Kaapeleiden merkintätavat

Suomessa on käytössä oma kansallinen sähkövoimakaapeleiden merkintätapa, jota ei käytetä muissa maissa.
Kaapelin tyyppimerkintä muodostuu kirjaintunnusten lisäksi kirjaintunnuksen perässä olevista numeroista, jotka ilmaisevat johtimen poikkipinta-alan / halkaisijan, sekä joissain tapauksissa johdinmäärän. Telekaapeleissa ilmoitetaan useimmiten halkaisija, kun taas vahvavirtakaapeleissa poikkipinta-ala. Joissakin tapauksissa merkintä kertoo vielä johtimen värinkin. 1970-luvun puolivälistä alkaen on kansallisen järjestelmän rinnalla ollut Euroopan yhteisön standardisoimisjärjestön CENELEC:n kehittämä tyyppimerkintäjärjestelmä asennuskaapeleille, jolla kuvataan kaapelin rakennetta sekä sen osien erilaisia raaka-aineita.

## Kaapeleiden tyyppimerkintäjärjestelmän kirjaimia:

**Esimerkki:** 

AMCMK

A = Alumiinijohdin

M = Johdineriste muovia

C = Konsentrinen johdin (kuparilankapunos)

M = Muovivaippa

K = Kaapeli

### Lisämerkintöjä

Tavallisten kaapeleiden erikoisempien versioiden nimeämiseen käytetään lisämerkintöjä nimen perässä. Niitä käytetään jos kaapeli poikkeaa palokäyttäytymiseltään tavanomaisesta rakenteesta. 

## Johtimien värimerkinnät

Johtimien tunnistamiseen käytetään värimerkintöjä, koska johtimien tunnistamisen täytyy täyttää SFS–EN 60446–standardin vaatimukset. Tällä hetkellä käytössä olevassa standardissa  on määritelty kuinka johtimet täytyy merkitä. 
Yksittäisten johtimien tapauksessa käytetään seuraavaa värijärjestelmää:

- **Nolla tai keskipistejohdin** tulee olla **koko pituudeltaan sinisellä** värillä.

- **Suojajohdin** on tunnistettava **koko pituudeltaan** **keltavihreällä** värillä, tätä
väriyhdistelmää **ei saa** käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.

- PEN–johtimen on oltava kelta-vihreä **koko pituudeltaan** ja lisäksi johtimen päät on **merkittävä sinisellä lisämerkinnällä**, esimerkiksi teipillä.

- Äärijohtimissa käytetään väreinä **ruskeaa**, **mustaa** ja **harmaata**, sekä tarvittaessa
**numeromerkintöjä**.

Sinistä johdinta voidaan poikkeuksellisesti käyttää äärijohtimena ja
muihin tarkoituksiin edellyttäen, ** ettei ole sekaantumisen mahdollisuutta, eikä käytössä ole nollajohdinta. Sinistä johdinta ei kuitenkaan saa käyttää suojajohtimena.**
## Johtimien numeromerkinnät

Ensimmäinen numero kertoo kaapelissa olevien johtimien määrän. Toinen numero kertoo sisäjohtimien nimellispoikkipinnan neliömillimetreissä. Esimerkiksi merkintä MMJ 3 x 1,5 S tarkoittaa muovivaippaista muovieristeistä asennuskaapelia, jossa on kolme kappaletta 1,5 mm2 johtimia, joista yksi on keltavihreä maadoitusjohdin. Jos merkintä olisi MMJ 3 x 1,5 N, kaapelissa olisi keltavihreän maadoitusjohtimen sijaan toinen vaihejohdin.

## Lähteet
*Käsikirja rakennusten sähköasennuksista,17. painos 2010. Espoo: Sähköinfo Oy
*SFS 5545. Asennuskaapelit. Palonkestävät halogeenittomat nippuna itsestäänsammuvat asennuskaapelit
*SFS–käsikirja 600. Pienjännitesähköasennukset, 1. painos 2007. Helsinki: Suomen Standardisoimisliitto ry
*Sähköasennustekniikka, Jukka Ahoranta, 17. painos 2018
### Viitteet

## Aiheesta muualla
*  Erkka Virtanen: Asennuskaapelit Amk:n talotekniikan opinnäytetyö, jossa merkintöjä esitellään yksityiskohtaisesti
* Esimerkkejä ominaisuuksineen kaapelivalmistajan sivuilla