주 보게 하여 랙 캐비닛을 그룹화하며, 이는 랙 전면에 시원한 공기를 공급하고 후면에서 뜨거운 공기를 수집함으로써 냉각을 단순화한다. 이러한 통로 자체는 냉각 공기가 필요하지 않은 건물의 다른 부분으로 이동하거나 뜨거운 공기와 섞여 효율이 떨어지는 것을 방지하기 위해 냉기 격리 터널로 폐쇄될 수 있다. 서버실의 이중 바닥 냉각도 비슷한 목적을 수행할 수 있다. 이는 바닥 아래 공간을 통해 밀폐된 랙 캐비닛의 하단으로 냉각 공기 흐름을 허용한다.

랙 장비에서 강제 공기 팬 냉각의 어려움은 팬이 노후화나 먼지로 인해 고장 날 수 있다는 것이다. 팬 자체를 교체하기가 어려울 수 있다. 네트워크 장비의 경우, 팬을 교체하기 위해 장치에서 50개 이상의 케이블을 뽑고, 랙에서 장치를 제거한 다음, 장치 샤시를 분해해야 할 수도 있다.

그러나 일부 랙 장비는 케이블이나 장치를 랙에서 제거하지 않고도 접근할 수 있는 퀵 체인지 팬 트레이를 사용하여 팬 교체를 쉽게 하도록 설계되었으며, 경우에 따라 장치를 끄지 않고도 교체 중에 작동이 중단되지 않도록 설계되기도 한다.

## 사양
섬네일|랙의 슬라이딩 트레이에 장착된 컴퓨터 키보드와 모니터
 랙에 대한 공식 표준은 다음에서 확인할 수 있다.
* 미국 전자 산업 협회 EIA-310-D, 캐비닛, 랙, 패널 및 관련 장비, 1992년 9월 작성. (현재 Rev E 1996이 최신 표준)
* Consumer Electronics Association CEA-310-E 캐비닛, 패널, 랙 및 서브랙을 위한 설계 요구 사항, 2005년 12월 14일 작성
* 국제전기기술위원회 - 프랑스어 및 영어 버전으로 여러 문서가 제공됨.
** IEC 60297 전자 장비용 기계적 구조 - 482.6 mm (19 인치) 시리즈의 기계적 구조 치수
*** IEC 60297-1 IEC 60297-3-100으로 대체됨
*** IEC 60297-2 IEC 60297-3-100으로 대체됨
*** IEC 60297-3-100 3-100부: 전면 패널, 서브랙, 샤시, 랙 및 캐비닛의 기본 치수
*** IEC 60297-3-101 3-101부: 서브랙 및 관련 플러그인 유닛
*** IEC 60297-3-102 3-102부: 인젝터/익스트랙터 핸들
*** IEC 60297-3-103 3-103부: 키잉 및 정렬 핀
*** IEC 60297-3-104 3-104부: 서브랙 및 플러그인 유닛의 커넥터 종속 인터페이스 치수
*** IEC 60297-3-105 3-105부: 1U 샤시의 치수 및 설계 측면
*** IEC 60297-4 IEC 60297-3-102로 대체됨
*** IEC 60297-5 여러 문서 (-100, 101, 102, ... 107), IEC 60297-3-101로 대체됨
*  DIN 41494 - 독일어로 된 여러 문서가 있으나 일부 문서는 영어로 제공됨.
** DIN 41494 전자 장비용 장비 관행; 482.6 mm (19 인치) 시리즈의 기계적 구조
*** DIN 41494-7 캐비닛 및 랙 스위트의 치수.
*** DIN 41494-8 전면 패널의 부품; 장착 조건, 치수
*** DIN IEC 60297-3-100 (위 IEC 섹션 참조)

랙의 장착 고정 장치는 수직으로 서 있는 두 개의 평행한 금속 스트립(포스트 또는 패널 마운트라고도 함)으로 구성된다. 각 포스트의 너비는 이며, 의 간격으로 떨어져 있어 전체 랙 너비는 가 된다. 포스트에는 일정한 간격으로 구멍이 뚫려 있으며, 양쪽 포스트가 일치하여 각 구멍이 중심 간 거리 의 수평 쌍을 이룬다.

포스트의 구멍은 수직으로 의 중심 간격으로 반복되는 3개 한 세트로 배열되어 있다. 따라서 구멍 패턴은 마다 반복된다.

이렇게 배열된 구멍은 탭 가공(보통 10-32 UNF 나사산, 드물게 6mm 미터)되어 있거나 케이지 너트를 위한 사각형 구멍을 가질 수 있다.

### 랙 유닛

랙은 수직으로 높이 의 영역으로 나뉜다. 각 영역은 양쪽에 3개의 완전한 구멍 쌍을 갖는다. 구멍은 영역의 상단 또는 하단에서 , ,  위치에 중심이 맞춰져 있다. 이러한 영역을 흔히 유닛을 뜻하는 **U**, 랙 유닛을 뜻하는 **RU**, 또는 독일어로 Höheneinheit를 뜻하는 **HE**라고 한다. 랙 내의 높이는 이 유닛으로 측정된다. 랙 마운트 가능 장비는 일반적으로 정수 개의 U를 차지하도록 설계된다. 예를 들어, 오실로스코프는 4U 높이일 수 있다. 랙 마운트 가능 컴퓨터와 서버는 대부분 1U에서 4U 사이의 높이이다. 블레이드 서버 인클로저는 10U가 필요할 수도 있다.

