Finnholmin voimalaitos

**Finnholmin voimalaitos** on Pohjanmaalla Pedersöressä sijaitseva vesivoimalaitos, joka toimii Ähtävänjoen keskijuoksulla Finnholmissa. Voimalaitoksen omistaa Herrfors.

## Voimalaitos
Finnholm on tyypiltään jokivoimalaitos, vaikka se sijaitsee Ähtävänjoessa, koska sen yläpuolella yli seitsemän kilometrin päässä sijaitsee Evijärven järviallas. Vesi ei virtaa Evijärvestä vapaasti, vaan sitä säännöstellään Kaarenhaaran säännöstelypadolla, jonka omistaa, tai ainakin hallinnoi, Länsi-Suomen ympäristökeskus. Finnholmin voimalassa ei voida yksin päättää, paljonko vettä se voi järvestä päästää, sillä jokeen päästetty vesi virtaa alajuoksulla toimivien voimalaitoksien läpi. Ähtävänjoen voimalat muodostavatkin kokonaisuuden, jonka sähköntuotantoa käsitellään yhdessä. Ähtävänjoen vesistössä säännöstellään Evijärven lisäksi myös Alajärveä ja Lappajärveä. Finnholmin yläpuolisen vesistön järvisyys on yli 10,0&nbsp;% ja sen valuma-alueen pinta-ala on 1&nbsp;900&nbsp;neliökilometriä. Valuma-alueen pinta-ala on laskettu Herrforsin- ja Björkforsin voimaloiden valuma-alueiden keskiarvona.

Voimalaitos on rakennettu Kvarnforsin koskeen paikkaan, jossa joki putoaa useita metriä. Voimalaitoksen yläaltaan vedenpinta on kartoissa 35,1 metriä mpy. ja alapuolisissa poistokanavissa se on 30,4 metriä mpy. Vedenpintojen ero on hieman pienempi kuin voimalan ilmoitettu pudotus 5,0 metriä. Yläallas on 120 metriä leveä eli se on varsin kapea. Allas ulottuu yläjokeen 550 metriä, minne laskee jo Oxhålsforsenin koski. Yläallas on muodostettu 600 metriä pitkällä maapadolla, joka alkaa voimalapadosta ja muodostaa altaan pohjoisreunan. Voimalaitospato on noin 30 metriä pitkä. Voimalaitos sijaitsee padon lounaissivulla eli vasemmalla puolella. Oikealla puolella on juoksutusluukut, joille on varattu oma laskukanavansa. Laskukanavat erottaa noin 200 metriä pitkä saari.

Joen virtaamia on mitattu vuosina 1982–2000, mutta voimalaitoksen kohdalta ei virtaamatietoja ole saatavissa. Alapuolisen Herrforsin ja yläpuolisen Björkforsin voimalaloiden keskivirtaamat ovat vastaavasti 15,5 ja 16,2&nbsp;kuutiometriä sekunnissa (MQ,&nbsp;m³/s). Käyttämällä molempien voimaloiden virtaamatietoja, saadaan riittävän hyvä kuva Finnholmin voimalan tilanteesta. Tarkastelujakson keskiylivirtaamaksi voidaan silloin ilmoittaa väli 30,7–39,7&nbsp;m³/s&nbsp;(MHQ) ja keskialivirtaama 5,2–5,4&nbsp;m³/s&nbsp;(MNQ). Suurin mitattu virtaama on silloin ollut 48–69&nbsp;m³/s&nbsp;(HQ) ja pienin 3,2–3,3&nbsp;m³/s&nbsp;(NQ). Voimalan rakennevirtaama on 21&nbsp;m³/s tai 30 (kaksi tietoa ), joten tulvakaudella joudutaan ylijäämävesi juoksuttamaan vesiturbiinien ohi. Vesiturbiinien kapasiteetti on tällöin 800&nbsp;kilowattia eli 0,8&nbsp;megawattia. Evijärven säännöstelypadolle on lupaehdoissa määritetty maksimijuoksutuksen ylärajaksi 38&nbsp;m³/s . Voimalan pudotus on 5,0&nbsp;metriä ja ilmoitettu keskimääräinen sähkön vuosituotanto on 4,8&nbsp;gigawattituntia.

## Velvoitteet
Finnholmin alkuperäisen lupapäätöksen antovuosi on tuntematon. Sen sijaan Värnumin voimalaitoksen vuoden 1993 lupapäätöksessä mainitaan Finnholmin istutusvelvoite, mutta virtaamarajoitteista ei ole tietoa. Vuonna 1988 annetussa vesioikeuden määräyksessä tulee voimalaitoksen osallistua kalaistutuksiin (meritaimenia) maa- ja metsätalousministeriön hyväksymällä tavalla ja seurata istutuksien tuloksia.

## Historiaa
Voimalaitos on valmistunut vuonna 1959 ja se on peruskorjattu vuonna 1978.

## Lähteet