फायर अलार्म (अग्नि सचेतक)

thumb|एक स्ट्रोब लाईट के साथ अग्नि सचेतक अधिसूचना उपकरण.

अग्नि सचेतक यन्त्र लोगों को सचेतन देता है जब धूम्र, अग्नि, कार्बन मोनोक्साइड, या अन्य अग्नि से सम्बन्धित या सामान्य अधिसूचना आपात स्थिति का पता चलता है। ये सचेतक धूम्र संसूचकों और ताप संसूचकों से स्वचालित रूप से सक्रिय हो सकते हैं या मैन्युअल कॉल पॉइंट या पुल स्टेशनों जैसे मैन्युअल अग्नि सचेतक सक्रियण उपकरणों के माध्यम से भी सक्रिय हो सकते हैं। सचेतक या तो मोटर चालित घण्टियाँ या दीवार पर लगाने योग्य ध्वनि यन्त्र हो सकते हैं। वे स्पीकर स्ट्रोब भी हो सकते हैं जो सचेतक बजाते हैं, इसके बाद क्या करना है पर स्पष्ट निर्देशों के लिए एक ध्वनि निकासी सन्देश होता है। अग्नि सचेतक ध्वनि यन्त्रोपकरणों को देश और निर्माता के आधार पर कुछ आवृत्तियों और निम्न, मध्यम और उच्च सहित विभिन्न स्वरों पर सेट किया जा सकता है। यूरोप में अधिकांश अग्नि सचेतक यन्त्र वैकल्पिक आवृत्तियों के साथ साइरन की तरह ध्वनि करते हैं। अग्नि सचेतक उपकरणों को विभिन्न वॉल्यूम स्तरों पर भी सेट किया जा सकता है।

## डिजाइन
आम तौर पर उपयुक्त मॉडल बिल्डिंग कोड, बीमा एजेंसियों और अन्य प्राधिकारियों के आदेश के अनुसार संरक्षण के न्यूनतम स्तरों के सन्दर्भ के माध्यम से आग सुरक्षा लक्ष्यों के निर्धारण के बाद फायर अलार्म डिजाइनर इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक विशिष्ट घटकों, व्यवस्थाओं और इंटरफेसों को निर्दिष्ट करने का काम करता है। डिजाइन प्रक्रिया के दौरान इन प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से बनाए गए उपकरणों का चयन किया जाता है और मानकीकृत इंस्टालेशन विधियों का पूर्वानुमान लगाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एनएफपीए 72, *द नेशनल फायर अलार्म कोड* एक स्थापित और व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला इंस्टालेशन मानक है।

## मौलिक कॉन्फ़िगरेशन
thumb|एक हनीवेल डेल्टानेट एफएस90 फायर अलार्म कंट्रोल पैनल. |पाठ=
* फायर अलार्म कंट्रोल पैनल: यह घटक, जो कि इस सिस्टम का हब या केन्द्र है, इनपुट्स और सिस्टम की अखंडता की निगरानी करता है, आउटपुट्स को नियंत्रित करता है और जानकारी को प्रसारित करता है।

* प्राथमिक विद्युत आपूर्ति: आम तौर पर बिना स्विच के 120 या 240 वोल्ट के अल्टरनेटिंग करंट स्रोत की आपूर्ति किसी कमर्शियल पावर यूटिलिटी से होती है। गैर-आवासीय अनुप्रयोगों में, फायर अलार्म सिस्टम और उसके घटकों को एक शाखा सर्किट अर्थात् परिपथ समर्पित होता है। "समर्पित शाखा सर्किटों" को लेकर "व्यक्तिगत शाखा सर्किटों" के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए जो केवल एक उपकरण को ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं।

* द्वितीयक (बैकअप) विद्युत आपूर्ति: इस घटक का इस्तेमाल प्राथमिक विद्युत के विफल होने की स्थिति में ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए किया जाता है जिसमें आम तौर पर जनरेटर सहित मोहरबंद सीसा-अम्ल भण्डारण वाली बैटरियां या अन्य आपातकालीन स्रोत होते हैं।

* आरंभक उपकरण: यह घटक फायर अलार्म कंट्रोल यूनिट के लिए एक इनपुट की तरह काम करता है और यह हाथ से या अपने आप चालू होता है। जैसे, पुल स्टेशन या स्मोक डिटेक्टर. 

