SN 441011

eta|La T12-ŝtopilo kaj la ŝtopiloj derivitaj de ĝi baziĝas sur kvadrato kun flanka longo almenaŭ 25 kaj ne pli ol 26 mm. Detaloj kiel la rondigo de la anguloj, toleremoj kaj la pingla agordo troveblas en la respektivaj normaj folioj.

La **SN 441011**, ĝis 2019 **SEV 1011**, estas la svisa normo por ŝtopiloj kaj ingoj por hejma uzo kaj similaj celoj. La ŝtopilo SN 441011 tipo 12 kaj la ingo SN 441011 tipo 13 ankaŭ estas konataj internacie kiel **tipo J**.

La konektilo-sistemo difinita en la normo por alterna tensio de 250 V aŭ 440 V ĉe 50 Hz estas strukturita laŭ maniero "hierarkie malsupren kongrua". Ĉi tio signifas, ke ingoj projektitaj por 16 amperoj ankaŭ akceptas ŝtopilojn por 10 amperoj, sed ne inverse kaj ke 2- aŭ 3-polaj (unufazaj) ŝtopiloj ankaŭ povas esti uzataj kun 5-polaj (trifazaj) ingoj. La eŭro-ŝtopilo (2,5 A) ankaŭ kongruas al ĉiuj 4 enspecaj specoj.

En ĉiuj versioj kun tri aŭ kvin kontaktaj stiftoj (tipoj 12/13, 15, 23 kaj 25) la meza poluso estas la protekta kontakto. Kvankam la kontaktaj stiftoj havas la saman longon, la protekta kontakto anticipe estas, ĉar la ingoj por la neŭtrala konduktilo kaj ekstera kondukilo profundiĝas pli profunde en la ingo. La ofseta aranĝo de la kontaktoj certigas protekton kontraŭ polaridad-inversigo: se la protekta kontakto montras malsupren en unufazaj ingoj, la ekstera kondukilo estas dekstre. Ĉiuj kvar nunaj ingospecoj estas ekipitaj per protektaj kolumoj. Ingoj sen protektaj kolumoj (T12) ne rajtas esti metitaj sur la merkaton ekde 2017 kaj antaŭe estis permesitaj nur ekster malsekaj ĉambroj, sed ekzistantaj ingoj de ĉi tiu tipo daŭre povas esti funkciigitaj.

## Superrigardo pri hierarkia konektilo 
## Dimensioj 
; Grandeco de la protekta kolumo por ingoj
Kolumoj de ingoj laŭ T11 kaj T21 larĝas almenaŭ 16 mm (+1 mm), tiuj laŭ T13 kaj T23 larĝas almenaŭ 21 mm (+2 mm). Ĉiuj ĉi tiuj kolumoj estas almenaŭ 36,5 mm longaj. La respektivaj anguloj estas 45 gradoj. Tiuj de trifazaj ingoj havas dimension de 37,2 (± 0,7) × 39,5 (± 1) mm.

; Protekta koluma profundo por ingoj
Kun unufazaj ingoj (T11, T13, T21, T23) la protekta kolumo estas 13 mm (+5 mm) profunda, kun trifazaj ingoj 17,5 mm (+1 mm) profundaj.

; Dimensioj de la konektilo
Ŝtopiloj laŭ T11 kaj T21 larĝas inter 13 mm kaj 14,5 mm, tiuj laŭ T13 kaj T23 larĝas inter 14,5 mm kaj 20 mm. Ŝtopilo laŭ T1 kaj T13 inter 35 mm kaj 36 mm longa. La respektivaj anguloj estas 45 gradoj. Trifazaj ŝtopiloj havas dimension de 35,4 (± 0,7) × 30 (± 0,7) mm.

; Stiftolongo de la konektilo
La stiftoj longas 19 mm (± 0,5 mm) sur ĉiuj specoj. La longeco de la izolado sur la konektilaj pingloj estas 8 mm (± 0,25 mm).

; Diametro de la pingloj kaj la aperturoj
La stiftoj de la 10 A-konektilo havas 4 mm (± 0,06 mm) en diametro. La diametro de la aperturoj en la ingoj estas 4,5 mm (+0,2 mm). La pingloj de la 16 A-konektilo larĝas 4 (± 0,06) x 5 (± 0,06) mm, la respondaj aperturoj larĝas 4,5 (+0,2) x 5,5 (+0,2) mm.

