Valve na daidaitawa ta atomatik

Ana amfani da bawul ɗin daidaitawa na atomatik a cikin tsarin dumama da sanyaya na tsakiya waɗanda suka dogara da kwararar ruwa ta hanyar tsarin. Suna amfani da sabuwar fasahar gudana don tabbatar da cewa an cimma ƙimar ƙirar ƙira a kowane lokaci ba tare da la'akari da kowane canjin matsin lamba a cikin tsarin ba.

## Manufar
Tsarin rarraba ruwa mai sanyaya ko dumama yana cikin daidaituwa lokacin da kwarara a cikin tsarin duka (ta hanyar layin tashar sashi, rarraba layin da manyan layin rarraba) ya dace da ƙimar kwarara da aka ƙayyade don ƙirar tsarin. Idan ba a kafa daidaitattun tsarin ba, wannan zai haifar da rarrabawar kwararar, don haka za a sami sakamako mai yawa a wasu tashoshin, yayin da tasirin ba zai isa ba a wasu. A sakamakon haka, ba za a tabbatar da dumama ko sanyaya da ake buƙata a duk sassan shigarwa ba. Kusan, ba zai yiwu a cimma tsarin daidaitaccen tsari ba ta hanyar sarrafa bututu ko canza girman bututu kawai. Sai kawai saitin daidaitawa na bawul ɗin zai iya tabbatar da rarrabawar kwarara a cikin tsarin.

## Yawan ƙirar ƙira
A cikin tsarin ruwan sanyi na farko, ƙididdigar ƙirar ƙayyade ta hanyar saurin ruwa a cikin bututun coils.

* A yanayi na yau da kullun, ƙafa 6-7 a kowace dakika (1.8-2.1  
* Mafi girma  ft / s (3.7 m / s) 
* Akalla  ft / s (0.46 m / s) (bisa ga Lambar Reynolds na 7500) 
* Mafi ƙarancin gudana yawanci 50% ko ƙasa da ƙirar ƙira.
* Masana'antun Chiller yawanci suna iyakance saurin bututu a cikin kewayon daga 5.0 zuwa 10.0 feet a kowace dakika (1.5 zuwa 3.0 m / s). 

## Tsarin kwarara na yau da kullun da kuma canzawa
 
Ana iya rarraba tsarin daidaitawa na atomatik a matsayin gudana ko canji-flow.

Har zuwa kwanan nan, tsarin kwarara na yau da kullun sun kasance daidai a cikin tsarin dumama, iska da sanyaya iska (HVAC). Kullum yana amfani da tsari mai sauƙi da sauƙi wanda za'a iya amfani dashi ga ayyuka masu yawa. Wannan ya haɗa da amfani da famfo mai saurin gudu wanda aka saita zuwa matsakaicin nauyin tsarin. Bugu da kari, ana saita bawul ɗin daidaitawa sau biyu da hannu don daidaita tasirin canje-canjen matsin lamba a duk faɗin tsarin.

Ana amfani da tsarin CAV (ƙarar iska) galibi a cikin ofisoshin da suka ƙunshi yanki ɗaya (misali shirin buɗewa), inda zafin jiki na iska mai samarwa ya bambanta don amsawa ga thermostat.

Hakanan ana iya amfani da wannan nau'in tsarin a ofisoshi tare da yankuna daban-daban da nauyin kaya daban-daban: a wannan yanayin zafin jiki na iska mai wadata da aka fitar a cikin yankuna daban na iya bambanta ta hanyar amfani da ruwan zafi da aka ba da shi a cikin bututun iska wanda ke kaiwa ga yankin da ke da alaƙa; a madadin haka, ana iya amfani dashi sau biyu inda bututun ruwa mai zafi da iska mai sanyi ke kaiwa cikin akwatin cakudawa tare.

Wannan nau'in tsarin yana ba da damar sarrafa zafin jiki daidai, amma ya fi dacewa da ƙananan ofisoshi. Hanyoyin iska da ake buƙata suna ɗaukar sarari mai yawa kuma suna da tsada don shigarwa, kuma suna iya ɓata makamashi a lokacin tsakiyar yanayi, inda za a iya samun buƙatun lokaci guda don dumama ko sanyaya a sassa daban-daban na ofishin 

Kodayake farashin babban birnin na shigar da tsarin gudana na yau da kullun yana da ƙarancin gaske, daidaitawar da ake buƙata tana cin lokaci, mai rikitarwa, mai wahala kuma tsarin ba shi da inganci. Wannan yana haifar da farashin gudu mafi girma kuma daga baya yana haifar da fitar da  mafi girma. Tunda yawancin tsarin rarraba iska da ruwa kawai sun kai nauyin nauyi na iyakantaccen lokaci, ana lalata makamashi ta hanyar ci gaba da gudanar da famfo a saurin sauri.

### Yin farauta
Yin farauta yana haifar da zafin jiki na ɗaki koyaushe, yana haifar da babban farashi ga abokan ciniki tare da ƙarancin muhalli da haɓaka kulawa. Fiye da kashi uku cikin huɗu na korafe-korafe ga manajoji suna da yanayin jin zafi. Wadannan korafe-korafe ba su da yawa saboda bambance-bambance tsakanin mutane a cikin zafin jiki da aka fi so amma, a maimakon haka, suna ƙaruwa yayin da canjin zafin jiki ke fadada. Maganin da fiye da kashi biyu bisa uku na manajojin gine-gine ke amfani da shi don amsa irin wannan korafi shine canza ma'anar saiti. Ta hanyar saukar da saiti-ma'auni da matsakaicin 1 ° C a cikin tsarin sanyaya muna ƙara amfani da makamashi har zuwa 10%. Maganin matsalolin "farauta" da yawa a cikin tsarin ruwa mai sanyi ya dogara ne da amfani da bawul ɗin sarrafawa masu zaman kansu.&nbsp;

### Valves na sarrafawa na lantarki mai zaman kansa
Valves masu kula da matsin lamba masu zaman kansu suna amfani da mita mai gudana ko raguwar matsin lamba a fadin rami don samar da bayanan gudana ga mai aiki wanda ke aiki don samar da madaidaiciyar gudana. Wadannan bawul suna ba da buƙatun matsin lamba sosai kamar yadda mai kula da matsin lamba ke buƙatar matsin lamba a cikin kewayon don cimma aiki. Suna ƙara sassauci kamar yadda kewayon saitawa sau da yawa ya fi girma fiye da takwarorinsu na inji, suna kuma ba da ingantaccen haƙuri na datti godiya ga hanyar ruwa mai sauƙi da wasu damar bayar da rahoton ƙimar gudana ga tsarin gudanar da gini.

## Manazarta