* अधिसूचना उपकरण: यह घटक फायर अलार्म सिस्टम या अन्य संग्रहित ऊर्जा स्रोत से आपूर्तित ऊर्जा का इस्तेमाल निकटवर्ती व्यक्तियों को कार्रवाई करने की सूचना देने के लिए करता है, जिसमें आम तौर पर जगह खाली करना शामिल होता है। इस काम को करने के लिए फ्लैशिंग लाइट, स्ट्रोब लाइट, इलेक्ट्रोमेकैनिकल हॉर्न, स्पीकर या इनमें से कुछ या सभी उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है।

* इमारत सुरक्षा इंटरफेस: यह इंटरफेस, वायु गतिविधि, लाइटिंग, प्रक्रिया नियंत्रण, मानव स्थानांतरण और निकास को प्रभावित करके फायर अलार्म सिस्टम को निर्दिष्ट माहौल के पहलुओं पर काबू पाने और आग के लिए इमारत को तैयार करने और धुएँ और आग को फैलने से रोकने की अनुमति देता है।

## आरंभक उपकरण
* हाथ से चालू किए जाने वाले उपकरण; ब्रेक ग्लास स्टेशन, बटन और हस्तचालित पुल स्टेशन का निर्माण इस तरह से किया जाता है कि तुरंत उनकी स्थिति का पता लगाया जा सके (निकास के पास), उनकी पहचान की जा सके और उन्हें संचालित किया जा सके. 
* अपने आप चालू होने वाले उपकरण कई रूपों में मिल सकते हैं जिन्हें आग से जुड़े भौतिक बदलावों पर प्रतिक्रिया करने के इरादे से निर्मित किया जाता है: संवहनीय तापीय ऊर्जा; ताप डिटेक्टर, दहन उत्पाद; स्मोक डिटेक्टर, विकिरण ऊर्जा; फ्लेम डिटेक्टर, दहन गैस; कार्बन मोनो ऑक्साइड डिटेक्टर और बुझाने वाले एजेंटों का विमोचन; जल-प्रवाह डिटेक्टर. आधुनिक नवाचारों में कैमरों और कंप्यूटर एल्गोरिदम का इस्तेमाल देखने को मिल सकता है जिनकी सहायता से अन्य डिटेक्शन तरीकों के लिए अनुपयुक्त या प्रतिकूल अनुप्रयोगों में आग के दृश्य प्रभावों और गतिविधि का विश्लेषण किया जा सकता है।

## सूचना उपकरण

thumb|एक हनीवेल स्पीकर और एक स्पेस एज़ इलेक्ट्रॉनिक्स वी33 रिमोट लाईट.
* अधिवासियों अर्थात् इमारत में रहने वालों को सचेत करने के लिए श्रव्य, दृश्य, स्पर्श, शाब्दिक या यहाँ तक कि घ्राण उत्तेजना (ओडोराइज़र) का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अधिवासियों को सचेत करने के लिए आम तौर पर सबसे ज्यादा श्रव्य या दृश्य संकेतों का इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें पहले से रिकॉर्ड किए गए निर्देशों या साथ-साथ सूचना देने के लिए स्पीकरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, फायर अलार्म निकास संकेतों के लिए एक ही तरह के आवाज वाले उपकरणों के इस्तेमाल से अन्य संकेतों से भ्रमित होने से बचने के लिए एक मानकीकृत बाधित चार की गिनती वाली सामयिक पद्धति का इस्तेमाल करना पड़ता है। अन्य विधियों में शामिल हैं: 
* श्रव्य शाब्दिक उपकरण, जिन्हें फायर अलार्म सिस्टम के हिस्से के रूप में लगाया जाता है जिनमें इमरजेंसी वॉइस अलार्म कम्युनिकेशंस अर्थात् आपातकालीन आवाज़ सचेतक संचार (ईवीएसी) क्षमता शामिल होती है। आग या अन्य आपातकालीन परिस्थिति से जुड़ी कार्रवाई करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए अधिवासियों को सूचित करने के लिए उच्च विश्वसनीयता वाले स्पीकरों का इस्तेमाल किया जाता है। इन स्पीकरों को बड़े-बड़े केन्द्रों में लगाया जाता है जहाँ सामान्य अनिर्दिष्ट निकासी को अव्यावहारिक या अवांछनीय माना जाता है। स्पीकरों के संकेतों का इस्तेमाल अधिवासियों की प्रतिक्रिया को निर्देशित करने के लिए किया जाता है। इस सिस्टम या प्रणाली का नियंत्रण फायर वार्डन स्टेशन नाम से जाने जानेवाली इमारत के भीतर एक या अधिक स्थानों से या फायर कमांड सेंटर नामक इमारत वाले केवल किसी एक स्थान से किया जा सकता है। आग लगने की स्थिति में फायर अलार्म सिस्टम के माध्यम से ये स्पीकर अपने आप चालू हो जाते हैं और एक पूर्व-चेतावनी ध्वनि देने के बाद ये निर्धारित स्पीकर अधिवासियों को सुरक्षा के निर्देश जारी करने के लिए एक या अधिक पूर्व रिकॉर्डेड संदेशों का संचार कर सकते हैं। इन संदेशों को एक या एक से अधिक भाषाओं में दोहराया भी जा सकता है। वास्तविक समय वाले आवाज़ निर्देश जारी करने या प्रसारित करने के लिए किसी समर्पित माइक्रोफोन को सक्रिय करने वाला और उसमें बोलने वाला प्रशिक्षित कर्मी स्वचालित संदेशों की पुनरावृत्ति को समाप्त कर सकता है।