이따금 1.5U 서버나 너비가 22.5cm 또는 인 장비와 같이 분수 단위 U 장치를 볼 수 있으며, 이는 이러한 장치를 2~3대 나란히 설치할 수 있게 하지만 훨씬 드물다.

랙의 높이는 방송 콘솔에서 볼 수 있는 몇 인치부터 내부가 45 랙 유닛() 높이인 바닥 설치형 랙까지 다양할 수 있다. 42U는 흔히 쓰이는 구성이다. 산업용 장비를 위한 수많은 벽걸이형 인클로저가 19인치 랙을 사용한다.

## 관련 표준
### 10인치 랙
섬네일|10인치 랙과 19인치 랙 치수 비교
일부 전기 통신 및 네트워킹 장비는 표준 19인치 랙과 동일한 유닛 높이를 가진 더 좁은 10인치 형식으로 제공된다.
이 표준은 가용 공간이 제한된 취미 활동가들 사이에서도 인기를 얻고 있다.

### 11피트 프레임
스텝-바이-스텝 전화 스위치와 같은 회전식 전화 장비를 고정하기 위한 프레임은 일반적으로 높이가 였다. 일련의 연구를 통해 높이 , 너비는 의 배수(가장 흔하게는  너비)인 모듈형 프레임이 채택되었다.

### ETSI 랙
섬네일|19인치 랙과 ETSI 랙 치수 비교
**ETSI 랙**은 유럽 전기 통신 표준 협회(ETS 300 119)에 의해 정의된다. 오른쪽 장착 레일의 오른쪽 가장자리에서 왼쪽 장착 레일의 왼쪽 가장자리까지의 거리는 이다. 535 mm가 21인치에 매우 가깝기 때문에 이러한 랙은 때때로 21인치 랙이라고 불린다. 포스트 사이의 간격은 이다. 19인치 장비의 최대 너비는 이므로, ETSI 브래킷이나 어댑터 플레이트를 사용하여 ETSI 랙에 쉽게 장착할 수 있다.

19인치 표준과 달리 ETSI는 랙 인클로저의 크기도 정의했다. 허용되는 네 가지 너비는 이고 허용되는 두 가지 깊이는 이다. 구멍 간격은 이다.

### 23인치 랙
[섬네일|1948년 원형 [맨체스터 베이비와 1998년 작동 복제품(사진)은 23인치 랙에 장착되었다.]]

 랙은 (주로) 전화, 컴퓨터, 오디오 및 기타 장비를 수용하는 데 사용되지만, 19인치 랙보다는 덜 일반적이다. 이 크기는 설치된 장비의 전면 패널 너비를 나타낸다. 랙 유닛은 수직 간격의 척도이며 19인치와 23인치 랙 모두에 공통으로 적용된다.

구멍 간격은  중심(웨스턴 일렉트릭 표준)이거나  랙과 동일하다( 간격).

### 오픈 랙

오픈 랙(Open Rack)은 오픈 컴퓨트 프로젝트에서 설계한 장착 시스템으로, 일반적인 19인치 랙과 동일한 외부 치수(예: 너비 600 mm)를 갖지만, 내부적으로는 의 더 넓은 장비 모듈을 지원한다.

### OpenVPX

OpenVPX는 국방 애플리케이션의 샤시에 설치할 수 있는 모듈에 대한 업계 표준이다. 모듈은 랙의 장비와 유사하게 다양한 기능을 제공할 수 있다.

### 유로랙

유로랙(Eurorack)은 일반적으로 전자 음악 제작에서 전자 음악 악기인 모듈러 신시사이저의 구성 요소를 설치하는 데 사용되는 표준이다. 이는 해당 표준에 특화된 랙 장착 시스템을 통해 이루어진다.

### 유로카드

유로카드(Eurocard)는 표준 샤시에 함께 꽂을 수 있는 인쇄 회로 기판(PCB) 카드를 위한 IEEE 표준 형식으로, 이 샤시는 19인치 랙에 장착될 수 있다. 샤시는 상단과 하단에 일련의 슬롯형 카드 가이드로 구성되어 있으며, 카드를 책꽂이의 책처럼 세워서 밀어 넣는다. 각 카드의 뒷면에는 샤시 후면을 닫는 백플레인의 결합 커넥터에 꽂히는 하나 이상의 커넥터가 있다. VME버스(Versa Module Eurocard 버스), STEbus, PCI eXtensions for Instrumentation, openGear 및 기타 여러 표준이 유로카드와 목표를 공유하며 개발되었다.

## 갤러리


DL380sREAR.jpg|후면에서 본 서버 랙
Wikimedia Foundation Servers-8055 08.jpg|전면에서 본 위키미디어 재단 서버
Wikimedia Foundation Servers-8055 23.jpg|후면에서 본 위키미디어 재단 서버
Wikimedia Foundation Servers-8055 02.jpg|후면에서 본 위키미디어 재단 서버
Fuji TV (5712870769).jpg|비디오 장비가 설치된 19인치 랙


## 같이 보기
* 데이터 센터
* 랙 유닛

## 각주

분류:서버 하드웨어
분류:컴퓨터 인클로저