; Distanco inter ŝtupetaroj
En ambaŭ versioj de 10 A kaj 16 A, la distanco inter la ekstera kondukilo kaj la neŭtrala kondukilo estas 19 mm (± 0,15 mm). La protekta kondukilo estas kompensita per 5 mm (± 0,1 mm). Kun la trifazaj ŝtopiloj kaj ingoj (T15 kaj T25), L2 kaj L3 estas kompensitaj je 8 mm (± 0,1 mm) de la protekta kondukilo, t.e. H. la distanco inter L1 kaj L2 aŭ inter N kaj L3 estas 13 mm.

## Strukturo de la normo 
La svisa normo estas priskribita en la norma SN 441011 "Ŝtopiloj kaj ingoj por hejma uzo kaj similaj celoj", kiu enhavas la jenajn normajn foliojn:

* SN 441011-1: Priskribo de la sistemoj kun riska analizo kaj naciaj devioj de la IEC 60884-serio
* SN 441011-2-1: Normaj folioj kaj projektaj specifoj por aldonaĵaj aparatoj kun gradoj de protekto IP20 kaj IP55
* SN 441011-2-2: Multnombraj kaj mezaj adaptiloj, plilongigaj kabloj, ingaj strioj same kiel vojaĝaj kaj fiksaj adaptiloj
* SN 441011-2-3: instruado

Produktoj laŭ la malmoderna norma SEV 1011: 2009 nur povas esti fabrikitaj aŭ importitaj ĝis la 28a de februaro 2022.

Ĝis 2019, SEV 1011: 2009 (ASE1011 / 1959 SW10A-R) estis la koncerna normo.

La 4an de decembro 2009 la teknika komitato TK23 publikigis la novan, reviziitan eldonon de la tiama norma SEV 1011: 2009 por 10 A-ŝtopiloj kaj ingoj de tipo 11/12 por oferti interalie plibonigitan protekton kontraŭ kontakto kun parte izolitaj ŝtopiloj. povas.

Ekde la 1-a de januaro 2013 la importado de konektiloj tipo 11 kaj tipo 12 en Svislandon estas permesata nur kun parte izolitaj konektilaj pingloj. Post 2016, nur tajpaj 13 ingoj kun niĉita truo povas esti enmerkatigitaj.

## Evoluo de la normo 
### Originoj 
La serio 10 A iom post iom normiĝis:

* T12 en 1937,
* T11 en 1952,
* T13 en 1953,
* T15 en 1979.

Tiam la 16-a varianto (tipoj 21, 23, 25) estis enkondukita en 1997.

### Forigo de historiaj sekurecaj problemoj kun tipoj 11, 12 kaj 13 
eta|Antaŭ-2009 T12-ŝtopilo kaj antaŭ-2017 T12-ingo: fingroj povas tuŝi danĝeran tension.

Origine, ŝtopiloj kaj ingoj T12 (la plej oftaj en hejma uzo) prezentis zorgon pri sekureco. Ĉar la ingoj T12 estas plataj kaj ĉar la stiftoj de la ŝtopiloj ne havis izolaĵon, la elektra kontakto estis establita en la stiftoj kvankam ĉi-lastaj restis alireblaj, ne plene enigitaj.

T13-ingoj ne prezentas ĉi tiun riskon ĉar ili havas kolumon, alivorte la ingo estas "kava". Kiam la elektra kontakto fariĝas, la pingloj estas ene de la kolumo kaj tial ne plu estas alireblaj. T13-ingoj estis rekomenditaj en humidaj medioj (banĉambroj, kuirejoj, ktp) kaj en la laborejo.

La revizio de la normo SEV 1011 de 2009 do enkondukis du mezurojn:

# Forigo de ingoj T12 (cirkulado kaj instalado malpermesitaj post la 31a de decembro 2016) kaj anstataŭe uzo de ingoj T13 en ĉiuj kazoj.
# Modifo de ŝtopiloj T12 (kaj T11) tiel ke la pingloj estas parte izolitaj (simile al Europlug). La malnovaj ne parte izolitaj ŝtopiloj estas malpermesitaj por importado kaj produktado post la 31a de decembro 2012 kaj vendotaj post la 31a de decembro 2016.

Unua mezuro sola certigas elektran sekurecon en novaj instalaĵoj, sed ĝi ne plibonigas la sekurecon de ekzistantaj instalaĵoj. Tamen elektraj ellasejoj ofte restas modloke dum jardekoj. Mezuro n ° 2 tiam ebligas plibonigi sekurecon uzante ekzistantajn ingojn T12: kiam elektra kontakto estas farita en parte izolita pinglo, la kondukta parto ne plu estas alirebla, eĉ kun ingo sen kolumo. Ĉar mezume elektraj aparatoj estas sufiĉe ofte anstataŭigitaj (pli ofte ol elirejoj), la situacio ĝenerale pliboniĝos post kelkaj jaroj.

Kategorio:Elektrotekniko