## इमारत सुरक्षा इंटरफेस
thumb|200px|right|काउच 10" बेल से नीचे एस.एच. काउच एफ5जीएक्स नॉन-कोडेड फायर अलार्म पुल स्टेशन.
* मैग्नेटिक स्मोक डोर होल्डर अर्थात् चुम्बकीय धूम्र द्वार धारक: ये दीवार या फर्श पर रखे गए वे सोलनॉइड या विद्युत चुम्बक हैं जिन्हें एक फायर अलार्म सिस्टम या डिटेक्शन घटक द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो चुम्बकीय दृष्टि से खुली स्थिति में स्प्रिंग युक्त अपने आप बंद होने वाले धूम्र तंग द्वारों को सुरक्षित करता है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि फायर कंट्रोल के आदेश पर या बिजली स्रोत, अंतरसंयोजन या नियंत्रक तत्व के विफल होने पर दरवाजे को अपने आप बंद करने की अनुमति देने के लिए अचुम्बकीत किया जा सके. एक स्प्रिंग या गुरुत्वाकर्षण के रूप में संग्रह करके रखी गई ऊर्जा तब निकासी और अग्नि शमन प्रयासों के दौरान दरवाजे के किसी भी तरफ से एक तर्कसंगत माहौल को बरकरार रखने की कोशिश में धुएँ को एक जगह से दूसरी जगह जाने के रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए दरवाजे को बंद कर सकती है।
* डक्ट माउंटेड स्मोक डिटेक्शन: स्मोक डिटेक्शन को इस तरह से रखा जाता है कि खास तौर पर वातानुकूलित रिक्त स्थानों में पर्यावरणीय हवा को स्थानांतरित करने के लिए निर्मित नलिका संरचना और अन्य बंद स्थानों के माध्यम से हवा के बहाव को नमूनीकृत किया जा सके. पंखा मोटर नियंत्रण परिपथों में अंतरसंयोजन का उद्देश्य हवा की हरकत को रोकना, अवमंदकों को बंद करना और आम तौर पर रहने योग्य स्थानों में आग की वजह से पैदा होने वाले जहरीले धुओं के पुनर्चक्रण की रोकथाम करना है।

## यूके फायर अलार्म सिस्टम की श्रेणियाँ
यहाँ अलग-अलग प्रकार की इमारतों और अनुप्रयोगों में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त कई प्रकार के फायर अलार्म सिस्टम हैं। कीमत और जटिलता दोनों दृष्टि से छोटी वाणिज्यिक संपत्ति में एक डिटेक्टर और साउंडर युक्त केवल एक पैनल वाले फायर अलार्म सिस्टम से लेकर किसी बहु-अधिभोगी इमारत में एक पता करने योग्य फायर अलार्म सिस्टम तक काफी भिन्नता हो सकती है। इन सिस्टमों का काम इमारतों और अधिवासियों दोनों को बचाना है।

जीवन की रक्षा करने के लिए बनाए गए फायर अलार्म सिस्टमों को "एल" के रूप में, इमारतों को बचाने के लिए बनाए गए फायर अलार्म सिस्टमों को "पी" के रूप में और हस्तचालित प्रणालियों को "एम" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

## इन्हें भी देखें

* सक्रिय अग्नि सुरक्षा
* फायर अलार्म कंट्रोल पैनल
* फायर अलार्म अधिसूचना उपकरण
* अग्नि सुरक्षा
* अग्नि सुरक्षा समानक (इक्वीवेलेंसी) प्रणाली
* मल्टिपल-अलार्म आग
* एनएफपीए

## सन्दर्भ

## बाहरी कड़ियाँ
* विशिष्ट उदाहरण सेक्शन 283100 फायर अलार्म सिस्टम
* एनएफपीए स्टैंडर्ड्स
* फायर अलार्म वीक्ली टेस्टिंग

श्रेणी:फायर डिक्टेशन और अलार्म