Guangdongin pumppuvoimalaitos

**Guangdongin pumppuvoimalaitos** tai myös **Kantonin pumppuvoimalaitos** (, Kantonin pumppausvarasto, ja  (GPSPS) tai *-Plant*) on Kantonin lähellä Guangdongin maakunnassa Kiinassa sijaitseva pumppuvoimalaitos. Voimalasta on 120 kilometriä  matkaa makunnan pääkaupunkiin Kantoniin. Voimalan rakensivat ja omistavat yhdessä Guangdong Power Holding Company (GPHC, 54 %), Guangdong Nuclear Investment Company (GNIC, 23 %) ja State Development and Investment Company (23 %).

## Historiaa
Laitos on rakennettu kahdessa vaiheessa. Ensimmäistä vaihetta tehtiin toukokuusta 1989 maaliskuuhun 1994, jolloin asennettiin neljä pumpputurbiinia, ja toista vaihetta syyskuusta 1994 kesäkuuhun 2000, jolloin asennettiin loput yksiköt. Ensimmäisen neljä yksikköä ovat ranskalaisten toimittamia ja loput neljä saksalaisten.

## Ylä- ja ala-allas
Varastoaltaat sijaitsevat ylänköalueella seudulla, jossa on purojen ja jokien uurtamia V-laaksoja. Kumpikin allas on muodostettu sijoittamalla lyhyt mutta korkea pato jokilaakson poikki. Pumppulaitoksen energiansiirrot tehdään pumppaamalla vettä ylä- ja ala-altaiden välillä. Yläallas on muodostunut 320 metriä pitkän padon taakse. Sen varastoaltaan pinta-ala on täyteen pumpattuna 1,2 neliökilometriä (km²) ja siihen mahtuu 0,024 kuutiokilometriä (km³) vettä. Yläaltaan vedenpinnankorkeus on tällöin 817 metriä mpy. Ala-allas on padottu 150 metriä pitkällä padolla ja sen tilavuus on täytenä 0,023 km³ eli 23 miljoonaa kuutiometriä (m³), pinta-ala 1,6 km² ja vedenpinnan korkeus 287 metriä mpy. Energiavarasto on suurimmillaan, kun yläallas on täynnä vettä ja ala-allas on mahdollisimman matalalla. Jos ala-altaan vedenpinta on alimmillaan 275 metriä mpy., muodostuu pudotuskorkeudeksi 542 metriä. Voimalaitos ilmoittaa tuotannon aikana pudotukseksi 535 metriä.

## Padot
### Yläaltaan pato
Yläaltaan pato on maapato (rakenteeltaan yhdistelmäpato), joka on tilavuudeltaan 1&nbsp;660&nbsp;000&nbsp;m³ kivimurske- ja maatäytteinen massiivirunko ja jonka pinta tiivistetty jyräämällä sen pintaan 440&nbsp;000&nbsp;m³ betonipinnoite. Pato on juurestaan 3–4-kertaa leveämpi kuin se on korkea. Padon korkeudeksi on ilmoitettu 68 metriä ja padon harjan leveydeksi 7 metriä. Harjalla kulkee huoltotie laakson yli. Padon tulvimisen estämiseksi sen vasempaan reunaan on rakennettu ohijuoksutuskanava, jota kontroloidaan portilla. Kanava johtaa jokeen, joka virtaa aluksi kohti länttä. Yläaltaan molemmat vedenottopaikat sijaitsevat altaan lounaisrannan tuntumassa.

### Ala-altaan pato
Ala-altaan pato on betonista valettu gravitaatiopato, joka on 43,5 metriä korkea ja 153 metriä pitkä. Padon leveys on juuresta 31,8 metriä ja harjalta 6,5 metriä. Harjalla kulkee huoltotie. Patoon on käytetty 266&nbsp;300&nbsp;m³ betonia. Tulvimisen estämiseksi sen keskellä sijaitsee ylijuoksutuskanava, jota kontroloidaan kahdella portilla. Kumpikin portti on 9 metriä leveä ja 1,8 metriä korkea. Järjestelmästä poistuva ylimääräinen vesi juoksutetaan kohti lounasta, jonne sen laskujoki virtaa.

## Pumppuvoimalaitosyksiköt ja tunnelit
### Tunnelit
Voimalaitoksella on kaksi kallioon louhittua onkaloa, joissa sijaitsee kummassakin neljä voimayksikköä. Onkalot ovat kooltaan 152&nbsp;×&nbsp;48,7&nbsp;×&nbsp;21&nbsp;m³. Kummallakin on oma vedenottoaukkonsa ja -tunnelinsa sekä vedenpoistotunnelinsa. Niiden lisäksi on kummastakin yksiköstä poistotunnelit yläaltaan laskujokeen sekä niiden lisäksi lukuisa joukko huoltotunneleita. Tunneleita on yhteensä noin kahdeksan kilometriä. Kahden voimalayksikön jaosta on hyötyä, jos toista tunneliverkostoa huolletaan samalla kun toisella verkostolla on toimintaa.

### Voimalat
Ensimmäisen tuotantoyksikön laitteet on toimitettu Ranskasta. Käytetyt pumpputurbiinit ovat Neyrpicin toimittamia, moottorigeneraattorit ja korkeajännitetekniikka on Alsthomin, ABB:n, Siemensin ja Peeblesin toimittamia. Toinen tuotantoyksikkö on toimitettu Saksasta. Pumpputurbiinit ovat Voithilta, mutta muut sähkötekniikkaan liittyvä laitteisto tuli ensimmäisen yksikön toimittajilta.

### Sähkönsiirto
Moottorigeneraattorit tuottavat sähköenergiaa 18&nbsp;000 voltin jännitteellä, joka nostetaan muuntajilla 500&nbsp;000 voltin siirtojännitteeksi. Sähkön siirtohuone on kallioon louhittu 17,2&nbsp;×&nbsp;17,3&nbsp;×&nbsp;138,1&nbsp;m³ onkaloon.

## Katso myös
* Luettelo pumppuvoimalaitoksista

## Lähteet

## Aiheesta muualla
* https://www.clpgroup.com/en