Nordex N131/3000

**Nordex N131/3000** on saksalaisen Nordexin valmistama Delta-luokan tuulivoimalaitos, jonka nimellisteho on 3,0 megawattia, ja joka oli sarjatuotannossa vuodesta 2015 alkaen, mutta ei enää vuonna 2023 . Sitä on myyty eri puolille maailmaa arviolta 46 tuulivoimapuistolle .

## Yleistä
N131/3000 on suunniteltu heikkotuulisiin olosuhteisiin (IEC 3A), joka tarkoittaa vuotuista tuulten keskinopeutta 7,5 metriä sekunnissa . Se on konseptiltaan sama kuin malli N117/2400, vaikka siipien pituutta kasvattamalla 25&nbsp;%. Siivet on hiilikuituvahvisteiset. Mallin tavoitteena oli alentaa sähköntuotantokustannuksia sellaisilla alueilla, jossa tuulee hieman vähemmän. Sen tuottamaa ääntä on samalla vähennetty, jotta se olisi kilpailukykyinen muihin tuulivoimaloihin verrattuna. Äänen desibelimääräksi ilmoitetaan 104,5 desibeliä. Tuulivoimalaitokseen on valittavissa 99 metristä alkaen teräsrunkoisia torneja. Teräs-betoni-ratkaisuilla saavutetaan jopa 200 metrin korkuisia torneja, kunhan tuuliolosuhteet ovat maltilliset. Pohjoismaisia markkinoita varten tuotettiin myös 210-metrisiä torneja.

Tuulivoimalaitoksesta on olemassa kylmän ilmanalan versio, jossa siihen sisältyy mahdollisuus käyttää siivissä jäänsulatusjärjestelmää. Sillä voidaan säilyttää siipien aerodynaamiset ominaisuudet jäätävissä oloissa pitempään.

## Tekniset ominaisuudet

Tuulivoimalan tuuliturbiini eli roottori on kolmisiipinen. Siipien pyyhkäisyala on 13&nbsp;479 neliömetriä ja pyyhkäisyalan halkaisija on 131 metriä. Turbiinin pyörimisnopeudet tulisi pysytellä välillä 6,5–11,6 kierrosta minuutissa. Nimellisteholla se toimii 11,5 kierrosta minuutissa. Silloin on siivenkärjen nopeus 80 m/s .Pyörimisnopeutta säädetään automaattisesti. Voimalan toimintaa kuvataan tuulennopeuksilla: käynnistymisnopeus on 3,0 metriä sekunnissa (m/s), nimellistuulennopeus on 11,5 m/s ja sammutusnopeus on 20 m/s. Tuulen kasvaessa nimellistuulennopeuteen, kasvaa myös sähkön tuotantoteho, mutta sitä suuremmilla tuulennopeuksilla tuotantoteho säilyy 3,0 megawatissa. Myrskytuulella turbiini pysäytetään siipiä kiertämällä pysäytysasentoon ja lukitsemalla akseli levyjarrulla.

Tuulivoiman tuotannossa hyödynnetään siipien kierrettävyyttä ja vaihteiston kolmiportaisuutta. Vaihteisto pyörittää kaksoissyötettyä asynkronista sähkögeneraattoria (ASYNC DF) pyrkien tuottamaan 660 voltin jännitteen 50 tai 60 Hz taajuudella. Tornin juurella on oma muuntaja, jolla voidaan jännite nostaa tuulivoimapuiston vaatimalle jännitetasolle. Se on yleensä 20–30 kilovolttia.

## Suomessa
Maailman ensimmäinen tuulivoimapuisto, joka hankki tätä tuulivoimalaitosmallia, oli Myllykankaan tuulivoimapuisto Iissä vuonna 2015, jota laajennettiin ostamalla kaksi Nordex N131/3000 ja yksi Nordex N117/2400.

Suomessa on toiminnassa kyseistä mallia seuraavissa kohteissa (lukumäärä, valmistuminen, kunta):
* Myllykankaan tuulivoimapuisto: 2 kpl, 2015, Ii
* Kooninkallion tuulivoimapuisto: 9 kpl, 2016, Kankaanpää
* Kantin tuulivoimapuisto: 8 kpl, 2016, Karvia
* Limakon tuulivoimapuisto: 9 kpl, 2016, Perho
* Tyrinselän tuulivoimapuisto: 4 kpl, 2016, Jokioinen
* Kivivaara-Peuravaaran tuulivoimapuisto 1: 10 kpl, 2016, Hyrynsalmi 
* Kivivaara-Peuravaaran tuulivoimapuisto 2: 20 kpl, 2017, Hyrynsalmi ja Suomussalmi
* Ratiperän tuulivoimapuisto: 9 kpl, 2017, Jämijärvi
* Muntilan tuulivoimapuisto: 3 kpl, 2017, Uusikaupunki

## Huomioita

## Lähteet

## Aiheesta muualla

* Nordex SE (verkkosivut)